Сходненская ГЭС

Сходненская ГЭС — гидроэлектростанция на Сходненском канале от Химкинского водохранилища, вблизи 7-го шлюза канала имени Москвы на северо-западе Москвы. Крупнейшая из электростанций канала, одна из старейших ГЭС России (пущена в 1937 году). Сходненская ГЭС эксплуатируется ФГБУ «Канал имени Москвы». Конструкция станции Сходненская ГЭС представляет собой средненапорную плотинно-деривационную гидроэлектростанцию. Основная часть напора Сходненской ГЭС создается плотиной Химкинского водохранилища, организационно не входящей в состав станции. Установленная мощность электростанции — 29 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 31 млн кВт·ч. Сооружения Химкинского гидроузла включают в себя: земляную плотину (из песка и супесей с суглинистым экраном) длиной 1300 м и максимальной высотой 32 м. Под плотиной расположен донный водовыпуск пропускной способностью 27 м³/с, в настоящее время забетонированный; подводящий деривационный канал длиной 2250 м, частично ограждённый дамбами длиной 1540 м и высотой 7,7 м; напорный бассейн с водоприёмником; металлические напорные трубопроводы (2 нитки) длиной по 184,4 м, диаметром 4,4 м; здание ГЭС; отводящий канал длиной 1840 м, на большей части своей протяженности представляющий собой углубленное и спрямленное русло реки Сходни; два двухкамерных судоходных шлюза с отводящими каналами. В здании ГЭС установлено 2 гидроагрегата мощностью по 14,5 МВт с радиально-осевыми турбинами РО 36-В-2500, работающими при расчётном напоре 34,7 м. Турбины приводят в действие гидрогенераторы СВ-546/110-32, выдача мощности в энергосистему производится через два силовых трансформатора мощностью 25 МВА, установленных на открытом распределительном устройстве (ОРУ) напряжением 110 кВ. Плотина образует Химкинское водохранилище. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 3,48 км², длина 22,1 км. Полная и полезная ёмкость водохранилища составляет 29,5 и 6,76 млн м³ соответственно, что позволяет осуществлять суточное регулирование стока. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 162,11 м над уровнем моря (по Балтийской системе высот), форсированного подпорного уровня — 162,3 м, уровня мёртвого объёма — 160 м. Экономическое значение Основной функцией Сходненской ГЭС является санитарное обводнение реки Москвы, через турбины станции из Химкинского водохранилища в реку перебрасывается около 80 % обводнительного стока (остальное проходит через судоходные шлюзы). При этом попутно вырабатывается электроэнергия. Основным источником воды для Химкинского водохранилища являются пять насосных станций канала суммарной мощностью в 101 МВт и потреблением 350 млн кВт·ч электроэнергии в год со среднесуточным расходом около 72 м³/с, подающие воду из расположенного на Волге Иваньковского водохранилища. Технически Сходненская ГЭС вместе с насосными станциями (большинство агрегатов которых может работать как в насосном, так и в турбинном режимах) может рассматриваться как гидроаккумулирующий комплекс (аварийный и пиковый резерв мощности в московской энергосистеме), фактически же энергетическая система канала в режиме ГАЭС не эксплуатируется. История строительства и эксплуатации Подготовительные работы по строительству канала имени Москвы, частью сооружений которого является Сходненская ГЭС, были начаты в 1932 году, деривационный канал станции был заполнен водой 15 апреля 1937 года, в том же году ГЭС была введена в эксплуатацию. Строительство станции велось в сложных геологических условиях, при наличии оползневой опасности, что потребовало ограждения строительного котлована шпунтовой стенкой, устройства развитой системы дренажа и срезки отдельных участков склонов. Особенностью ГЭС являлись деревянные напорные трубопроводы диаметром 5,4 м, на тот момент крупнейшие в мире. В 1977 году трубопроводы были заменены, но к началу 2000-х годов они снова пришли в негодность, в связи с чем в 2004—2007 годах их заменили на металлические. Также была заменена система возбуждения гидроагрегатов, смонтирована современная система автоматического управления гидроагрегатами, планируется реконструкция распределительного устройства. Изначально установленные на станции гидроагрегаты продолжают эксплуатироваться. См. также Гидроэлектростанции канала имени Москвы Сходненский деривационный канал Примечания Литература Дворецкая М. И., Жданова А. П., Лушников О. Г., Слива И. В. Возобновляемая энергия. Гидроэлектростанции России. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-7422-6139-1. Слива И. В. История гидроэнергетики России. — М.: Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ», 2014. — 304 с. Гидроэлектростанции России. — М.: Типография Института Гидропроект, 1998. — 467 с. Ссылки Тушинский район гидросооружений . ФГБУ «Канал имени Москвы». Дата обращения: 14 июня 2018.