Centrale hydroélectrique d'Üch-Korgon

La centrale hydroélectrique d'Üch-Korgon (en kirghize : Үч-Коргон ГЭСи) est une centrale hydroélectrique sur la rivière Naryn à Chamaldy-Saï dans la province de Djalal-Abad au Kirghizistan en amont d' Üch-Korgon. Description C'est une des trois centrales hydroélectriques situées sur la rivière Naryn près de Tachkoumyr, à 25 kilomètres en aval de la centrale hydroélectrique de Chamaldy-Saï. Mise en service en 1961, elle fut la première centrale hydroélectrique construite sur la rivière Naryn. En 2024, des travaux de modernisation ont débuté afin de prolonger la durée de vie de la centrale et d'augmenter sa capacité totale. Caractéristiques techniques La centrale hydroélectrique d'Uch-Kurgan est une centrale dont la salle des machines est intégrée à la structure du barrage. Elle dispose d'une puissance installée de 198 MW et d'une puissance disponible de 175 MW, avec une production annuelle moyenne d'électricité prévue de 820 millions de kWh. Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique comprennent : Un barrage en remblai (rive gauche) constitué de graviers et de galets avec un noyau en limon sableux, d'une longueur de 2 882 mètres et d'une hauteur maximale de 31 mètres. Il forme un réservoir d'un volume de 53 000 000 m³, dont 20 000 000 m³ constituent la réserve utile pour la production d'électricité. Un barrage déversoir de 27 m de long et 37 m de haut, situé à droite du bâtiment de la centrale hydroélectrique ; l'ouvrage comporte une passe unique de 12 mètres de largeur équipée d'une vanne plane et est conçu pour évacuer un débit de 954 m³/s au niveau normal de retenue ; Un bâtiment de centrale hydroélectrique de 100 mètres de long et 56 mètres de haut, intégrant huit vidanges de fond d'une capacité de débit cumulée de 2 296 m³/s au niveau normal de retenue ; Des ouvrages de prise d'eau pour l'irrigation en rives gauche et droite. Le bâtiment de la centrale hydroélectrique abrite quatre groupes hydroélectriques : deux d'une puissance de 45 MW chacun et deux d'une puissance de 54 MW. Les groupes de 45 MW sont équipés de turbines Kaplan de type PL 577-VB-500 fonctionnant sous une hauteur de chute nominale de 29 mètres, tandis que le groupe n° 2 est doté d'une turbine Kaplan de type PL 707-VB-500 (à roue à pales jumelées) fonctionnant sous une hauteur de chute nominale de 26,75 mètres. Les turbines des groupes de 45 MW ont été fabriquées par l'usine métallurgique de Leningrad (Ленинградский металлический завод), alors que celles des groupes de 54 MW ont été produites par une entreprise chinoise. Les turbines des groupes hydroélectriques de 45 MW entraînent des hydrogénérateurs SV 845/150-52 fabriqués par Electrosila (ru). L'électricité produite par les générateurs est transmise sous une tension de 10,5 kV à deux transformateurs de puissance triphasés TDC-125000/110 UHL1, puis injectée dans le réseau électrique via un poste de commutation extérieur de 110 kV et trois lignes de transport. Les ouvrages de retenue de la centrale hydroélectrique forment un petit réservoir d'une superficie de 4 km² ; ses capacités totale et utile nominales sont respectivement de 52,5 et 20,9 millions de m³, tandis que ses capacités réelles (après sédimentation en cours d'exploitation) s'élèvent respectivement à 16,4 et 3,2 millions de m³, permettant une régulation journalière du débit. Le niveau normal de retenue du réservoir est de 539,5 mètres, le niveau maximal de crue est de 540,8 mètres. Biographie (ky) Кыргызстандын географиясы, Бишкек, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору,‎ 2004 (ISBN 9967-14-006-2) (ky) Институт «Гидропроект», Нарынгидроэнергострой, Мoscou, Внешторгиздат,‎ 1992 Notes et références Voir aussi Articles connexes Liste de réservoirs au Kirghizistan Liens externes Portail du Kirghizistan Portail des lacs et cours d'eau Portail des barrages Portail des énergies renouvelables