Cross-Skagerrak

Cross-Skagerrak est une liaison à courant continu reliant le poste de Tjele au Danemark à celui de Kristiansand en Norvège. La ligne appartient et est exploitée par Statnett en Norvège et Energinet.dk au Danemark. Sa longueur est de 240 km : 113 en ligne aérienne et 127 par câble sousmarin. Elle a été construite en plusieurs phases. En 1977, les pôles 1 et 2 sont mis en service, la puissance nominale de la liaison est alors de 500 MW. En 1993, un nouveau pôle est mis en service, numéroté 3. Il a une tension de 350 kV et une puissance de 440 MW. Le pôle 1 et 2 sont regroupés pour former un unique pôle de tension opposée à celle du pôle 3. Le nouvel ensemble forme donc un nouveau bipôle. En 2011, une nouvelle installation d'une puissance de 700 MW est commandée. Contrairement aux anciens pôles, qui utilisent la technologie LCC, commutée par les lignes, à base de thyristors, Skagerrak 4 utilise la technologie VSC, à source de tension, à base d'IGBT. La puissance totale de la liaison une fois Skagerrak 4 mis en service est de 1 655 MW. Histoire Skagerrak 1 et 2 Une interconnexion électrique entre le Danemark et la Norvège doit permettre au second d'exporter son électricité de source hydroélectrique les années de fortes précipitations tout en lui donnant accès à la production danoise les années plus sèches afin de couvrir sa demande de pointe. Une liaison en courant continu est choisie à cause de la distance de câble à pourvoir. En effet, le HVDC est particulièrement adapté pour transporter de l'énergie électrique par câble, sous-marin entre autres. Au-delà d'une certaine distance, 60 à 80 km environ pour des liaisons souterraines ou sous-marines, l'importance du courant capacitif rend peu intéressant le transport d'électricité en courant alternatif. Une autre raison d'adopter une liaison en courant continu dans le cas de Cross-Skagerrak est la différence de capacité électrique des réseaux danois et norvégien. Les postes de conversion sont livrés par ASEA. Les pôles 1 et 2 sont construits. Ils ont une puissance nominale totale de 500 MW et maximale de 515 MW. C'est le premier poste de consersion HVDC à utiliser des quadrivalves. Elles sont isolées et refroidies par l'air. Chaque pôle est alimenté par deux transformateurs triphasés, l'un couplé en étoile-étoile, l'autre en étoile-triangle. Au moment de sa mise en service, le câble de Cross-Skagerrak est le plus long câble à courant continu au monde. C'est également celui étant le plus profond avec un point bas à 530 m. Il est de type papier imprégné de masse et est livré par Alcatel. Il a une section de 800 mm2. Chaque câble a une capacité de 250 MW à 250 kV. Skagerrak 3 En décembre 1991, les deux opérateurs décident d'augmenter la puissance de la liaison et signe le contrat pour cette extension. Le nouveau monopôle HVDC Cross-Skagerrak 3, d'une puissance de 440 MW et d'une tension de 350 kV est mis en service en 1993. Le pôle 1 et 2 sont mis en parallèle et regroupés en unique pôle qui fonctionne en bipôle avec le pôle 3. Un câble supplémentaire de section 1 400 mm2 de type papier imprégné de masse est installé. Le système de contrôle commande du pôle 3 est mis à jour en quatre semaines en juin 2014. Skagerrak 4 En novembre 2009, Statnett et Energinet.dk décident de construire Skagerrak 4. Cette nouvelle installation doit avoir une puissance d'environ 700 MW. La mise en service est alors prévue en 2014. Les postes de conversion de Kristiansand et Tjele doivent servir pour la nouvelle liaison. Elle doit être complètement câblée. Le câble souterrain côté danois, d'une longueur de 90 km doit être fourni par Prysmian pour une somme de 300 millions de DKK. Celui sous-marin, d'une longueur de 137 km, et celui souterrain côté norvégien, d'une longueur de 12 km, doivent être fournis par Nexans pour une somme de 638 millions de DKK. ABB remporte l'appel d'offre pour les postes de conversion. Le budget total est compris entre 2,8 et 3 milliards de DKK. Cette nouvelle installation utilise la technologie à source tension, dite VSC, utilisant des IGBT à la place des thyristors. Ce pole a une tension de 500 kV, avec Skagerrak 3, ils fonctionnent en bipôle. C'est la première installation au monde où un pole utilise des thyristors et l'autre pole utilise des IGBT. Le courant ne pouvant changer de sens dans les thyristors, l'inversion du sens de la puissance se fait obligatoirement grâce à une inversion de la polarité de la tension du câble. Normalement, dans le cas d'une installation VSC, la tension reste constante et le courant change de sens en cas de changement de sens de la puissance. Cross-Skagerrak n'est pas conçue de cette manière, car cela aurait eu pour conséquence que le courant de retour par la terre aurait été égal au courant venant du LCC additionné à celui venant du VSC. Grâce à des sectionneurs électriques, la tension du convertisseur VSC est inversée quand la puissance change de sens. La puissance totale de la liaison une fois Skagerrak 4 mis en service est de 1 655 MW. Données techniques Postes de conversion Par ailleurs, le régleur en charge des transformateurs du poste de Tjele ont une plage de tension allant de -6,5 % à +18,5 % pour le pôle 1 et 2 et allant de -10 % à +30 % pour le pôle 3. À Kristiansand, cette plage vaut -2 % à 24,5 % pour les deux premiers pôles et -10 % à +30 % pour le dernier. Ligne aérienne Les pôles 1 et 2 ont été équipés d'une ligne aérienne muni d'un conducteur simple de section 772 mm2. Le pôle 3 dispose de deux conducteurs de même section. La ligne aérienne enjambe le détroit d'Aggersund. Les deux pylônes ont une hauteur de 70 m, la portée entre les deux pylônes est de 470 m. Électrodes Pour permettre un retour du courant en mode monopolaire en cas de défaut d'un des pôles, deux électrodes en graphite sont installés au large de la Norvège et du Danemark, dans les deux cas à environ 30 km de la rive. Au Danemark, l'électrode est relié au poste de conversion par 18 km de ligne aérienne et 11 km de câble. En Norvège, les 30 km sont aériens. Postes électriques Références (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cross-Skagerrak » (voir la liste des auteurs). Bibliographie (en) Jos Arrillaga, High Voltage Direct Current Transmission, Institution of Electrical Engineers, 1998 (ISBN 0-85296-941-4) (en) B. Jansson, D. Norman, P.L. Thomsen et A. Strandem, New Features of the Skagerrak 3 HVDC Intertie, Nouvelle-Zélande, CIGRÉ, 1993 (en) J.E. Larsen et A. Strandem, Installation of Skagerrak 3 - a 350 kV HVDC Link between Norway and Denmark, CIGRÉ, 1994 (en) O. Hauge, S. Vikanes, E. Andersen et G. Styrbro, « papers 14.04. The Skagerrak HVDC Transmission scheme."System design features and service experiment" », Electra, CIGRÉ, no 63,‎ 1979 Portail de la Norvège Portail du Danemark Portail de l’énergie Portail de l’électricité et de l’électronique