Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice (EDAL) je vodní dílo na řece Jihlavě. Nachází se u paty hráze vodní nádrže Dalešice a spodní nádrž elektrárny tvoří vodní nádrž Mohelno. Dílo bylo vybudováno jako součást komplexu JE Dukovany (EDU). Výkon elektrárny po modernizaci a rekonstrukci v roce 2007 dosahuje 480 MW. Úložná energetická kapacita je 2,3 GWh. V případě vážného výpadku elektřiny typu blackout, zajistí PVE Dalešice EDU elektřinu minimálně pro chlazení jaderných reaktorů, případně pro restart elektrárny po blackoutu. Parametry typ elektrárny – přečerpávací, špičková rok uvedení do provozu – 1978 rekonstrukce a modernizace – 2007 celkový výkon 480 MW objem nádrže – 127 mil. m³ spád – 90,7 – 60,5 m počet turbín – 4 typ turbín – reverzní Francisova výkon turbíny – 120 MW max. průtok vody turbínou – 150 m³/s otáčky – 136 ot/min průměr oběžného kola 6000 mm Provoz Vodní dílo Dalešice bylo postaveno v letech 1970 až 1978. Přečerpávací vodní elektrárna byla spouštěna postupně, první blok v dubnu 1978, další v srpnu, třetí v září a poslední blok byl spuštěn 15. prosince 1978. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce všech turbín a byl zvednut výkon z původních 450 MW na 480 MW. Střídavě je používáno obvykle pouze jedno či dvě soustrojí, všechny čtyři jen velmi zřídka. Naposledy při povodních v roce 1997 a 2003, kdy byly mimo provoz některé uhelné elektrárny a řada vodních, v roce 2003 byl shodou náhod odstaven i jeden blok jaderné elektrárny Dukovany. Všechny mohou jet současně maximálně dvě hodiny, neboť mají velkou spotřebu vody. Na turbíny přivádí vodu čtyři ocelová potrubí spojující vtokový objekt s elektrárnou. Turbínové uzávěry jsou tvořeny hydraulicky ovládanými klapkami a elektrárna s rozvodnou jsou umístěny u paty hráze. Pro výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém režimu, jsou použity synchronní generátory s napětím 13,8 kV a obousměrným točením. Napětí 13,8 kV je dále pro přenos zvýšeno blokovými transformátory na napěťovou hladinu 420 kV. Z klidové fáze se PVE Dalešice rozjede na plný výkon za 55 sekund, díky čemuž je to nejrychleji nabíhající PVE v ČR. Plní nezastupitelnou úlohu regulace v celostátním energetickém systému i jako rezerva. Elektrárna obsahuje vlastní, plně funkční velín, běžně je ale dálkově ovládána z centrály v Praze a funguje tak pouze s minimální obsluhou. Za účelem napájení soustrojí pro jejich rozběh v případě ostrovního provozu je v dolní nádrži Mohelno zřízena průtočná elektrárna se dvěma soustrojími o celkovém výkonu 1,8 MW. Pro úplné vypuštění v případě potřeby slouží původní štola, kterou byla při stavbě odváděna voda z řeky; nádrž by byla vypuštěna zhruba za dva týdny. V roce 2015 došlo k rekonstrukci a zavedení nového řídicího systému elektrárny, došlo taky k vyměnění kontrolního zařízení elektrických rozvoden. V roce 2020 překonala elektrárna rekord v množství vyrobené energie za rok. V roce 2025 byla elektrárna výrazně modernizována, byly vyměněny budící soupravy turbogenerátorů, modernizovány řídící systémy a elektrické ochrany, rekonstruovány komunikace k administrativní budově a vyměněn uzávěr jalové výpustě v hrázi Mohelno. Související články Vodní nádrž Dalešice Seznam vodních elektráren v Česku Poznámky Externí odkazy Obrázky, zvuky či videa k tématu přečerpávací vodní elektrárna Dalešice na Wikimedia Commons Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice (ČEZ) Přehled výroby elektřiny na ENTSO-E (po registraci sekce Generation, Actual Generation per Generation Unit, název EDAL)