Пломинська теплоелектростанція

Теплоелектростанція «Пломин» (хорв. Termoelektrana Plomin) — конденсаційна вугільна теплова електростанція в Хорватії, розташована поблизу селища Пломин Лука. Комплекс ТЕС складався з двох енергоблоків: «Пломин 1» (введений в експлуатацію у 1969 році, нині закритий) та «Пломин 2» (працює з 2000 року). Загальна встановлена потужність діючого блоку становить 210 МВт. Димова труба станції заввишки 340 метрів є найвищою спорудою в Хорватії. Пломин 1 Енергоблок потужністю 120 МВт працював із 1969 року. Його основу складав прямоточний паровій котел системи Sulzer продуктивністю 385 тонн перегрітої пари за годину (параметри: 135 бар, 535 °C), обладнаний 16 пальниками, розміщеними в чотири яруси. Парова турбіна типу ТК 120 потужністю 125 МВт була виготовлена за англійською ліцензією. Турбогенератор виробництва компанії Dolmel мав номінальну потужність 150 МВА та робочу напругу 13,8 кВ. У 1998 році для переходу на імпортне вугілля з низьким вмістом сірки на блоці встановили новий електрофільтр, а у 2003 році систему управління модернізували за допомогою комплексу Siemens-Teleperm XP. Енергоблок «Пломин 1» остаточно вивели з експлуатації наприкінці 2017 року через невідповідність новим екологічним стандартам ЄС. Проблема радіоактивного шлаку До початку 1990-х років станція використовувала місцеве істрійське кам'яне вугілля з шахти Раша. Це паливо мало надзвичайно високий вміст сірки (від 10% до 14%) та підвищену природну радіоактивність. Унаслідок його спалювання на площі 120 000 м² накопичилося близько мільйона тонн радіоактивного шлаку та золи, які розносилися вітром і вимивалися дощами. Наприкінці 1990-х років розпочалася масштабна рекультивація сміттєзвалища: відходи ізолювали захисною плівкою, засипали шаром ґрунту (понад 60 см) і створили систему каналів для відведення дощової води. Це дозволило знизити рівень радіаційного фону навколо відвалу до природних значень. Пломин 2 Рішення про будівництво другого блоку потужністю 210 МВт ухвалили у 1984 році. Через економічні труднощі будівництво затягнулося, і у 1996 році державна компанія HEP разом із німецькою RWE Energie створили спільне підприємство TE Plomin d.o.o. для завершення проєкту. Перше синхронізування з мережею відбулося 14 вересня 1999 року, а комерційна експлуатація розпочалася 21 травня 2000 року. Наразі це єдина діюча вугільна електростанція в Хорватії. Технічні характеристики Котельна установка: Прямоточний котел Sulzer виробництва Đuro Đaković Holding продуктивністю 670 тонн пари за годину (147,4 бар, 535 ºC). Обладнаний 24 пальниками на 6 рівнях. Основним паливом є вугільний пил, для розпалювання використовується мазут (надлегка олива). Турбоагрегат: Двоциліндрова конденсаційна парова турбіна з проміжним перегрівом пари виробництва заводу ABB Karlovac. Генератор: Трифазний синхронний генератор Končar із водневим охолодженням потужністю 247 МВА (напруга 13,8 кВ). Потужність видається в енергосистему 220 кВ через блочний трансформатор. Охолодження: Поверхневий конденсатор охолоджується морською водою, яка забирається з глибини 25 метрів у Пломинській затоці за 2,5 км від станції. Екологічні заходи та очищення газу На блоці «Пломин 2» впроваджено сучасні системи захисту довкілля: Сіркоочищення: Працює установка мокрого очищення димових газів вапняковою суспензією. Вона видаляє SO₂, SO₃, HCl та HF з ефективністю понад 95%. Побічним продуктом є гіпс (CaSO₄), який повністю постачається на сусідній цементний завод Holcim Croatia. Очищення від пилу: Електростатичні фільтри вловлюють 99,8% твердих частинок (летючої золи), забезпечуючи викиди не більше 100 мг/м³. Азотоочищення: Для блоку «Пломин 2» згодом передбачили встановлення систем DeNOx (селективного каталітичного відновлення) для досягнення суворих лімітів ЄС щодо оксидів азоту. Вплив на здоров'я та довкілля Моніторинг якості повітря навколо ТЕС здійснюється за допомогою п'яти автоматичних вимірювальних станцій. Протягом тривалого часу в регіоні фіксували підвищені концентрації приземного озону (O₃), що зумовлено фотохімічними реакціями оксидів азоту (NOₓ) під впливом сонячного випромінювання. Див. також Примітки