Usina Hidrelétrica de Foz do Areia

A U.H. de Foz do Areia (oficialmente U.H. Governador Bento Munhoz da Rocha Netto) é uma usina hidrelétrica (U.H.) brasileira localizada no município de Pinhão no estado do Paraná. Características O projeto hidrelétrico Foz do Areia foi implantado com dois objetivos de igual importância. O primeiro corresponde à criação de um grande reservatório regulador de vazões a montante dos demais projetos executados no rio Iguaçu. E o segundo, ao de geração de energia elétrica com potência instalada de 2.500 MW. No local do projeto a bacia drenada é de 29.800 km² e a vazão média natural e de 544 m³/s. O projeto inclui uma barragem de enrocamento compactado, impermeabilizada por face de concreto. Esta solução foi imposta pela falta no local de argila que pudesse ser usada como núcleo, e também porque o regime pluvial não permitia um cronograma de construção flexível se fosse adotado o uso de argila, uma vez que o avanço das escavações e a construção da parte de enrocamento ficariam dependentes do avanço do núcleo de argila. O vertedouro está localizado na margem esquerda e a Casa de Força e suas obras de adução e saída estão localizadas na margem direita. Para construir a barragem, o rio foi desviado por meio de túneis de desvio e ensecadeiras. O vertedouro é do tipo de superfície, controlado por quatro comportas. A subestação e do tipo abrigada, compacta, isolamento SF 6, próxima da Casa de Força. Além dessas obras foram construídos acampamentos, pontes, aeroporto e estradas de acesso. Dados técnicos Hidrologia Coordenadas geográficas 26° 0'35.40" sul / 51°39'44.39" oeste Bacia hidrográfica drenada 29.800 km² Vazão média de longo prazo (1931 - 1975) 544 m³/s Geologia 0 local é formado por camadas basálticas regulares e quase horizontais. Cinco camadas aparecem entre as cotas 550 e 750, cada uma delas formadas principalmente por basaltos maciços. Reservatório Nível máximo operacional 744,0 m; Nível máximo excepcional 745,5 m; Nível mínimo operacional 698,0 m; Volume total 8,300.000.000 m³ Volume útil 5,600.000.000 m³ Comprimento aproximado 100 km Área inundada 167 km² Canal de Fuga Nível máximo normal 607,0 m Nível máximo excepcional 617,5 m Nível médio normal 605,0 m Nível mínimo normal 602,0 m Barragem principal Enrocamento compactado com face de concreto Altura máxima 160 m Comprimento da crista 828 m Largura da crista 12 m Largura máxima na fundação 400 m Volume total do enrocamento 13.340.000 m³ Volume nominal 100.260 m³ Volume total de concreto 81.150 m³ Desvio do rio durante a construção Fase 1: Construção dos túneis de desvio na margem direita. Características dos túneis: - quantidade 2 - diâmetro 12,0 m - comprimento,túnel n.° 1 568,0 m - comprimento,túnel n.° 2 586,0 m - material de proteção concreto projetado (parcial) Fase 2: Construção das ensecadeiras e desvio do rio através dos túneis; construção da barragem: - vazão máxima de projeto 7.700 m³/s (500 anos) Fase 3: Fechamento dos túneis e armazenamento de água no reservatório. Vertedouro Tipo de superfície controlado por comportas; estrutura de concreto armado com crista, pilares, ponte, canal e defletor. Comprimento total 400 m Altura máxima acima da fundação 30 m Largura de cada comporta 14,5 m Quantidade de comportas 4 Altura de cada comporta 18.5 m Capacidade máxima de descarga 11.000 m³/s Canal de adução Comprimento 400 m Largura do fundo 90 m Tomada de água Estrutura de concreto armado apoiada em rocha Comprimento 108 m Altura máxima 70 m Comportas: Comportas - tipo plana - quantidade 4 - dimensões 7,4 x 7,4 m Túneis forçado Escavados na rocha, revestidos de concreto armado e armação metálica nos últimos 50 metros. Quantidade de condutos 6 Comprimento médio 217 m Diâmetro: - trecho sem armadura 7,40 m - trecho com armadura 7,00 m Casa de força Tipo semi-abrigada Potencia máxima: - instalação inicial: 4 unidades de 418,5 MW 1.674,0 MW - instalação final: 6 unidades de 418,5 MW. 2.511,0 MW Capacidade máxima da ponte rolante 800 ton. Capacidade da ponte auxiliar 50 ton. Subestação Tipo externa, blindada, isolamento SF 6 Tensão máxima de operação 550 kV Nível básico de isolamento 1.550 kV Corrente nominal 3.000 A Quantidade de disjuntores 10 Capacidade de interrupção 50 k A Quantidade de transformadores monofásicos 19 Potência de cada transformador 155 MVA Tensão 16,5 - 552/ V3 kV Turbinas Tipo Francis, eixo vertical Potência máxima 585.000 CV Queda nominal 120 m Queda máxima 135 m Vazão nominal 304 m³/s Vazão máxima 349 m³/s Velocidade sincrona 126 rpm Rotor: - Diâmetro máximo 6.024 mm - Altura 2.615 mm - Peso 120 ton Geradores Tipo Umbrella, trifásico Potência nominal 415.000 kVA Elevação de temperatura acima de 40 °C ambiente 80 °C Fator de potência 0,9 Tensão nominal 16,5 kV Freqüência 60 Hz Quantidades principais Escavação comum 10.461.000 m³ Escavação em rocha (superficial) 14.631.000 m³ Escavação em rocha (túneis) 245.000 m³ Enrocamento 13.314.000 m³ Concreto (todas as estruturas) 584.000 m³ Ver também Rio Turbina hidráulica Energia maremotriz Hidrologia Lista de usinas hidrelétricas do Brasil Referências