田湾核电站

田湾核电站位于江苏省连云港市连云区田湾。厂区按8台百万千瓦级核电机组规划，2027年完全建成后，将成为中国装机容量最大核电站，也是全球装机容量最大核电站之一。江苏核电有限公司作为项目业主，负责田湾核电站的建设管理和建成后的商业运营。公司股东和股比的构成是：中国核工业集团公司50%、中电投核电有限公司30%、江苏省国信资产管理集团有限公司20%。 建设历程 一期工程1、2号机组是两台装机容量106万千瓦的俄罗斯VVER-1000/428机组，是中国和俄罗斯技术合作项目，采取俄方“交钥匙”模式建设。1号机组1999年10月20日浇筑第一罐混凝土。2005年10月18日开始首次装料，12月20日反应堆首次达到临界，2007年5月17日正式投入商业运行。2号机组于2000年9月20日浇筑第一罐混凝土，2007年5月1日反应堆首次达到临界，5月14日首次并网成功。投入商业运行以来，保持安全稳定高效运行，各项性能指标优良，大修工期不断优化，能力因子持续提高，发电量稳步提升，取得了良好的运行业绩、经济效益和社会效益。 二期工程包含3、4号机组，是两台装机容量106万千瓦的俄罗斯VVER-1000/428M压水堆机组，与俄方的合同语言为英文，3、4号机组是继中俄两国成功合作建设1、2号机组工程后，双方继续深化核能领域合作的又一重大项目，核岛部分设备分为俄方、国内设备厂家、第三国供货的模式；一回路主设备全部由俄方进行采购制造。中国核电工程有限公司负责常规岛及BOP的设计和和全厂的工程总承包，半速汽轮发电机组，机组额定容量为1126MW。由江苏核电有限公司进行机组调试。核岛设备国产化率达到15%、常规岛与BOP设备国产化率达到98%，进一步提高了机组安全性、技术先进性，满足国际第三代核电站的安全要求。在中俄两国领导人的见证下，2010年12月27日，中俄双方先后签署框架合同、技术设计合同、总合同；2012年中俄两国政府签署《关于在中国合作建设田湾核电站3、4号机组的议定书》。2010年12月27日，国家发改委同意开展3、4号机组前期工作。2012年12月27日， 3号机组浇筑第一罐混凝土，田湾二期工程正式开工建设。田湾二期工程成为国务院决定重启核电后审议核准的第一个新建核电项目。两台机组建设工期62个月，计划分别于2018年2月和12月投入商业运行。2013年9月27日4号机组开工。田湾核电3号机组各重要里程节点全部按期完成。穹顶吊装、220/500KV倒送电、海工工程及构筑物进海水、主控室系统可用、锅炉房投用、压力容器进水、应急柴油机启动、应急指挥中心投用、实物保护系统及核安全信息监控可用、一、二回路压力试验、汽轮机扣缸、核蒸汽冲转、热试、机组核燃料装料等一系列里程碑节点均提前于一级计划实现。2017年8月18日22:59，3号机组首次装料，完成第1组燃料组件装载。共9个吊篮，163组燃料组件。2017年12月30日18时29分，随着发电机出口断路器顺利合闸，3号机组开始并网发电。2018年2月15日0时0分，田湾核电站3号机组顺利完成100小时满功率连续运行考核，至此，3号机组完成调试大纲规定的所有试验项目，机组具备投入商业运行条件，标志着田湾核电站二期工程（3、4号机组）首台机组正式建成。 三期工程包含5号、6号机组，采用中国自主的第二代+ ACPR-1000(中核M310+改进堆型)机组。 5号机组于2015年12月27日上午正式开工建设，浇筑核岛底板第一罐混凝土。。6号机组于2016年9月7日上午正式开工建设，浇筑核岛底板第一罐混凝土。 四期工程包含7号、8号机组， 2018年6月8日，在中共中央总书记、中国国家主席习近平和俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的共同见证下，中核集团与俄罗斯国家原子能集团在人民大会堂签署《田湾核电站7/8号机组框架合同》，采取VVER-1200型第三代核电机组。2021年5月19日，中共中央总书记、中国国家主席习近平在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。 2023年5月19日，田湾核电站7号机组穹顶球带成功吊装。 反应堆数据 运行记录 根据国家核安局，田湾发生过多次0级事件 。 2008年8月26日17时32分，田湾核电站1号机组主变压器因B相起火跳闸,触发反应堆保护动作停堆。整个事件中，除1号机组主变压器B相损坏外，其它系统设备正常。此次发生事故的变压器，由乌克兰扎布罗日变压器厂设计制造，可能原因是变压器匝组短路。整个事件过程中，核反应堆停堆功能、余热导出功能和放射性包容功能均正常，没有对核安全造成影响，也没有放射性释放。部分新闻媒体报道为田湾核电站发生爆炸。 2023年1号机组自动停堆事件：10月29日，因凝结水系统二级调节阀非预期关闭引起液位低，触发机组自动停堆。更换部件后于次日重返临界，被界定为0级运行事件。 2024年6号机组自动停堆事件：7月22日，6号机组因监视系统机柜故障，误触发汽轮机轴振高信号，叠加旁排喷淋水调节阀压力低信号，导致机组停机停堆，被界定为0级运行事件。 2025年5月取样管线跑水事件：3号机组因净化系统取样系统管线存在缺陷，导致取样水漏至厂房。隔离后泄漏停止，被界定为0级事件。 参阅 中华人民共和国核工业 参考文献 外部链接 中核集团江苏核电有限公司简介 中国核工业集团公司 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 中国核工业建设集团公司