岭澳核电站

岭澳核电站是一个位于中国广东省深圳市大鹏新区大鹏半岛的核电站，在大亚湾核电站以北约1公里，與前者共同構成大亞灣核電基地。它由广东岭澳核电有限公司（岭澳一期）、岭东核电有限公司（岭澳二期）所擁有，並由大亚湾核电运营管理有限责任公司营运。 施工地点的机组的建设被分为第一期阶段和第二期阶段。 建设历程 一期工程包含1号、2号机组（岭澳I-1号和I-2号机组），采用950MWPWR，基于法国的900MW兆瓦的压水反应堆三个冷却回路设计，于2002年和2003年开始商业运营。 一期主体工程于1997年5月15日正式开工。1号机组于2001年12月8日开始首次装料；2002年2月4日首次安全达到临界；2002年2月17日顺利完成汽轮机发电机组首次冲转试验，各项技术参数符合技术规范。在完成一系列调试试验后，1号机组于2002年2月26日成功并网发电，比原计划提前了48天。2002年5月28日商业运行。 二期工程包含3号、4号机组（岭澳II-1号和II-2号），两个CPR-1000反应堆，基于法国的三个冷却回路设计，在阿海珐公司协同建造。3号机组是中国国内的第一个CPR-1000机组，2010年7月15日首次连接到电网，于2010年6月11日开始临界测试，商业营運开始于2010年9月27日。4号机组于2011年5月3日连接到电网，于2011年8月7日开始商业营運。 升级改造 2012年10月，中国环境生态部批准岭澳一期1号、2号机组换料周期从12个月升级为18个月。 2013年5月，岭澳二期1号、2号机组换料周期从原来的12个月升级为18个月，可以减少大修次数，减少核电厂的集体辐照剂量，提高机组的能力因子，提高燃料组件的卸料燃耗，降低压力容器的中子注量率。 2016至2017年间，岭澳一期1号、2号机组利用换料大修窗口，正式换装国产自主DCS设备。换装后，大幅削减“无害误跳闸”，提升能力因子；主控室人机界面（HSI）颠覆性升级；彻底摆脱供应链在国外时间长且易受地缘政治影响，备件成本缩水。 2011年福岛核事故后，中国对所有已有机组进行全部清理，并加强了各种安全措施。 应对极端自然灾害（防洪抗震）防水淹能力提升： 针对极端海啸或暴雨，增设了防洪闸板、防水密封门，并优化了厂房防水淹封堵，防止厂房关键区域进水。 抗震能力复核： 基于超设计基准地震（超越历史地震）进行抗震裕量评估（SMA），加固了相关结构及废树脂贮存槽等设施的抗震支撑。 强化应急电源与冷却保障移动式应急电源： 增设了防震防水的移动式柴油发电机组，确保即使在全厂断电（Station Blackout）的极端情况下，仍能为反应堆和乏燃料池提供应急电力。 应急补水接口： 新增了外部应急水源接口和高压移动泵车，确保在主冷却系统失效时，能通过二回路或一回路持续向反应堆和乏燃料池注水，防止堆芯熔毁。 严重事故预防与缓解消氢系统改进： 在反应堆厂房内增设了非能动式消氢装置（如重组器），即使在严重事故产生大量氢气时，也能自动消解，防止类似福岛的氢气爆炸。 乏燃料池监测强化： 升级了乏燃料贮存水池的监测仪表和系统，确保即使在事故工况下，也能实时掌握水位、温度及辐射状态。 应急指挥与通讯： 建设了抗震防洪的应急指挥中心，并配备了独立的应急通讯系统，保障极端灾害下的指挥畅通。 反应堆数据 運行事件 2016年5月24日，嶺澳核電站3號機組冷卻水系統中的一個流體輻射監測器的警報提示功能處於閉鎖狀態，不能顯示警報；調查發現，該監測器的警報提示功能在上一次大修期間被關閉但未及時解鎖；事件被評定為「非等級核電站運行事件」（０級）。 2022年9月17日，工作人員發現嶺澳核電站4號機組其中一台為電站提供應急電源、平時應處於熱備用狀態的應急柴油機非預期啓動。工作人員隨即檢查應急供電系統，並在核實無異常後將該柴油機停運及回復至正常狀態；事件確定為0級偏差。 2026年5月7日，嶺澳核電站1號機組處於按計劃停機換料狀態。工作人員例行測試，為調整設備冷卻水流量，在主控室遠程關閉其中一個備用設備冷卻水隔離閥，並於當天將其恢復到正常狀態；該隔離閥處於關閉狀態的時長超出技術規範書要求，事件界定為0級偏差。 参考资料 外部链接 （英文）大亚湾核电站和岭澳电站有卫星地图。 大亚湾核电运营管理有限责任公司核安全信息公開