Hauteur de cheminées.

La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.

Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

A. - Détermination des hauteurs de cheminées :

Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

1. Cas des turbines :

			Type de combustible

			1 MW et < 4 MW

			4 MW et < 6 MW

			6 MW et < 10 MW

			10 MW et < 15 MW

			15 MW et < 20 MW

			20 MW et < 30 MW

			30 MW et < 50 MW

			Combustibles gazeux

			5 m

			6 m

			7 m

			9 m

			(13 m)

			10 m

			(15 m)

			12 m

			(17 m)

			14 m

			(21 m)

			Autres combustibles

			6 m

			7 m

			9 m

			11 m

			(14 m)

			12 m

			(15 m)

			13 m

			(18 m)

			16 m

			(21 m)

2. Cas des moteurs :

			Type de combustible

			1 MW et < 4 MW

			4 MW et < 6 MW

			6 MW et < 10 MW

			10 MW et < 15 MW

			15 MW et < 20 MW

			20 MW et < 30 MW

			20 MW et < 50 MW

			Combustibles gazeux

			5 m

			6 m

			7 m

			9 m

			(13 m)

			10 m

			(15 m)

			19 m

			(28 m)

			22 m

			(33 m)

			Autres combustibles

			9 m

			13 m

			15 m

			16 m (22 m)

			18 m

			(27 m)

			20 m

			(30 m)

			24 m

			(36 m)

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :

hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],

où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).

3. Autres appareils de combustion :

			Type de combustible

			1 MW et < 2 MW

			2 MW et < 4 MW

			4 MW et < 6 MW

			6 MW et < 10 MW

			10 MW et < 15 MW

			15 MW et < 20 MW

			20 MW et < 30 MW

			20 MW et < 50 MW

			Combustibles solides

			10 m (15 m)

			12 m (18 m)

			14 m (21 m)

			14 m (21 m)

			15 m (22 m)

			16 m (24 m)

			19 m (28)

			22 m (33 m)

			Fioul domestique

			5 m

			(7 m)

			6 m

			(9 m)

			8 m

			(12 m)

			10 m

			(15 m)

			11 m

			(17 m)

			14 m

			(20 m)

			Autres combustibles liquides

			7 m

			(10 m)

			8 m

			(12 m)

			9 m

			(14 m)

			11 m

			(17 m)

			13 m

			(19 m)

			14 m

			(21 m)

			16 m

			(24 m)

			19 m

			(29 m)

			Gaz naturel, Biométhane

			4 m

			(6 m)

			5 m

			(7 m)

			6 m

			(10 m)

			8 m

			(12 m)

			9 m

			(14 m)

			10 m (17 m)

			Autres combustibles gazeux

			5 m

			(7 m)

			6 m

			(9 m)

			8 m

			(12 m)

			10 m

			(15 m)

			11 m (17 m)

			14 m (20 m)

B. - Prise en compte des obstacles :

 S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :

- on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ;

- on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

 -ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

- soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :

- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

 Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

 La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article.