MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME COMBINEO DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système COMBINEO
Au sens du présent arrêté, le système COMBINEO, modèle 185 LS, est un système compact, capable de réaliser la ventilation, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Il fonctionne avec une pompe à chaleur puisant ses calories sur l'air extrait. La production d'eau chaude sanitaire se fait en priorité par rapport au chauffage.
Ce système assure le besoin de régénération de l'air du bâtiment et le besoin de chauffage par ventilation mécanique contrôlée de type double flux thermodynamique.
Une grande partie de l'énergie perdue à travers l'extraction de l'air est récupérée via un échangeur statique et transmise à l'air neuf réinjecté dans le bâtiment.
L'énergie complémentaire nécessaire au maintien en température du bâtiment est apportée par une pompe à chaleur dont le condenseur est placé dans le flux d'air neuf, après l'échangeur statique.
Les besoins supplémentaires de chauffage du bâtiment lors des périodes hivernales fortes (cas de l'insuffisance de la pompe à chaleur) sont générés par un système d'appoint par effet joule piloté par COMBINEO, situé dans les pièces de vie (séjour, salon) et dans les salles de bain, couvrant a minima l'intégralité des déperditions de ces pièces.
COMBINEO assure la production d'eau chaude sanitaire, stockée dans un ballon émaillé.
L'énergie nécessaire au chauffage de l'eau chaude sanitaire est apportée par la pompe à chaleur qui va puiser les calories de l'air extrait du bâtiment à travers un échangeur pour les restituer dans un condenseur au contact du ballon de stockage.
En cas de besoin supplémentaire ponctuel de production d'eau chaude (cas de fort tirage sur une période courte), l'appoint de chauffage de l'eau est réalisé par un élément chauffant électrique direct, intégré au ballon de stockage de COMBINEO.
2. Domaine d'application
Cette méthode s'applique uniquement aux maisons individuelles répondant aux critères suivants :
Surface habitable ≤ 200 m².
Typologies de maison : T3 à T6, avec un débit total extrait ≤ 240 m³/h.
Déperditions par le bâti : Coefficient H
T
T
enveloppe
Ubat représente le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment défini à l'article 15 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;
S
enveloppe
Tableau 1. Seuils du coefficient H
T max
ZONE CLIMATIQUE
H1
H2
H3
H
T max
100
110
120
Perméabilité à l'air : Q
4Pa_surf
Ambiance régulée par zone de 100 m² maximum.
Zone de bruit BR1 pour les maisons équipées du modèle COMBINEO avec by-pass manuel de l'échangeur.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs pour la partie non directement modélisable
La présente méthode propose l'intégration du système COMBINEO, dans la méthode de calcul Th-C-E, en trois phases :
1. Le prétraitement qui permet :
― de calculer la part de chauffage du système COMBINEO et celle de l'appoint (salon + salle de bains), notées β
CH_COMBINEO
CH_appoint_SALON
CH_appoint_SDB
― de calculer les coefficients correctifs des consommations énergétiques d'ECS et d'auxiliaires de ventilation, notés a
ECS
VENT
2. Les données à saisir dans la méthode de calcul Th-C-E afin de caractériser le système COMBINEO avec son appoint. Ces données sont issues du prétraitement.
3. Le post-traitement qui permet de corriger les consommations énergétiques d'ECS et d'auxiliaires de ventilation à partir des coefficients aECS et aVENT.
3.1. Prétraitement
La production d'ECS étant prioritaire sur le chauffage, il y a besoin d'une énergie d'appoint pour assurer le chauffage pendant les heures de production d'ECS.
Il est donc nécessaire de déterminer heure par heure la part de chauffage assurée par le système COMBINEO et celle assurée par l'appoint.
3.1.1. Calcul de la part de chauffage assurée par le système COMBINEO et par l'appoint
3.1.1.1. Calcul des déperditions totales du bâtiment
Le calcul du coefficient de déperdition par le bâti s'effectue de la façon suivante :
H
T
bat
enveloppe
avec :
U
bat
S
enveloppe
Le calcul du coefficient de déperdition par le renouvellement d'air du bâtiment s'effectue de la façon suivante :
HV = 0,34 × Qva × (1 ― 0,9 × hECH (en W/K)
avec :
hECH : Efficacité de l'échangeur (en %). Les valeurs sont disponibles dans le tableau 9 ;
Qva : débit spécifique moyen (en m³/h) qui s'exprime sous la forme suivante :
Q
va
v_pointe
ugd
v_base
ugd
avec :
D
ugd
Q
v_pointe
v_base
Le calcul des déperditions totales du bâtiment s'effectue de la façon suivante :
D
(Text)
T
V
avec :
HT : coefficient de déperdition par le bâti (en W/K) ;
HV : coefficient de déperdition par le renouvellement d'air du bâtiment (en W/K) ;
uamb : température du local. Ce coefficient est égal à 19 °C en période d'occupation et à 16 °C en période d'inoccupation ;
uext : température extérieure (en °C).
3.1.1.2. Calcul de la puissance PAC chauffage disponible
Lorsqu'il y a production simultanée de chauffage et d'ECS, la PAC utilise en priorité tout ou partie de la puissance totale disponible pour produire l'ECS. Cette part de puissance, bECS_utilisée, s'exprime de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7
avec :
PECS : puissance du COMBINEO pour la production d'ECS (en W) ;
PECS_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en W).
La part de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage est calculée de la façon suivante :
bCH_dispo = 1 ― bECS_utilisée
avec :
bECS_utilisée : part de la puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en %).
Le calcul de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage s'effectue de la façon suivante :
PCH_dispo = PCH × bCH_dispo (en W)
avec :
PCH : puissance du COMBINEO pour la production de chauffage (en W) ;
bCH_dispo : part de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage.
3.1.1.3. Calcul de la part de chauffage assurée par l'appoint
Lorsque PCH_dispo D(Text), l'appoint est nul.
Lorsque PCH_dispo ¸ D(Text), le calcul de la puissance de l'appoint nécessaire pour la production de chauffage s'effectue de la façon suivante :
PCH_appoint = D(Text) ― PCH_dispo (en W)
avec :
D(Text) : déperditions totales du bâtiment (en W) ;
PCH_dispo : puissance de la PAC disponible pour le chauffage (en W).
Le calcul de la part de chauffage assurée par l'appoint s'effectue de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7
avec :
PCH_appoint : puissance de l'appoint nécessaire pour la production de chauffage (en W) ;
D(Text) : déperditions totales du bâtiment (en W).
3.1.1.4. Calcul de la part de chauffage assurée par le système COMBINEO
Le calcul de la part de chauffage assurée par le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :
β
β
avec :
β
Les mois de juin, juillet, août et septembre sont considérés comme mois de non-chauffe.
3.1.1.5. Répartition du chauffage selon les pièces
Tableau 2. Répartition des parts d'appoint du chauffage selon les pièces
SALLE DE BAINS
SALON/SÉJOUR
TOUTES LES AUTRES PIÈCES
Type émetteur
Emetteur à effet joule direct
Emetteur à effet joule direct
COMBINEO
Répartition
du chauffage
bch_appoint_SDB = SSDB/Shab
SSDB : surface de la salle de bains
Shab : surface habitable
bch_appoint_SALON = bch_appoint ― bch_appoint_SDB
bch_COMBINEO
3.1.2. Calcul du coefficient correctif de la consommation énergétique d'ECS
3.1.2.1. Calcul des besoins horaires d'ECS
Le calcul des besoins d'ECS, au pas de temps horaire, s'effectue de la façon suivante :
Qw = rw × Cw × Vuw × (uuw ― ucw) × RatECS (en Wh)
avec :
rw : masse volumique de l'eau, rw = 1 kg/l ;
Cw : capacité calorifique massique de l'eau, Cw = 1,163 Wh/(kg.K) ;
uuw : température de l'eau chaude mitigée utilisée au puisage ;
ucw : température de l'eau froide entrant dans le système de préparation d'eau chaude ;
RatECS : ratio des besoins assurés par le système de production aux besoins totaux de la zone ;
Vuw : volume d'eau chaude mitigée utilisé chaque heure pendant la période normale. Ce coefficient est calculé comme suit :
Vuw = a × ah × Nu (en l)
avec :
a : besoins unitaires exprimés en litres d'eau à 40 °C ;
ah : coefficient horaire de la clé de répartition des besoins d'ECS ;
Nu : nombre d'unités à considérer.
3.1.2.2. Calcul des pertes de distribution
Le calcul des pertes de distribution au pas de temps horaire s'effectue de la façon suivante en considérant la production d'ECS individuelle, dans le volume chauffé :
Qd,w = Qd,w_ind,vc = 0.5 × 0,2 × RatECS × Qw (en Wh)
avec :
Qw : besoins horaires d'ECS (en Wh) ;
RatECS : ratio des besoins d'ECS assurés par le système de production aux besoins totaux d'ECS de la zone.
3.1.2.3. Calcul des pertes de stockage
Le calcul des pertes de stockage au pas de temps horaire s'effectue de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7
avec :
Vs : volume de stockage (en litre) ;
Cr : constante de refroidissement, Cr = 0,19 Wh/(l.K.jr) ;
uECS : température de stockage, pour le système COMBINEO ce coefficient est égal à 50 °C ;
uamb : température ambiante du local, ce coefficient est égal à 19 °C en période d'occupation et à 16 °C en période d'inoccupation.
3.1.2.4. Calcul des besoins totaux horaires pour la production d'ECS
Le calcul des besoins totaux au pas de temps horaire pour la production d'ECS s'effectue de la façon suivante :
Qecs = Qw + Qd,w + Qg,w (en Wh)
avec :
Qw : besoins horaires d'ECS (en Wh) ;
Qd,w : pertes de distribution horaires (en Wh) ;
Qg,w : pertes de stockage horaires (en Wh).
3.1.2.5. Calcul des consommations énergétiques horaires d'ECS avec le système COMBINEO
Le calcul de la consommation énergétique horaire d'ECS avec le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7
avec :
QECS : besoins totaux horaires pour la production d'ECS (en Wh) ;
COPECS : coefficient de performance du système COMBINEO pour la production d'ECS.
3.1.2.6. Calcul du coefficient correctif de la consommation énergétique d'ECS
Le calcul du coefficient de correction de la consommation énergétique d'ECS s'effectue de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7
avec :
CECS_COMBINEO : consommation énergétique horaire d'ECS avec le système COMBINEO (en Wh) ;
CECS_05 : consommation énergétique d'ECS d'un ballon d'eau chaude électrique (en Wh) dont les caractéristiques techniques sont identiques à celui du COMBINEO avec des pertes de stockage calées sur les règles Th-C-E 2005, à savoir : uECS = 65 °C et uamb = 20 °C.
3.1.3. Calcul du coefficient correctif de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation
Le calcul des consommations énergétiques d'auxiliaires de ventilation se fait comme suit :
― lorsqu'il y a production de chauffage et/ou d'ECS, la puissance des ventilateurs est directement intégrée dans les COPCH et COPECS. Leur consommation énergétique impacte alors les consommations énergétiques de chauffage et/ou d'ECS ;
― lorsqu'il n'y a pas de production de chauffage ni d'ECS, la puissance des ventilateurs est comptabilisée dans la puissance de ventilation et leur consommation énergétique impacte alors la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation.
3.1.3.1. Calcul du taux de fonctionnement de la PAC
Le calcul du taux de fonctionnement de la PAC s'effectue de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7
avec :
PECS_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en W) ;
PECS : puissance du COMBINEO pour la production d'ECS (en W) ;
PCH_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour le chauffage (en W) ;
PCH : puissance du COMBINEO pour la production de chauffage (en W).
3.1.3.2. Calcul du coefficient correctif de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation
Le calcul du coefficient de correction de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation s'effectue de la façon suivante :
aVENT = 1 ― aPAC
avec :
aPAC : taux de fonctionnement de la PAC.
3.2. Intégration du système COMBINEO dans Th-C-E
L'intégration du système COMBINEO dans la méthode Th-C-E s'effectue de la façon suivante :
3.2.1. Génération de chauffage
Une génération pour le COMBINEO : Système thermodynamique Air rejeté/Air extérieur, COPCH non certifié, avec régulation en Tout Ou Rien.
Une génération pour l'appoint effet joule : système effet joule direct, saisi conformément aux règles Th-C-E.
3.2.2. Emission de chauffage
Dans la méthode de calcul Th-C-E, trois émissions de chauffage sont créées :
1 pour le COMBINEO suivant le tableau 3 ;
1 pour l'appoint dans le salon/séjour suivant le tableau 4 ;
1 pour l'appoint dans les salles de bains suivant le tableau 5.
Par défaut, les caractéristiques des émetteurs de chaleur correspondent aux valeurs définies par défaut dans les règles Th-C-E.
Tableau 3. Description de l'émetteur 1 par soufflage d'air chaud du COMBINEO
ÉMETTEUR 1 - SOUFFLAGE D'AIR CHAUD (COMBINEO)
Type d'émetteur
Chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs
Pas de ventilateur
Puissance des ventilateurs
―
Perte au dos des émetteurs
―
Surface
Surface totale (Shab)
Hauteur sous plafond
Propre au projet
Type de chauffage
Electrique autre (thermodynamique)
Type d'émetteur chaud
Air soufflé
Lien avec la génération
Génération 1 : COMBINEO
Part de besoin assurée par ce système
bCH_COMBINEO
Variation spatiale
Classe B
Variation temporelle
Couple régulateur-émetteur permettant l'arrêt total de l'émission
Lien vers CTA à débit variable
Pas de lien
Réseau chaud
Inexistant ou pertes nulles
Tableau 4. Description de l'émetteur 2 par effet joule dans le salon/séjour
ÉMETTEUR 2 - APPOINT SALON/SÉJOUR
Type d'émetteur
Chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs
Pas de ventilateur
Puissance des ventilateurs
―
Perte au dos des émetteurs
Propre au projet
Surface
Surface totale (Shab)
Hauteur sous plafond
Propre au projet
Type de chauffage
Electrique direct
Type d'émetteur chaud
PRE ou panneau rayonnant ou convecteur
Lien avec la génération
Génération 2 - appoint par effet joule
Part de besoin assurée par ce système
bCH_appoint_SALON
Variation spatiale
Classe A si PRE
Classe B
si panneau rayonnant
Classe C si convecteur
Variation temporelle
Couple régulateur/émetteur
permettant l'arrêt total
de l'émission
ou
valeur connue si variation
temporelle certifiée
Emetteur électrique direct avec thermostat intégré certifié
ou
valeur connue si variation temporelle certifiée
Tableau 5. Description de l'émetteur 3 par effet joule dans les salles de bains
ÉMETTEUR 3 - APPOINT SALLES DE BAINS
Type d'émetteur
Chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs
Pas de ventilateur
Puissance des ventilateurs
―
Perte au dos des émetteurs
Propre au projet
Surface
Surface totale (Shab)
Hauteur sous plafond
Propre au projet
Type de chauffage
Electrique direct
Type d'émetteur chaud
Panneau rayonnant ou convecteur
Lien avec la génération
Génération 2 - appoint par effet joule
Part de besoin assurée par ce système
bCH_appoint_SDB
Variation spatiale
Classe B si panneau rayonnant
Classe C si convecteur
Variation temporelle
Emetteur électrique direct avec thermostat intégré certifié
ou
valeur connue si variation temporelle certifiée
3.2.3. Production d'ECS
La production d'ECS est modélisée dans la méthode de calcul Th-C-E par un ballon électrique de capacité et de performances équivalentes au ballon du COMBINEO, à savoir :
Volume du ballon : 185 L
Constante de refroidissement : Cr = 0.19 Wh/l.K.jr
3.2.4. Ventilation
Le système de ventilation est modélisé dans la méthode de calcul Th-C-E par une ventilation mécanique contrôlée de type double flux thermodynamique avec les caractéristiques détaillées dans les tableaux 6 et 7 suivants :
Tableau 6. Description de la CTA
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - DF COMBINEO
Type de ventilation
Double flux hygiénique
Puissance des ventilateurs en occupation
PVENT
Type de réseau aéraulique
Autre cas et type par défaut, classe C
Présence de filtres de classe F5 à F9
Oui
Présence d'un échangeur
Oui
Efficacité de l'échangeur
bECH
Valeur certifiée
Non
Puissance électrique des auxiliaires
0 W
Bypassage de l'échangeur
Arrêt manuel ou automatique de l'échangeur hors période de chauffage
Génération associée à l'antigel
Pas de lien
Tableau 7. Description de la ventilation
VENTILATION
Description des logements
Propre au projet
Type de ventilation
Ventilation mécanique double flux
Lien vers la CTA
Centrale de traitement d'air ― DF COMBINEO
Composant de ventilation : Cdep
Autoréglable
Gestion de la ventilation
Dispositif avec temporisateur
Les données de sortie issues du prétraitement qui doivent être saisies dans la méthode de calcul Th-C-E sont définies dans le tableau 8 suivant :
Tableau 8. Données issues du prétraitement à saisir dans la méthode Th-C-E
PARTIES DE Th-C-E
à alimenter
DÉNOMINATION
DONNÉES À SAISIR
pour caractériser
le système COMBINEO
Production de chauffage
Puissance nominale
PCH
COP nominal
COPCH
Emetteurs de chauffage
Part de besoin assurée par COMBINEO
bCH_COMBINEO
Part de besoin assurée par l'appoint salon/séjour
bCH_appoint_SALON
Part de besoin assurée par l'appoint salle de bains
bCH_appoint_SDB
Ventilation
Puissance des ventilateurs en occupation
PVENT
Efficacité de l'échangeur
hECH
3.3. Post-traitement
Le calcul de la consommation énergétique d'ECS du projet utilisant le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :
CECS_projet = CEP-ECS × aECS (en kWhEP/[m².an])
avec :
CEPS-ECS : consommation énergétique d'ECS déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E intégrant le système COMBINEO (en kWhEP/[m².an]) ;
aECS : coefficient de correction de la consommation énergétique d'ECS.
Le calcul de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation du projet utilisant le système COMBINEO (CAUX_VENT_projet) s'effectue de la façon suivante :
CAUX_VENT_projet = CEP_AUX_VENT × aVENT (en kWhEP/[m².an])
avec :
CEP_AUX_VENT : consommation énergétique des auxiliaires de ventilation déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E intégrant le système COMBINEO (en kWhEP/[m².an]) ;
aVENT : coefficient de correction de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation.
3.4. Données techniques
3.1.1. Caractéristiques du COMBINEO
Le tableau 9 ci-dessous fournit les puissances et COP disponibles (ECS et chauffage) et les données de ventilation (PVENT et hECH) pour différentes conditions de températures extérieures (de ― 15 °C à 40 °C) et de débits de ventilation (95, 150 et 240 m³/h).
Les caractéristiques du COMBINEO correspondant à des conditions de fonctionnement (T° et/ou débit) intermédiaires à celles détaillés dans le tableau 9 ci-dessous, peuvent être déterminées par inter et extrapolation.
Tableau 9. Données caractéristiques du COMBINEO 185 LS
DÉBIT D'AIR
T° AIR
extérieur
(°C)
PUISSANCE
électrique
de ventilateur :
PVENT (W)
EFFICACITÉ
échangeur
hECH (%)
PUISSANCE
électrique
compresseur
(W)
FONCTIONNEMENT ECS
FONCTIONNEMENT
chauffage
PECS (W)
COPECS
PCH (W)
COPCH
95 m³/h
― 15
50
89,8 %
482
658
1,24
811
1,52
― 10
50
89,8 %
482
717
1,35
869
1,63
― 5
50
89,8 %
482
775
1,46
927
1,74
0
50
89,8 %
482
834
1,57
986
1,85
5
50
89,8 %
482
892
1,68
1 044
1,96
10
50
89,8 %
482
950
1,79
1 103
2,07
15
50
89,8 %
482
1 009
1,90
1 161
2,18
20
50
89,8 %
482
1 067
2,01
1 219
2,29
25
50
89,8 %
482
1 125
2,12
1 278
2,40
30
50
89,8 %
482
1 184
2,22
1 336
2,51
35
50
89,8 %
482
1 242
2,33
1 394
2,62
40
50
89,8 %
482
1 300
2,44
1 453
2,73
150 m³/h
― 15
55
89,4 %
490
464
0,85
868
1,59
― 10
55
89,4 %
490
590
1,08
994
1,82
― 5
55
89,4 %
490
716
1,31
1 120
2,05
0
55
89,4 %
490
842
1,54
1 246
2,29
5
55
89,4 %
490
968
1,78
1 372
2,52
10
55
89,4 %
490
1 094
2,01
1 498
2,75
15
55
89,4 %
490
1 220
2,24
1 624
2,98
20
55
89,4 %
490
1 347
2,47
1 751
3,21
25
55
89,4 %
490
1 473
2,70
1 877
3,44
30
55
89,4 %
490
1 599
2,93
2 003
3,68
35
55
89,4 %
490
1 725
3,17
2 129
3,91
40
55
89,4 %
490
1 851
3,40
2 255
4,14
240 m³/h
― 15
110
88,0 %
482
104
0,18
607
1,02
― 10
110
88,0 %
482
321
0,54
824
1,39
― 5
110
88,0 %
482
538
0,91
1 040
1,76
0
110
88,0 %
482
755
1,27
1 257
2,12
5
110
88,0 %
482
971
1,64
1 474
2,49
10
110
88,0 %
482
1 188
2,01
1 691
2,86
15
110
88,0 %
482
1 405
2,37
1 907
3,22
20
110
88,0 %
482
1 622
2,74
2 124
3,59
25
110
88,0 %
482
1 838
3,11
2 341
3,95
30
110
88,0 %
482
2 055
3,47
2 558
4,32
35
110
88,0 %
482
2 272
3,84
2 774
4,69
40
110
88,0 %
482
2 489
4,20
2 991
5,05
3.1.2. Données de ventilation liées à la typologie de bâtiment
Il est possible de renseigner les débits de ventilation (base et pointe) par deux moyens :
― en les renseignant directement si les valeurs sont connues ;
― en se référant au tableau 10 ci-dessous, selon le type de logement :
Tableau 10. Débits réglementaires selon la typologie
TYPOLOGIE
DÉBIT BASE (m³/h)
DÉBIT POINTE (m³/h)
T3 1 SDB 1 WC
90
150
T3 1 SDB 2 WC
105
165
T3 2 SDB 1 WC
120
180
T3 2 SDB 2 WC
135
195
T4 1 SDB 1 WC
105
180
T4 1 SDB 2 WC
105
180
T4 2 SDB 1 WC
135
210
T4 2 SDB 2 WC
135
210
T5 1 SDB 1 WC
105
195
T5 1 SDB 2 WC
105
195
T5 2 SDB 1 WC
135
225
T5 2 SDB 2 WC
135
225
T6 2 SDB 1 WC
135
225
T6 2 SDB 2 WC
135
225
Cellier
―
15
3.1.3. Corrections de la température extérieure en fonction de l'altitude
Tableau 11. Correction de la température extérieure selon l'altitude
ALTITUDE (m)
CORRECTION T° EXT. (°C)
Alt 400 m
0
400 m ¸ Alt 800 m
― 2
Alt ¹ 800 m
― 4