Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
:================================:
 :     DESIGNATION DES LOCAUX     :
 :--------------------------------:
 :  Cabinet d'aisances isolé (1)  :
 :                                :
 :--------------------------------:
 :          DEBIT MINIMAL         :
 :         d'air introduit        :
 : (en mètres cubes par heure     :
 :       et par local)            :
 :--------------------------------:
 :                30              :
 :                                :
 :================================:
  (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à     e usage collectif. 
 :================================:
 :     DESIGNATION DES LOCAUX     :
 :--------------------------------:
 : Salle de bains ou de douches   :
 :           isolée (1)           :
 :                                :
 :--------------------------------:
 :          DEBIT MINIMAL         :
 :         d'air introduit        :
 : (en mètres cubes par heure     :
 :       et par local)            :
 :--------------------------------:
 :                45              :
 :                                :
 :================================:
  (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à     e usage collectif.
:================================:
 :     DESIGNATION DES LOCAUX     :
 :--------------------------------:
 :    Salle de bains ou           :
 :   de douches (1) commune avec  :
 :     un cabinet d'aisances      :
 :                                :
 :--------------------------------:
 :          DEBIT MINIMAL         :
 :         d'air introduit        :
 : (en mètres cubes par heure     :
 :       et par local)            :
 :--------------------------------:
 :                60              :
 :                                :
 :================================:
  (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à     e usage collectif.
 :================================:
 :     DESIGNATION DES LOCAUX     :
 :--------------------------------:
 :  Bains, douches et cabinets    :
 :     d'aisances groupés         :
 :                                :
 :--------------------------------:
 :          DEBIT MINIMAL         :
 :         d'air introduit        :
 : (en mètres cubes par heure     :
 :       et par local)            :
 :--------------------------------:
 :           30 + 15 N (2)        :
 :                                :
 :================================:
  (2) Nombre d'équipements dans le local.   
 :================================:
 :     DESIGNATION DES LOCAUX     :
 :--------------------------------:
 :     Lavabos groupés            :
 :                                :
 :--------------------------------:
 :          DEBIT MINIMAL         :
 :         d'air introduit        :
 : (en mètres cubes par heure     :
 :       et par local)            :
 :--------------------------------:
 :           10 + 5 N (2)         :
 :                                :
 :================================:
  (2) Nombre d'équipements dans le local.