Evacuation des fumées.
9.1.  Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute  (tiers supérieur et au-dessus des tas) de dispositifs d'évacuation  naturelle des fumées (DENFC). Ces dispositifs sont de type passif (à  ouverture permanente) ou de type actif. 
 Une  maintenance adaptée est assurée pour chaque type de DENFC afin qu'ils  soient constamment opérationnels. Le type de maintenance et la fréquence  associée sont consignés par écrit, ainsi que les dates auxquelles ces  opérations ont été réalisées et doivent l'être. 
  La surface utile de l'ensemble des exutoires est exprimée en pourcentage  de la surface au sol totale du magasin de stockage et n'est pas  inférieure à : 
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-i, 
ou de produits 4703 (*) 
susceptibles de subir 
une décomposition auto-entretenue 
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-ii 
ou 4702-iii, ou de produits 4703 (*) 
non susceptibles de subir 
une décomposition auto-entretenue 
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-iv 
2 % 
1 % 
1 % 
(*)  Lorsque la quantité totale de produits 4703 (susceptibles ou non de  subir une décomposition auto-entretenue) est supérieure ou égale à 10  tonnes. 
  En cas de présence de différentes catégories d'engrais stockées dans un  même bâtiment, la surface utile maximale des exutoires correspondant à  la catégorie la plus pénalisante est retenue. 
 Ces  dispositifs sont agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de  matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais. 
  Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle  réglementairement exigée pour les dispositifs de désenfumage sont  disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment. Les ouvrants  (portes, fenêtres, par exemple) placés dans les deux tiers inférieurs  des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air. 
 Pour les DENFC de type actif : 
 Ils sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. 
  Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des  issues du bâtiment. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut  pas être inversée par une autre commande. 
 En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. 
 La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque bâtiment. 
  Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès  de chacune des zones de stockage et installées conformément à la norme  NF S 61-932 (version de décembre 2008). 
 Le  déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que  celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il  existe. 
 En présence d'un système d'extinction  automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont  réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne  puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. 
 Pour les DENFC de type passif : 
 Ils sont conçus pour être intrinsèquement en position ouverte permanente. 
 Pour les installations existantes : 
  Les plaques thermofusibles, présentant des caractéristiques techniques  adaptées aux stockages d'engrais (température de fusion inférieure à  170° C, plaques non gouttantes) et dûment justifiées, sont tolérées.  Elles ne sont néanmoins pas prises en compte pour le calcul des surfaces  utiles des DENFC. 
 Pour les installations nouvelles : 
  Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est  prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture. 
 Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs mentionnés aux articles 7.5.1 et 7.5.2. 
  Les DENFC de type actif, en référence à la norme NF EN 12 101-2  (version d'octobre 2003) présentent les caractéristiques suivantes : 
-système d'ouverture de classe B (ouverture et fermeture) ; 
-fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; 
-classification  de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/ m2) pour des  altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/ m2) pour  des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est  utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être  enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation  de neige ; 
-classe de température ambiante T (00) ; 
-classe d'exposition à la chaleur B 300.
9.2. Pour les stockages couverts, l'exploitant démontre que l'évacuation des fumées, des gaz de combustion et de la chaleur dégagés en cas d'incendie peut se faire naturellement à l'air libre en dehors du stockage.
Si cette démonstration n'est pas apportée, les stockages couverts sont conformes aux dispositions de l'article 9.1 du présent arrêté.