4.1. Protection individuelle
   Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
   4.2. Moyens de secours contre l'incendie
   L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
   - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre :
   - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés :
   - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
   - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
   - d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
   - de matériels spécifiques : masques et combinaisons.
   Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
   4.3. Localisation des risques
   L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
   L'exploitant déterminé pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
   4.4. Matériel électrique de sécurité
   Dans les parties de l'installation visées au point 4.3. "Atmosphères explosives", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
   Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
   4.5. Interdiction des feux
   Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter au feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux avant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
   4.6. "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3
   Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une l'augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits ...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un "permis feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
   Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation doivent être consignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
   Après la fin des travaux et, avant la reprise de l'activité, une vérification, des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.
   4.7. Consignes de sécurité
   Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêt doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
   - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;
   - l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
   - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
   - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
   - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
   - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
   4.8. Consignes d'exploitation
   Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien ...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
   - les modes opératoires ;
   - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
   - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
   - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
   4.9. Dispositions particulières
   Des dispositifs de sécurité, permettant l'arrêt à distance de l'alimentation par exemple, doivent être installés si le chauffage des fours est réalisé à l'aide de combustibles liquides ou gazeux.