Contrôle d'étanchéité des canalisations
1. Le contrôle d'étanchéité des canalisations enterrées doit être effectué par un organisme accrédité par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation).
2. Le contrôle d'étanchéité des canalisations enterrées est réalisé soit par une réépreuve hydraulique soit par une autre technique examinée et validée par le ministère chargé des Installations classées pour la protection de l'environnement.
3.Sans préjudice des dispositions du code du travail, les organismes chargés de réaliser la réépreuve hydraulique des canalisations enterrées doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Le personnel de l'équipe d'intervention
- désignation d'un responsable de l'équipe ;

- formation du personnel aux travaux en atmosphère explosible et à la procédure d'intervention avec les consignes de sécurité (attestation de stage) ;

- tenue d'un registre des bilans de réépreuve.
2. Matériel
- extincteurs ;

- outillage antidéflagrant et antiétincelant ;

- éclairage ADF ;

- panneaux de sécurité " Attention atmosphère explosible " " Ne pas fumer ", banderoles et cônes ou barrières de sécurité.
3. Procédure
3.1. Opérations préliminaires
- détermination avec l'exploitant des canalisations à éprouver (suivant la configuration de l'installation, une canalisation peut être éprouvée par tronçons) ;

- mise en place avec l'exploitant du périmètre de sécurité (3 mètres minimum au-delà de la zone dangereuse) et établissement d'un plan de prévention ;

- condamnation de la bouche de remplissage concernée et mise en arrêt de la distribution associée à la canalisation à éprouver (coupure de l'alimentation électrique) ;

- signalisation et consignation de ces condamnations.
3.2. Mode opératoire des travaux avant la réépreuve des canalisations
- ouverture du tampon de cheminée concernée et des regards concernés ;

- établissement de la liaison équipotentielle sur le cadre métallique du regard ;

- contrôle de l'explosivité de l'atmosphère de la cheminée et des regards concernés ;

- extraction et ventilation de l'air de la cheminée et des regards concernés pendant toutes les opérations de désaccouplement ;

- purge des canalisations concernées ;

- désaccouplement et obturation des canalisations concernées.
3.3. Mode opératoire de réépreuve des canalisations
- isolation de chaque canalisation à éprouver et raccordement à la pompe d'épreuve ;

- remplissage à l'eau de la canalisation éprouvée ;

- fermeture de la vanne d'obturation et installation du manomètre (étalonnage à 5 bars et précision minimale de 0,05 bar) et de l'enregistreur ;

- mise en pression de la canalisation pendant 15 minutes selon sa fonction ;

- canalisation de produits circulant par refoulement : 3 bars ;

- canalisation de produits circulant par aspiration : 1 bar ;

- canalisation de produits circulant par aspiration : 1 bar. La canalisation sera déclarée étanche s'il n'y a pas de chute de pression constatée pendant l'épreuve ;

- information de l'exploitant du bilan de la réépreuve ;

- décompression de la canalisation ;

- vidange de l'eau ;

- évacuation de l'eau sous la responsabilité de l'équipe intervenante.
3.4. Remise en service de la canalisation déclarée étanche
- reconnection de la canalisation ;

- arrêt de l'extraction d'air par la cheminée du trou-d'homme et des regards concernés et éventuellement réensablage ;

- remise en service de l'installation en s'assurant de son bon fonctionnement ;

- transmission à l'exploitant du certificat d'étanchéité et de l'enregistrement de la réépreuve.
3.5. Mise hors service de la canalisation déclarée non-étanche
- condamnation et obturation de la canalisation ;

- démontage et obturation de l'orifice de la bouche de remplissage si elle ne peut plus être utilisée ;

- remise en service de l'installation dans une nouvelle configuration en s'assurant de son bon fonctionnement ;

- transmission à l'exploitant du certificat de non-étanchéité et de l'enregistrement de la réépreuve.
4. Evacuation le cas échéant des boues et résidus d'hydrocarbures
- les boues et résidus de liquides inflammables doivent être transférés vers un centre autorisé de traitement, d'élimination, de prétraitement ou de transit de déchets ;

- l'équipe d'intervention doit posséder la copie de l'arrêté d'autorisation du centre de traitement, d'élimination, de prétraitement ou de transit des déchets ;

- remise à l'exploitant du bordereau de suivi des déchets industriels.