CAHIER DES CHARGES APPLICABLE POUR DISPENSER LES FORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX MENTIONNÉS AU 6 DU I DE L'ARTICLE IER DU DÉCRET DU 16 JUILLET 2014 SUSVISÉ
Une session de formation est organisée pour douze stagiaires maximum.
1. Equipements biomasse vecteur air

1.1. Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers ;

- concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et fonction de l'existant ;

- organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur ;

- planifier la maintenance de l'exploitation.
1.2. Architecture de la formation
Le tableau suivant décrit pour chaque objectif de formation les prescriptions minimales à respecter en termes d‘objectifs pédagogiques et de contenu de la formation.
OBJECTIFS

			de la formation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONTENU/POINTS CLÉS
DURÉE

			minimale
Objectif 1 : conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers.
1.1. Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du bois, l'aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité.
Pourquoi réduire nos consommations ?

			Contexte de la rt 2012 ;

			Marché des appareils bois énergie ;

			Démarches qualité.
3 h 45
1.2 :

			- savoir expliquer à un client le fonctionnement d'un appareil bois indépendant ;

			- aider son client à prendre conscience des risques liés à la combustion.
Combustible (bois bûches, granulés, briquette, label/certification combustible, taux d'humidité, pouvoir calorifique, séchage, conditions de stockage, etc.) ;

			Combustion du bois : les différentes étapes, les rendements ;

			Qualité de l'air et émission de polluants (les polluants émis par le chauffage au bois, les solutions à mettre en œuvre pour réduire ces émissions) ;

			Liste des différents appareils à bois existant sur le marché (les poêles, les inserts, cuisinières, appareils mixtes, les avantages/inconvénients de chaque système existant) ;

			Principe de fonctionnement d'un appareil bois indépendant.
1.3. Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'un appareil à bois indépendant.
Incitations financières ;

			Dossier administratif à remettre au client tout au long de l'installation (devis, dossier à remettre au client, pv de réception, etc.).
Objectif 2 : concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et en fonction de l'existant.
2.1 :

			- savoir calculer les besoins de chauffage ;

			- comprendre que le m2 n'est pas forcément le bon indicateur.
Déperditions du bâtiment ;

			Méthodes simples de calculs : la méthode du g, analyse sommaire de l'enveloppe du bâtiment, apports gratuits, etc.
4 h 30
2.2. Savoir proposer l'appareil adéquat en fonction de l'existant et des usages du client.
Différents paramètres à prendre en compte pour pouvoir configurer au mieux l'appareil bois indépendant :

			a) Forme, volume, configuration du local ;

			b) Les attentes du client : esthétisme, confort ;

			c) Les exigences d'étanchéité à l'air et les modes de raccordements.
2.3. Savoir concevoir une installation de fumisterie.
Désignation des conduits :

			a) Compatibilité entre le conduit et l'appareil ;

			b) Passage des planchers et notions sur les exigences d'étanchéité à l'air du bâti ;

			c) Souches ;

			Dimensionnement :

			a) Connaître et éliminer les risques d'incendie et d'intoxication ;

			b) Garantir la pérennité de l'installation.
Objectif 3 : organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur.
3.1 . Savoir installer les conduits et l'appareil.
Fumisterie : mise en œuvre des conduits de fumée et des conduits de raccordement, modérateur de tirage, réhabilitation des conduits, tubage, ventilation des coffrages, etc. ;

			Appareils à bois indépendants : amenée d'air comburant, distribution et récupération d'air chaud, règles et mise en œuvre des différents types d'appareils à bois (insert, poêle, cuisinière, etc.).
6 heures
3.2. Connaître les modalités de fin de chantier.
PV de réception à remettre au client et la fiche d'autocontrôle à usage interne : les points clés à mettre en avant auprès de son client.
3.3 :

			- savoir analyser une installation et visualiser les circuits d'air ;

			- savoir mettre en service une installation bois indépendant.
TP1 : mise en service de l'installation ;

			TP2 : autocontrôle de l'installation ;

			TP3 : mesures.
Objectif 4 : planifier la maintenance de l'exploitation.
4.1 :

			- savoir faire l'entretien d'un appareil bois indépendant ;

			- connaître les différents points clés d'une maintenance préventive.
Partie sur les différents points à vérifier lors d'une maintenance préventive (entretien) ;

			Conseils au client sur l'usage et l'entretien au quotidien : allumage par le haut, réglage des entrées d'air tout au long du cycle, quelle taille de bûche utiliser pour mon appareil, quelle qualité de combustible, comment entretenir son appareil, etc. ;
2 h 30
4.2 . Savoir diagnostiquer une panne sur une installation.
Résoudre les études de cas présentant une panne sur un appareil bois indépendant :

			a) Refoulement ;

			b) Bistrage ;

			c) Mise à défaut appareil.
1.3. Plate-forme technique

1.3.1. Exigences générales
La plate-forme doit être couverte et à l'abri des intempéries.

Elle comprend trois appareils décrits ci-après, raccordés et en état de fonctionnement. Pour le bon déroulement des travaux pratiques, les équipements décrits ci-dessous disposent d'un espace libre de circulation d'au moins un mètre devant et entre les appareils.
1.3.2. Exigences relatives à l'insert
L'insert, conforme à la norme NF EN 13229, est alimenté au bois bûche et fonctionne porte ouverte ou porte fermée. L'appareil est raccordé sur un conduit de fumée dont les caractéristiques permettent la compatibilité avec le combustible utilisé.

Le conduit de raccordement est équipé d'un modérateur de tirage et de tous les accessoires de raccordement au conduit de fumée (pièce spéciale ou collerette scellée).

L'insert est habillé d'une hotte réalisée conformément aux règles de l'art et équipée de grilles de diffusion d'air chaud et de ventilation. Cette hotte est ouvrable et fermable de préférence sur sa face avant, ou à défaut sur ses deux côtés, pour la visualisation du montage par les stagiaires. La partie ouvrable et fermable est relativement bien étanche pour permettre le fonctionnement d'une distribution d'air chaud et des mesures de températures d'air chaud. La dilatation du conduit se fait sans contrainte aucune.

Une mallette contenant des accessoires de fumisterie est présentée aux stagiaires. Elle comprend au moins : conduit isolé, conduit double peau, conduit ovale pour tubage sur boisseau rectangulaire, débouché de toiture, pièce de raccordement.
1.3.3. Exigences relatives au poêle à bûche
Le poêle à bûche, conforme à la norme NF EN 13240, est raccordé sur un conduit de fumée dont les caractéristiques permettent la compatibilité avec le combustible utilisé.
1.3.4. Exigences relatives au poêle à granulés de bois
Le poêle à granulés, conforme à la norme NF EN 14785, est raccordé sur un conduit de fumée dont les caractéristiques permettent la compatibilité avec le combustible utilisé.
1.3.5. Exigences relatives au système de récupérateur de chaleur
La plate-forme technique comporte au moins un système de récupérateur de chaleur installé de préférence sur l'insert bois. L'installation est effectuée dans les règles de l'art.
1.3.6. Exigences relatives à la mise en service et à la maintenance d'une installation
Les mises en service des appareils sont réalisées par les stagiaires. Une analyse de combustion est réalisée pour mesurer les différents paramètres (dépression à la buse, teneur en CO des fumées, etc.) et les comparer avec ce que l'on devrait avoir en théorie.

Une analyse critique du conduit de raccordement, du conduit de fumée, de l'habillage et des erreurs à ne pas commettre est réalisée.

Il est effectué une prise de mesures de l'hygrométrie des différents combustibles. Pour le bois bûche, la prise de mesures se fera au centre de la bûche.

Une attention particulière est portée sur la maintenance de l'installation et les informations à transmettre au particulier (nettoyage, décendrage, etc.).
1.3.7. Equipements mis à la disposition des stagiaires
Hygromètre ;

Déprimomètre ;

Thermomètre à air ;

Echantillons de divers combustibles : granulés, briquettes, bûches, etc. ;

Analyseur de combustion - hérisson de ramonage.
2. Equipements biomasse vecteur eau

2.1. Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers ;

- concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et fonction de l'existant ;

- organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur ;

- planifier la maintenance de l'exploitation.
2.2. Architecture de la formation
Le tableau suivant décrit pour chaque objectif de formation les prescriptions minimales à respecter en termes d‘objectifs pédagogiques et de contenu de la formation.
OBJECTIFS

			de la formation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONTENU/POINTS CLÉS
DURÉE

			minimale
Objectif 1 : conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers.
1.1. Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du bois, l'aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité.
Pourquoi réduire nos consommations ? Le contexte de la rt 2012 ;

			Marché des appareils bois énergie ;

			Démarches qualité.
5 heures
1.2 :

			- savoir expliquer à un client le fonctionnement d'un appareil bois raccordé à un réseau hydraulique ;

			- aider son client à prendre conscience des risques liés à la combustion.
Combustible (bois bûches, granulés, briquette, label /certification combustible, taux d'humidité, pouvoir calorifique, séchage, conditions de stockage…) ;

			Combustion du bois : les différentes étapes, les rendements ;

			Qualité de l'air et émission de polluants (polluants émis par le chauffage au bois, solutions à mettre en œuvre pour réduire ces émissions) ;

			Liste des différents appareils à bois existant sur le marché (les poêles, les inserts, cuisinières, appareils mixtes, les avantages/inconvénients de chaque système existant) ;

			Principe de fonctionnement d'un appareil bois hydraulique.
1.3. Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'un appareil à bois raccordé à un réseau hydraulique.
Incitations financières ;

			Dossier administratif à remettre au client tout au long de l'installation (devis, dossier à remettre au client, pv de réception…).
Objectif 2 : concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et en fonction de l'existant.
2.1 :

			- savoir calculer les besoins de chauffage ;

			- comprendre que le m2 n'est pas forcément le bon indicateur.
Déperditions du bâtiment ;

			Méthodes simples de calculs : la méthode du g, analyse sommaire de l'enveloppe du bâtiment, apports gratuits, etc.
5 h 45
2.2. Savoir faire le choix du schéma hydraulique adapté aux besoins du client.
Principaux schémas hydrauliques existants (8 à 10 environ) ;

			Différents éléments d'une installation bois ;

			Schéma hydraulique optimal.
2.3. Savoir dimensionner une installation en fonction des besoins de chauffage du bâtiment et de la configuration retenue.
Fumisterie : réglementation, désignation et mise en œuvre des conduits de fumée, modérateur de tirage, dimensionnement, etc. ;

			Exigences d'étanchéité à l'air ;

			Appareil bois énergie : dimensionnement de la chaudière, stockage combustible, volume ballon, etc) ;

			Limites de performance de l'installation ;

			Risques liés au surdimensionnement ;

			Avantages/inconvénients du ballon tampon.
Objectif 3 : organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur.
3.1. Connaître les différents éléments clés constituant une installation.
Fumisterie : mise en œuvre des conduits de fumée et des conduits de raccordement, modérateur de tirage, réhabilitation des conduits, tubage, ventilation des coffrages ;

			Appareils à bois indépendants : amenée d'air comburant, distribution et récupération d'air chaud, règles et mise en œuvre des différents types d'appareils à bois (insert, poêle, cuisinière).
5 h 45
3.2. Connaître les modalités et les différentes étapes d'une mise en route d'une installation.
Régulation ;

			Mise en route d'une installation ;

			Conséquences d'un mauvais paramétrage.
3.3 :

			- savoir analyser une installation ;

			- savoir faire l'entretien d'une installation ;

			- savoir mettre en service une installation et réaliser la programmation de la régulation raccordé au réseau hydraulique.
TP1 : analyse de l'installation et de la fumisterie ;

			TP2 : régulation ;

			TP3 : maintenance de l'installation (TP réalisé à froid) ;

			démonstration : mise en service des chaudières ;

			TP4 : mesures.
Objectif 4 : planifier la maintenance de l'exploitation.
4.1. Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive.
Apports d'informations sur les différents points à vérifier lors d'une maintenance préventive (entretien) ;

			Conseils au client sur l'usage et l'entretien au quotidien : allumage par le haut, réglage des entrées d'air tout au long du cycle, quelle taille de bûche utiliser pour mon appareil, quelle qualité de combustible, comment entretenir son appareil, etc.
2 heures
4.2. Savoir diagnostiquer une panne sur une installation.
Résoudre les études de cas présentant une panne sur une installation bois énergie. A partir de cette panne, le but est de réfléchir sur l'ensemble de l'installation.
2.3. Plate-forme technique
La plate-forme doit être couverte et à l'abri des intempéries. Elle comprend au moins une chaudière à chargement automatique ainsi qu'une chaudière bûche à chargement manuel qui seront raccordées.

Pour le bon déroulement des travaux pratiques, les équipements décrits ci-dessous disposent d'un espace libre de circulation d'au moins un mètre devant et entre les appareils.
2.3.1. Exigences relatives à la chaudière à chargement automatique
La chaudière est conforme à la norme EN 303.5 et fonctionne avec du granulé ou de la plaquette.

La chaudière est installée suivant la préconisation du fabricant et conformément aux règles de l'art. Un ballon tampon est installé lorsqu'il est recommandé par le fabricant. La chaudière est raccordée sur un conduit de fumée dont les caractéristiques permettront la compatibilité avec le ou les combustibles utilisés. Le conduit de raccordement dispose obligatoirement d'un orifice au niveau de la buse pour effectuer les mesures réglementaires et l'analyse des fumées. L'installation comprend un modérateur de tirage lorsque la machine et le conduit ne sont pas de type ventouse ou étanche .
2.3.2. Exigences relatives à la chaudière bûche à chargement manuel
La chaudière est conforme à la norme EN 303.5. Elle est installée avec un dispositif de recyclage ainsi qu'un ballon d'hydroaccumulation équipé de plusieurs thermomètres permettant de constater la charge stratifiée. Le volume minimum d'hydroaccumulation est de 500 litres équipé de plusieurs thermomètres permettant de constater la charge stratifiée.

La chaudière est équipée d'une régulation avec une sonde de température extérieure. Le conduit de raccordement, correctement dimensionné, est équipé d'un modérateur de tirage et dispose d'un orifice au niveau de la buse pour effectuer les mesures de dépression. Le modérateur de tirage peut être installé directement sur le conduit de fumée.
2.3.3. Exigences relatives aux travaux pratiques sur la mesure
Sont mis à disposition des stagiaires les matériels suivants :
- échantillons de divers combustibles : granulés, plaquettes, briquettes, bûches, etc. ;

- hygromètre ou humidimètre-analyseur de combustion ;

- déprimomètre à aiguille ou déprimomètre numérique ou déprimomètre à colonne de liquide.