Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :

			Débit

			Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m
3

			Température

			Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m
3

			pH

			Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m
3

			DCO (sur effluent non décanté)

			- Semestrielle pour les effluents raccordés

			- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

			Matières en suspension

			- Semestrielle pour les effluents raccordés

			- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

			DBO
5

			- Semestrielle pour les effluents raccordés

			- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

			Azote global

			- Semestrielle pour les effluents raccordés

			- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

			Phosphore total

			- Semestrielle pour les effluents raccordés

			- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

			SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

			- Annuelle pour les effluents raccordés

			- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

			Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

			- Annuelle pour les effluents raccordés

			- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

			Chrome et composés (en Cr)

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

			Cuivre et composés (en Cu)

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

			Nickel et composés (en Ni)

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

			Zinc et composés (en Zn)

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

			Trichlorométhane (chloroforme)

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

			Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

			Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 36-5

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

			- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
(*) Pour la DBO
5

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.