Intercommunication avec un parc de stationnement couvert
Des   intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement   couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de   franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :
a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
- le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ;
-   le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de   passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de   cet escalier, PF° demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur du sas et est   munie d'un ferme-porte ;
- surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
-   les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture   automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3) ;   ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres  l'une  de l'autre et elles peuvent être coulissantes ;
-  les détecteurs commandant la fermeture  des portes du sas doivent être  implantés dans le parc et dans le  magasin, en plafond, de part et  d'autre des portes et à 2 mètres environ  de ces dernières ;
-  la sensibilisation d'un de ces  détecteurs provoque d'abord la  fermeture de toutes les portes coupe-feu  du sas côté "feu", puis celle  des autres portes coupe-feu du sas, après  une temporisation maximale  d'une minute, à l'exception des portes  palières d'ascenseur ;
-  si, pour des raisons  d'isolation thermique, acoustique ou autre, on  utilise en plus des  portes coulissantes pour obturer les baies du sas,  ces portes doivent  être à effacement latéral et libérer la largeur  totale de ces baies en  cas de défaillance du dispositif de commande ou  d'alimentation ;
- toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré :
b 1) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
- parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
-   le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de   degré une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont   battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
b 2) Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :
Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
b 3) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :
-   l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au   moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs  roulants  situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré  coupe-feu  égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage  donne accès  au sas ;
- le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
-   il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré   une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles   s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. Toutefois les portes peuvent  être seulement CF de degré 1/2 h si le plancher séparatif entre le  magasin et le parc est CF de degré 1h.
- de plus, la surface  du  sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non,  des  trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans  ce  dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la  surface  totale des cabines ;
- l'information recueillie  par les  détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste  central  de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à   l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers   mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas   d'incendie ;
- le sas comporte un dispositif phonique   permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information   recueillie par les détecteurs ;
- dans le cas d'une   liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à   l'article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre   face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
b 4) Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :
Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.