MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES APPAREILS INDÉPENDANTS DE CHAUFFAGE À BOIS DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition des appareils indépendants de chauffage à bois.
Les types d'appareils visés recouvrent les poêles à bois ainsi que les inserts et les foyers fermés dont les caractéristiques techniques ne diffèrent pas des poêles. Deux modes de régulation sont distingués :
― les appareils indépendants de chauffage à bûches avec une régulation manuelle ; 
― les poêles à granulés avec une régulation automatisée de la puissance.
2. Rendement et puissance énergétique de l'appareil indépendant de chauffage à bois.
Le rendement et la puissance nominale à considérer sont ceux déterminés suivant les normes NF EN 13240, NF EN 13229, NF EN 12815 pour les appareils indépendants de chauffage à bûches et la NF EN 14785 pour les appareils à granulés.
3. Domaine d'application.
La présente méthode s'applique aux maisons individuelles respectant les conditions suivantes :
― Ubat Ubatbase ― 25 % ;
― les appareils indépendants de chauffage à bois sont associés à un système de chauffage complémentaire dans la salle de bain. Les cas d'utilisation de systèmes d'appoint en dehors de la salle de bain ne sont pas pris en compte dans la présente méthode ;
― un appareil indépendant de chauffage à bois dessert au maximum une surface habitable de 110 m² ;
― au moins un appareil indépendant de chauffage à bois se situe dans le séjour ou dans une circulation ;
― si la maison est sur plusieurs niveaux habitables, au moins un appareil indépendant de chauffage à bois doit être placé au niveau le plus bas comportant une pièce principale.
4. Méthode de prise en compte dans les calculs pour la partie non directement modélisable.
Le mode de prise en compte de ces appareils dans la méthode Th-CE sera effectué par une adaptation des données existantes de façon à reproduire un comportement équivalent.
4.1. Emission.
Les variations spatiales et temporelles à prendre en compte dans la méthode Th-CE sont les suivantes :
VARIATIONS SPATIALES ET TEMPORELLES
Les valeurs de la part de chauffage assurée par les appareils indépendants de chauffage à bois sont regroupées dans le tableau suivant :
TYPE D'APPAREIL
indépendant
de chauffage à bois
TYPE
de régulation
VARIATION SPATIALE
Appareil desservant
un seul niveau
VARIATION SPATIALE
Appareil desservant
plusieurs niveaux
VARIATION
temporelle
Poêle à granulés
Thermostat d'ambiance
0,9
1,4
2
Appareil à bûches
Régulation manuelle
0,9
1,4
2,5
PART DE CHAUFFAGE ASSURÉE PAR L'APPAREIL
INDÉPENDANT DE CHAUFFAGE À BOIS
4.2. Réseau de distribution. 
PART ASSURÉE
par l'appareil
PART ASSURÉE PAR LE SYSTÈME
complémentaire en salle de bain
90 %
10 %
Le réseau de distribution à considérer en présence d'un appareil indépendant de chauffage à bois est le réseau sans pertes.
4.3. Génération.
Mode de description équivalent.
La performance des générateurs est déterminée par le calcul des pertes en valeur absolue et non pas en valeur relative conformément aux règles Th-CE.
La méthode dite générale est à utiliser pour les appareils indépendants de chauffage à bois. Elle consiste à exprimer les pertes pour trois niveaux de charge différents :
― les pertes à 100 % de charge, QP100 ; 
― les pertes pour une charge intermédiaire, QPint ; 
― les pertes à 0 % de charge, QP0.
Les pertes à 100 % de charge s'expriment par la formule suivante :
Qp100 = (100 ― Rpn) .Pn (kW)
(100 ― Rpn)
Qp100 = 
.Pn (kW)
Rpn
Avec :
Pn : puissance de l'appareil indépendant de chauffage à bois déterminé suivant la norme NF EN 13240 ou NF EN 14785.
Rpn : rendement de l'appareil indépendant de chauffage à bois déterminé suivant la norme NF EN 13240 ou NF EN 14785.
Le coefficient Rpn prend une des valeurs suivantes :
Valeur déclarée par le fabricant Rpn dec : Rpn = 0.95 * Rpn dec
Valeur certifiée : Rpn certifié peut être utilisé.
La mesure du rendement par un organisme notifié est considérée à titre transitoire comme équivalente à une certification.
Les pertes à charge intermédiaire s'expriment par la formule suivante :
Qpint = (100 ― Rpint) .Pint pour une valeur Pmin (kW)
(100 ― Rpint)
Qpint = 
.Pint pour une valeur Pmin (kW)
Rpint
Par convention, on suppose que :
Pmin = 0 ; Qpint = 0 (kW)
Les pertes à 0 % de charge sont nulles : Qpo = 0 (kW)
Si l'appareil se trouve en présence d'un ventilateur, sa consommation sera comptabilisée comme un auxiliaire de chauffage.
Valeurs de référence pour le calcul du Cref :
Est appliqué comme système de référence, un générateur à combustible solide utilisant le bois décrit à l'article 26 de l'arrêté du 24 mai 2006.
4.4. Entrées d'air.
Le dimensionnement des entrées d'air présentées ci-dessous s'applique aux appareils de chauffage à bois ne possédant pas d'entrée d'air extérieur directement dans le foyer.
AIRE D'ENTRÉE D'AIR EN CM²
Le composant entrée d'air à considérer dans les calculs est le composant entrée d'air fixe défini par son module SMEA sous 20 Pa avec la règle suivante :
PUISSANCE NOMINALE
APPAREIL INDÉPENDANT
fonctionnement exclusivement
porte fermée
APPAREIL INDÉPENDANT
fonctionnement
porte ouverte et fermée (*)
POÊLES À GRANULÉS
>8 kW
50 cm²
70 cm²
50 cm²
8 à 16 kW
50 cm²
100 cm²
50 cm²
16 à 25 kW
70 cm²
200 cm²
70 cm² 
(*) L'utilisation porte ouverte ou fermée est précisée dans les notices d'installation et d'utilisation, conformément aux paragraphes 7.2 et 7.3 des normes EN 13229 et 13240.
SMEA = 1,4 * Aire d'entrée d'air en cm²
Du fait que l'impact sur les débits d'air est pris en compte en termes d'entrée d'air additionnelle, la prise en compte de l'étanchéité à l'air du bâti dans le calcul réglementaire, ainsi que sa mesure éventuelle, sont menées hors impact de cette entrée d'air.