ÉVALUATION DU DIMENSIONNEMENT DES SYSTÈMES SIMPLES
La lecture des tableaux de la méthode RatioClim, dont une implémentation sous forme de tableur est mise à disposition par le ministère en charge de l'énergie, permet de déterminer une estimation de la charge thermique surfacique, en W/m
2
1. Détermination des paramètres de RatioClim
Pour appliquer la méthode, l'inspecteur détermine les paramètres relatifs au bâtiment et les renseigne dans le tableur RatioClim.
1.1. Détermination de la zone géographique
Choix de l'une des treize zones climatiques :
- zones H1a, H1b, H2b, H2a, H1c, H2c, H2d ou H3 au sens de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
- Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Martin.
1.2. Détermination de la structure du bâtiment
La structure du bâtiment est déterminée en appliquant le chapitre 2 "Détermination forfaitaire de la classe d'inertie" des règles Th-I "Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments" faisant partie des règles Th-Bat.
La structure est jugée :
- lourde, si l'inertie du bâtiment est très lourde ou lourde au sens des règles Th-I ;
- moyen, si l'inertie du bâtiment est moyenne au sens des règles Th-I ;
- légère, si l'inertie du bâtiment est légère ou très légère au sens des règles Th-I.
1.3. Détermination de la géométrie du bâtiment
Le ratio largeur sur longueur est renseigné par l'inspecteur pour établir s'il s'agit d'un bâtiment carré ou rectangulaire : ratio de 25 %, 50 % ou 75 % pour un bâtiment rectangulaire, et 100 % pour un bâtiment carré.
1.4. Détermination de l'orientation et du type de façades
L'inspecteur détermine pour les quatre parois du bâtiment leur orientation respective (Nord/Sud, Nord Est/Sud Ouest, Est/Ouest ou Sud Est/Nord Ouest) ainsi que le type de façade (grande ou petite façade).
1.5. Estimation de la part de la surface de vitrage par rapport à la surface de chaque façade
L'inspecteur détermine la part de surface vitrée par rapport à la façade considérée : 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % de surface vitrée.
1.6. Présence de protections solaires
L'inspecteur détermine, pour chaque façade, s'il y a présence ou non de protection solaire, ainsi que son emplacement : sans protection solaire, avec protection solaire à l'extérieur ou avec protection solaire à l'intérieur.
1.7. Détermination de la couleur des façades
L'inspecteur détermine la couleur des façades : clair, moyen, sombre ou noir. Les couleurs sont définies vis-à-vis des catégories des règles Th-S de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Ce paramètre permet de prendre en compte l'absorptivité des façades.
1.8. Détermination du type de vitrage
L'inspecteur indique pour chaque façade le type de vitrage : simple, double, double basse émissivité à contrôle solaire ou triple.
1.9 Détermination de la teinte des vitres
L'inspecteur détermine la teinte des vitres, identique pour toute les façades : claire, teintée ou réfléchissante.
1.10. Détermination du niveau d'isolation du bâtiment
Le niveau d'isolation est à déterminer grâce au coefficient Ubat, caractérisant les déperditions thermiques de l'enveloppe : soit Ubat est supérieur ou égal à 1W/m
2
2
1.11. Détermination de la charge interne du bâtiment
Les apports internes sont calculés à partir des éléments à renseigner selon les quatre types suivants :
- les occupants :
- surface climatisée ;
- nombre d'occupants ;
- l'éclairage : 8 W/m
2
2
2
- les équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, etc.) : 8 W/m
2
2
2
- Les autres charges : une valeur en W/m
2
Les charges internes nominales (W/m
2
Les différentes charges sont à examiner vis-à-vis de la surface climatisée.
Nota. - Le volume d'air neuf est une valeur par défaut prise à 25 m
3
2. Evaluation du dimensionnement
Après avoir évalué la charge thermique à l'aide de la méthode simplifiée, l'inspecteur compare cette valeur à la puissance installée divisée par la surface climatisée du bâtiment. S'il constate un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement du système qu'il estime important, il le signale dans son rapport et fournit en conséquence les recommandations adaptées.