1. La conformité ne peut être attestée qu'à un système comprenant quatre types d'équipements :
   - un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
   - un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ;
   - un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
   - un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit d'essence distribuée.
   Pour tout changement de type de l'un de ces équipements, l'ensemble du système doit faire l'objet d'une nouvelle attestation de conformité.
   2. La conformité doit être attestée par un laboratoire compétent et indépendant selon les méthodes gravimétrique et volumétrique décrites aux 3 et 4 ci-après.
   3. Méthode gravimétrique :
   3.1. Description de la méthode :
   La méthode consiste à comparer les émissions de base (la quantité de composés organiques volatils expulsée de l'orifice du véhicule lors d'un remplissage sans récupération de vapeurs) avec les émissions résiduelles (quantité de composés organiques volatils expulsée de l'orifice du véhicule lors d'un remplissage avec récupération de vapeurs).
   Les émissions de base et résiduelles sont déterminées en collectant les vapeurs d'essence grâce à un dispositif canalisant tous les composés organiques volatils émis vers un filtre à charbon actif destiné à les absorber et ce sans modification des conditions de pression dans le réservoir. La modification de la masse du filtre correspond à l'émission de vapeurs expulsées de l'orifice du véhicule.
   3.2. Conditions des essais :
   3.2.1. Caractéristiques des pistolets de distribution :
   Les émissions de base doivent être mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb conforme à la norme NF ISO 9158 et non équipé d'un système de récupération de vapeur.
   Le pistolet équipé pour la récupération de vapeurs faisant partie du système à tester doit être capable de délivrer l'essence avec un débit égal à  0,5 l/mn à celui du pistolet de référence défini ci-dessus.
   3.2.2. Caractéristiques de l'essence utilisée :
   Les essais doivent être réalisés avec du supercarburant sans plomb conforme à la norme NF EN 228 qui n'a pas été brassé et qui est utilisé pour la première fois.
   3.2.3. Réservoir du véhicule utilisé :
   Les essais doivent être réalisés avec un réservoir étalon représentatif des véhicules circulant sur le marché français dont les caractéristiques sont présentées en annexe III.
   3.2.4. Conditions de température :
   La température de l'essence utilisée pour réaliser les essais doit être égale à 15  3 °C.
   La température ambiante doit être égale à 15  5 °C.
   La différence maximale entre la température de l'essence utilisée et la température ambiante doit être de Dt = 5 °C.
   3.2.5. Préparation du système de récupération des vapeurs :
   La mise en service et le réglage du système de récupération des vapeurs doivent être effectués sous la responsabilité de la société ordonnatrice des essais.
   Les caractéristiques techniques du système doivent être précisées, en particulier la valeur de débit maximal de distribution ainsi que la perte de charge maximale admise en aval de l'organe déprimogène.
   3.2.6. Préparation du réservoir étalon :
   Après avoir évacué le contenu du réservoir étalon, un ravitaillement partiel doit être effectué à environ 10 % du volume du réservoir. Le bouchon du réservoir doit alors être fermé jusqu'à l'obtention d'un équilibre thermique entre l'essence utilisée et le réservoir.
   Cette opération doit être effectuée avant chaque mesure, qu'il s'agisse d'émissions de base ou d'émissions résiduelles, afin d'obtenir au début de la mesure une saturation en gaz reproductible dans le réservoir étalon.
   3.3. Procédure des essais :
   3.3.1. Etanchéité du système :
   L'étanchéité du système doit être préalablement vérifiée selon la procédure décrite à l'annexe II, point 1.
   3.3.2. Déroulement d'une mesure :
   Le pistolet de distribution doit être introduit le plus loin possible dans l'orifice de remplissage du réservoir étalon, positionné de façon à rester bloqué dans ce dernier. Le levier de manoeuvre doit rester bloqué pendant la durée de la mesure afin d'obtenir un débit constant.
   La mesure des émissions de vapeurs doit s'effectuer pendant le remplissage du réservoir étalon jusqu'à environ 90 % de son volume.
   3.3.3. Déroulement des essais :
   Afin de déterminer des valeurs moyennes, il doit être effectué trois mesures massiques de chaque type d'émission, dans l'ordre suivant :
   - deux mesures massiques des émissions de base ;
   - trois mesures massiques des émissions résiduelles ;
   - une mesure massique des émissions de base.
   Cette procédure doit être effectuée au débit maximal du pistolet de distribution, d'une part, et à la moitié du débit maximal, d'autre part.
   3.4. Détermination du taux de récupération :
   Le calcul du taux de récupération est effectué avec des valeurs moyennes, selon la formule :

 EB - ER

 TR = EB
   Les abréviations signifient :
   TR = taux de récupération ;
   EB = valeur moyenne des émissions de base (exprimée en g/l) ;
   ER = valeur moyenne des émissions résiduelles (exprimée en g/l).
   Les taux de récupération déterminés au débit maximal et à la moitié du débit maximal doivent être supérieurs à 80 %.
   Les taux de récupération doivent être corrigés lorsque le taux volumétrique TV déterminé au point 4 est supérieur à 100 %. Dans ce cas, on admet une saturation de 80 % pour le mélange gazeux émergeant de l'évent du réservoir de stockage. On obtient un taux de récupération corrigé selon la formule :
   TR corrigé = TR + (100 - TV) x 0,8
   4. Méthode volumétrique :
   4.1. Description de la méthode :
   La méthode consiste à comparer le débit d'essence distribuée pendant un ravitaillement et le débit de mélange de vapeurs-air récupéré afin de vérifier l'efficacité du système de régulation.
   4.2. Conditions préparatoires des essais :
   Les dispositifs de mesure doivent être connectés aux endroits appropriés, en fonction de la technologie de l'organe déprimogène, pour déterminer le volume d'essence distribuée et le volume de mélange vapeurs-air récupéré (par exemple, le point de mesure doit être situé en amont dans le cas de pompe lubrifiée à l'huile).
   Les mesures doivent être effectuées à la perte de charge aval maximale admise pour le débit maximal, qui est indiquée par la société ordonnatrice des essais.
   4.3. Calcul du taux volumétrique :
   Le calcul du taux volumétrique est effectué avec des valeurs moyennes, selon la formule :

 V cov

 TV = V essence
   Les abréviations signifient :
   TV = taux volumétrique ;
   V cov = volume de composés organiques volatils récupéré ;
   V essence = volume d'essence distribué.
   Les différentes mesures doivent être effectuées pendant la phase de mesure des émissions résiduelles selon le déroulement décrit au 3.3.
   Au débit de distribution maximal, le taux volumétrique doit être compris entre 95 % et 105 %.
   A la moitié du débit maximal, le taux volumétrique doit être compris entre 90 % et 110 %.
   4.4. Détermination du facteur d'équivalence air/vapeurs :
   Des mesures doivent être également effectuées avec une aspiration d'air à la place des vapeurs d'essence selon la même procédure, mais au débit maximal uniquement. Il sera déterminé un autre taux volumétrique qui permettra de calculer le facteur d'équivalence K selon la formule :

 TV (air)

 K = TV (essence)
   Ce facteur de correction doit être notifié afin de servir de référence pour les contrôles et la surveillance du système de récupération des vapeurs sur site.