ÉVALUATION DU DIMENSIONNEMENT LORS DE L'INSPECTION SUR SITE
1. Cas où une note de calcul des charges thermiques existe
Si la note de calcul des charges thermiques a été conservée dans le dossier technique par le maître d'ouvrage ou par l'entreprise en charge de l'exploitation de l'installation, l'évaluation du dimensionnement réalisée est jointe au rapport et le résultat du calcul y est inscrit.
En l'absence de cette note de calcul, l'inspecteur détermine les charges thermiques en utilisant la méthode RatioClim décrite au paragraphe 2 de la présente annexe.
2. Evaluation du dimensionnement avec la méthode RatioClim
La lecture des tableaux de la méthode RatioClim, dont une implémentation sous forme de tableur est mise à disposition par le ministère en charge de l'énergie, permet de déterminer une estimation de la charge thermique surfacique en W/m² de plancher.
2.1. Détermination des paramètres de RatioClim
Pour appliquer la méthode, l'inspecteur détermine neuf paramètres relatifs au bâtiment et les renseigne dans le tableur RatioClim.
2.1.1. Détermination du type de structure du bâtiment
Le type de structure du bâtiment est déterminé en appliquant le chapitre 2 Détermination forfaitaire de la classe d'inertie des règles Th-I Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments faisant partie des règles Th-Bat.
La structure est jugée :
lourde, si l'inertie du bâtiment est très lourde ou lourde au sens des règles Th-I.
légère, si l'inertie du bâtiment est moyenne ou très légère au sens des règles Th-I.
2.1.2. Détermination du type de vitrage
L'inspecteur indique si le bâtiment est équipé d'un simple vitrage ou d'un double vitrage. Au-delà de deux vitrages, on considère que le bâtiment est équipé d'un double vitrage.
2.1.3. Détermination du nombre de façades vitrées : 1 ou 2 ou 4
L'inspecteur détermine le nombre de façades vitrées. Si le bâtiment comporte 3 façades vitrées ou plus, il considère que le bâtiment en comporte 4.
2.1.4. Détermination de la zone géographique : A, B ou C
Les 3 zones d'ensoleillement A, B et C sont définies comme suit :
Zone A : zones climatiques H1a, H1b et H2b définies dans le tableau 1 du présent arrêté.
Zone B : zone climatique H2a définie dans le tableau 1 du présent arrêté.
Zone C : zones climatiques H1c, H2c, H2d, H3 définies dans le tableau 1 du présent arrêté et les départements d'outre-mer.
Tableau 1 : tableau définissant les zones climatiques, département par département
département par département 
DÉPARTEMENT
01 - Ain
H1 -c
02 - Aisne
H1 -a
03 - Allier
H1 -c
04 - Alpes-de-Haute-Provence
H2 -d
05 - Hautes-Alpes
H1 -c
06 - Alpes-Maritimes
H3 
07 - Ardèche
H2 -d
08 - Ardennes
H1 -b
09 - Ariège
H2 -c
10 - Aube
H1 -b
11 - Aude
H3 
12 - Aveyron
H2 -c
13 - Bouches-du-Rhône
H3 
14 - Calvados
H1 -a
15 - Cantal
H1 -c
16 - Charente
H2 -b
17 - Charente-Maritime
H2 -b
18 - Cher
H2 -b
19 - Corrèze
H1 -c
2A - Corse-du-Sud
H3 
2B - Haute-Corse
H3 
21 - Côte-d'Or
H1 -c
22 - Côtes-d'Armor
H2 -a
23 - Creuse
H1 -c
24 - Dordogne
H2 -c
25 - Doubs
H1 -c
26 - Drôme
H2 -d
27 - Eure
H1 -a
28 - Eure-et-Loir
H1 -a
29 - Finistère
H2 -a
30 - Gard
H3 
31 - Haute-Garonne
H2 -c
32 - Gers
H2 -c
33 - Gironde
H2 -c
34 - Hérault
H3 
35 - Ille-et-Vilaine
H2 -a
36 - Indre
H2 -b
37 - Indre-et-Loire
H2 -b
38 - Isère
H1 -c
39 - Jura
H1 -c
40 - Landes
H2 -c
41 - Loir-et-Cher
H2 -b
42 - Loire
H1 -c
43 - Haute-Loire
H1 -c
44 - Loire-Atlantique
H2 -b
45 - Loiret
H1 -b
46 - Lot
H2 -c
47 - Lot-et-Garonne
H2 -c
48 - Lozère
H2 -d
49 - Maine-et-Loire
H2 -b
50 - Manche
H2 -a
51 - Marne
H1 -b
52 - Haute-Marne
H1 -b
53 - Mayenne
H2 -b
54 - Meurthe-et-Moselle
H1 -b
55 - Meuse
H1 -b
56 - Morbihan
H2 -a
57 - Moselle
H1 -b
58 - Nièvre
H1 -b
59 - Nord
H1 -a
60 - Oise
H1 -a
61 - Orne
H1 -a
62 - Pas-de-Calais
H1 -a
63 - Puy-de-Dôme
H1 -c
64 - Pyrénées-Atlantiques
H2 -c
65 - Hautes-Pyrénées
H2 -c
66 - Pyrénées-Orientales
H3 
67 - Bas-Rhin
H1 -b
68 - Haut-Rhin
H1 -b
69 - Rhône
H1 -c
70 - Haute-Saône
H1 -b
71 - Saône-et-Loire
H1 -c
72 - Sarthe
H2 -b
73 - Savoie
H1 -c
74 - Haute-Savoie
H1 -c
75 - Paris
H1 -a
76 - Seine-Maritime
H1 -a
77 - Seine-et-Marne
H1 -a
78 - Yvelines
H1 -a
79 - Deux-Sèvres
H2 -b
80 - Somme
H1 -a
81 - Tarn
H2 -c
82 - Tarn-et-Garonne
H2 -c
83 - Var
H3 
84 - Vaucluse
H2 -d
85 - Vendée
H2 -b
86 - Vienne
H2 -b
87 - Haute-Vienne
H1 -c
88 - Vosges
H1 -b
89 - Yonne
H1 -b
90 - Territoire de Belfort
H1 -b
91 - Essonne
H1 -a
92 - Hauts-de-Seine
H1 -a
93 - Seine-Saint-Denis
H1 -a
94 - Val-de-Marne
H1 -a
95 - Val-d'Oise
H1 -a
2.1.5. Détermination de l'orientation des façades vitrées
L'inspecteur détermine l'orientation principale des façades vitrées.
2.1.6. Détermination du type de vitre
L'inspecteur détermine le type de vitre : claire, teinte ou réfléchissante.
2.1.7. Présence de stores ou de protections solaires
L'inspecteur estime si le bâtiment est équipé de stores ou de protection solaires.
2.1.8. Estimation de la part de la surface de vitrage par rapport à la surface de mur extérieur
Quand la surface des vitres est inférieure ou égale à un tiers de la surface totale de la façade considérée, on considère que VITRE = 1/3 ME .
Quand la surface des vitres est supérieure à un tiers et inférieure ou égale à deux tiers de la surface totale de la façade considérée, on considère que VITRE = 2/3 ME .
Quand la surface des vitres est supérieure à deux tiers de la surface totale de la façade considérée, on considère que VITRE = ME .
2.1.9. Détermination de la charge interne du bâtiment
Par défaut, la charge interne du bâtiment est égale à 50 W/m².K. Si la charge interne réelle du bâtiment évaluée par l'inspecteur est éloignée de cette valeur par défaut, l'inspecteur utilise la valeur réelle dans la méthode RatioClim, et justifie la valeur retenue dans le rapport final.
2.2. Evaluation du dimensionnement
Après avoir évalué la charge thermique à l'aide de la méthode simplifiée, l'inspecteur compare cette valeur à la puissance installée divisée par la surface climatisée du bâtiment. S'il constate un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement du système qu'il estime important, il le signale dans son rapport et fournit en conséquence les recommandations adaptées.