Certificats d'économies d'énergie
Opération n° AGRI-EQ-01
Ordinateur climatique avec module d'intégration de température
1. Secteur d'application
Agriculture : serres maraîchères et horticoles.
2. Dénomination
Mise  en place d'un ordinateur climatique accompagné d'un module  d'intégration de température pour la gestion des cultures des serres  maraîchères et horticoles.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle
5 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Activité 
Montant de kWh cumac par m² de serre 
chauffé 
Serres maraîchères 
 140
 Serres horticoles
 71
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° AGRI-EQ-02
Double écran thermique
1. Secteur d'application :
Agriculture : serres maraîchères et horticoles, neuves ou existantes.
2. Dénomination :
Mise en place d'un double écran thermique au-dessus des cultures.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
L'installation est réalisée par un professionnel.
L'installateur atteste de la présence de deux écrans thermiques et de la surface installée.
4. Durée de vie conventionnelle : 5 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
Serres maraîchères
348 kWh cumac/m²
Surface du double écran thermique (m²)
Serres horticoles
174 kWh cumac/m²
×
S
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° AGRI-EQ-03 
Système de condensation frigorifique 
à haute efficacité 
1. Secteur d'application : 
Agriculture. 
2. Dénomination : 
Mise  en place d'un système de condensation à haute efficacité (1) sur une  installation frigorifique neuve ou existante. Par système de  condensation, on entend "condenseur plus tour", ou "condenseur seul", ou  "tour seule" si celle-ci alimente un condenseur frigorifique à eau. 
Est également éligible la mise en place d'un groupe frigorifique complet dans lequel le condenseur est à haute efficacité. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Deux catégories de systèmes de condensation sont éligibles : 
1. Les systèmes de condensation par rapport à l'atmosphère : 
A air sec : 
A. - Les condenseurs à air sec (adiabatiques ou non) ; 
B. - Les condenseurs à eau plus aéroréfrigérant à air sec (adiabatiques ou non). 
A air humide : 
C. - Les condenseurs évaporatifs (hybrides ou non) ; 
D. - Les condenseurs à eau plus tour ouverte (hybrides ou non) ; 
E. - Les condenseurs à eau plus tour fermée (hybrides ou non). 
2. Les condenseurs à eau "seuls" (sur nappes, rivières ou autres). 
L'écart de températures ΔT est défini comme suit : 
Pour les systèmes de condensation par rapport à l'atmosphère : 
A et B : ΔT = Température de condensation du fluide frigorigène (2) - Température d'air sec ; 
C, D et E : ΔT = Température de condensation du fluide frigorigène - Température d'air au bulbe humide. 
Pour les condenseurs à eau "seuls" : 
ΔT = Température de condensation du fluide frigorigène - Température de l'eau en entrée du condenseur 
La valeur ΔT (3) est attestée par l'installateur. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Montant de certificats en kWh cumac = α × P × β × γ
Avec : 
α  : coefficient multiplicateur lié à l'écart entre la température de  condensation du fluide frigorigène et la température de l'air ou de  l'eau ; 
β : coefficient multiplicateur lié à la température  d'évaporation du fluide frigorigène selon les niveaux de froid utilisés  dans l'installation ; 
γ : coefficient multiplicateur lié au temps de fonctionnement de l'installation. 
1. Cas des systèmes de condensation par rapport à l'atmosphère : 
ΔT 
sur air sec 
(K) (4) 
ΔT 
sur air humide 
(K) (5) 
α  
PUISSANCE 
électrique 
compresseur 
(kW) (6) 
NIVEAU 
d'évaporation  
 β
FONCTIONNEMENT 
de l'installation 
(7) 
 γ
12 
22 
1 200 
Très basses températures 
(de - 56° C à - 26° C) ; 
température d'évaporation 
moyenne = - 38° C 
0,5 
 1 × 8 (5 j/7)
1 
11 
21 
1 600 
x 
 P
x 
 Basses températures 
(de - 25° C à - 6° C) ; 
températured'évaporation 
moyenne = - 15° C
0,7 
x 
2 × 8 (5 j/7)  
 2,1
10 
20 
2 000 
Froid positif 
(de - 5° C à 5° C) ; 
température d'évaporation 
moyenne = 0° C  
 1
2 × 8 (6 j/7) 
2,5 
9 
19 
2 500 
 2 × 8 (7 j/7)
2,9 
8 
18 
3 000 
3 × 8 (5 j/7) 
3,1 
 7
17 
3 500 
3 × 8 (6 j/7) 
3,8 
 6
16 
4 000 
3 × 8 (7 j/7)  
4,2 
 5
15 
4 600
 4
 14
 5 200 
 3
13 
5 800 
 2
12 
6 500
 1
11 
7 200  
 0
10 
7 900 
2. Cas des condenseurs à eau "seuls" : 
ΔT SUR EAU 
en entrée 
condenseur 
(K) 
α   
PUISSANCE 
électrique 
compresseur 
(kW) (6) 
NIVEAU 
d'évaporation  
β 
 FONCTIONNEMENT 
de l'installation 
(7) 
γ 
8 
1 000 
Très basses températures 
(de - 56° C à - 26° C) ; 
température d'évaporation 
moyenne = - 38° C  
 0,5
1 × 8 (5 j/7) 
1 
7 
1 500 
 x
P 
x 
Basses températures 
(de - 25° C à - 6° C) ; 
température d'évaporation 
moyenne = - 15° C  
 0,7
x 
2 × 8 (5 j/7) 
 2,1
6 
2 100 
Froid positif 
(de - 5° C à 5° C) ; 
température d'évaporation 
moyenne = 0° C 
 1
2 × 8 (6 j/7) 
2,5 
2 × 8 (7 j/7)  
2,9 
3 × 8 (5 j/7)  
3,1 
3 × 8 (6 j/7) 
3,8 
3 × 8 (7 j/7) 
4,2 
(1)  Un condenseur à haute efficacité est un échangeur présentant un faible  écart de température ΔT. ΔT est défini dans le paragraphe "3. Conditions  pour la délivrance des certificats" de la présente fiche. Abaisser le  ΔT permet d'abaisser la consommation du groupe frigorifique. 
(2) Dans le cas des fluides frigorigènes à glissement, la température de condensation est prise au point de rosée. 
(3) Pour un système de condensation ayant un ΔT ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, retenir la valeur de ΔT supérieure. 
(4) Le ΔT sur air sec est utilisé pour les condenseurs à air sec, soit les systèmes A et B. 
(5) Le ΔT sur air humide est utilisé pour les condenseurs C, D et E. 
(6)  La puissance électrique à retenir est celle figurant sur la plaque  signalétique du compresseur ou, à défaut, la puissance électrique  absorbée indiquée sur la fiche technique au régime nominal. 
(7)  Les régimes horaires mentionnés dans le tableau correspondent au  fonctionnement du groupe frigorifique et non pas au régime de travail du  personnel. Si une durée de fonctionnement ne figure pas dans le  tableau, il convient de retenir la valeur de la plus faible associée à  la durée de fonctionnement la plus proche.