Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-EQ-01
Luminaire pour tube fluorescent T5 électronique
avec ou sans dispositif de contrôle
1. Secteur d'application :
Bâtiment tertiaire : locaux du  secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.
2. Dénomination :
Installation  d'un luminaire équipé de  tube(s) fluorescent(s) T5 (diamètre 16 mm) et  de ballast(s) électronique(s),  associés ou non à un dispositif de  contrôle utilisant la détection de présence  ou la variation de lumière.
3. Conditions pour la délivrance de  certificats :
Sans objet.
4. Durée de vie  conventionnelle :
12 ans pour les commerces.
15 ans  pour les bureaux, enseignement, santé.
5. Montant de certificats  en kWh cumac :
BRANCHE
d'activité
MONTANT
(en kWh cumac/luminaire)
Sans gestion automatique
kWh cumac si contrôle détection présence ou variation de lumière
kWh cumac si contrôle détection présence + variation de lumière
Bureaux
750
900
1 050
Enseignement
540
650
760
Commerces
830
1 000
1 200
Etablissements de soins
1 600
1 950
2 300
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-02
Horloge sur un dispositif d'éclairage
1. Secteur d'application :
Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.
2. Dénomination :
Installation d'une horloge sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur équipé de tube(s) fluorescent(s).
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Sans objet.
4. Durée de vie conventionnelle :
15 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 07/07/2006 texte numéro 28
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-03
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-04
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-05
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-06
Luminaire avec ballast électronique pour tube T8 avec ou sans dispositif de contrôle
1. Secteur d'application
Bâtiments tertiaires existants.
2. Dénomination 
Installation  d'un luminaire pour tube T8 avec ballast électronique associé ou non à  un dispositif de contrôle utilisant la détection de présence ou / et la  variation automatique de la puissance du luminaire en fonction des  apports naturels de lumière.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Sans objet
4. Durée de vie conventionnelle
15 ans
5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant de certificats en kWh cumac par luminaire 
 Locaux à 
utilisation 
permanente
Autres 
locaux
Luminaire avec ballast électronique 
 1 100
 350
Luminaire avec ballast électronique et dispositif de 
variation automatique ou détecteur de présence 
 2 400
 760
Luminaire avec ballast électronique et dispositif de 
variation automatique et détecteur de présence 
 2 800
 890
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-07
Rideaux de nuit sur meubles frigorifiques de type vertical à température positive
1. Secteur d'application :
Locaux  de distribution alimentaire au public de produits frais tels que  hypermarchés, supermarchés, petits magasins alimentaires, etc.
2. Dénomination :
Mise  en place de rideaux de nuit sur 1 mètre linéaire de meubles  frigorifiques de vente de type vertical positif ouvert à groupe  extérieur durant les périodes de fermeture au public.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
4 700 kWh cumac/mètre linéaire 
 ×
LONGUEUR (m) 
 L
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-08
Luminaire pour lampe iodure métallique céramique
à ballast électronique
1. Secteur d'application :
Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.
2. Dénomination :
Installation d'un luminaire pour lampe iodure métallique céramique à ballast électronique.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Installation réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle :
12 ans pour les commerces ; 15 ans pour les autres bâtiments.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/2006 texte numéro 60
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/2006 texte numéro 60
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-09
Luminaire pour lampe fluorescente compacte
à ballast électronique séparé
1. Secteur d'application :
Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.
2. Dénomination :
Installation d'un luminaire pour lampes fluorescentes compactes à ballast électronique séparé.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Installation réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle :
12 ans pour les commerces.
15 ans pour les bureaux, l'enseignement, la santé, l'hôtellerie-restauration.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/2006 texte numéro 60
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-EQ-10
Bloc autonome d'éclairage
de sécurité à  faible consommation
1. Secteur d'application :
Bâtiment tertiaire : locaux du  secteur tertiaire réservés à une utilisation professionnelle.
2.  Dénomination :
Installation  d'un bloc autonome d'éclairage de  sécurité à faible consommation, dont  la puissance consommée est inférieure à 1,6  W.
Les  blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) assurent le  balisage des  sorties et des chemins d'évacuation des établissements recevant du   public (ERP) en cas de disparition de la source d'alimentation normale.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Installation réalisée par un professionnel.
4. Durée de  vie conventionnelle :
10 ans.
5. Montant de  certificats en kWh cumac :
400 kWh cumac.
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-11
Nappe d'éclairage fluorescent en tube T5
1. Secteur d'application :
Locaux de commerces existants, de surface de vente supérieure à 400 m².
2. Dénomination :
Installation d'une nappe d'éclairage fluorescent composée de tubes T5.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Attestation par l'installateur de la valeur de l'intensité d'éclairage en lux (I), mesurée à 1,5 m du sol.
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
MONTANT UNITAIRE
en kWh cumac/(m².lux)
SURFACE (m²) 
INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE (lux) 
 0,31
 x
 S
x 
I 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-12
Porte non chauffante à haute performance d'isolation pour armoire verticale à froid négatif
1. Secteur d'application :
Locaux de commerces de distribution alimentaire.
2. Dénomination :
Mise  en place d'une porte non chauffante à haute performance d'isolation  pour armoire verticale à froid négatif pour produits surgelés.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
La porte doit être équipée :
- d'un vitrage avec coefficient U ≤ 0,9 W/(m².K) ;
- d'un encadrement à faible conduction thermique, sans cordon chauffant.
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
14 100 kWh cumac/porte 
x 
NOMBRE DE PORTES 
 N
Certificats d'économie d'énergie
Opération n°BAT-EQ-13
Système de mise au repos automatique
de blocs  autonomes d'éclairage de sécurité
1. Secteur d'application :
Bâtiment tertiaire : locaux du  secteur tertiaire réservés à une utilisation professionnelle.
Sont  exclus les établissements en exploitation permanente (hôpitaux, maisons de  retraite, hôtels).
2. Dénomination :
Installation   d'un système de mise au repos automatique de BAES asservi à la coupure  générale  de l'éclairage normal, permettant de couper l'alimentation  électrique de ces  blocs pendant les périodes de fermeture ou de  non-exploitation, tout en  préservant leur aptitude à remplir leurs  fonctions de sécurité.
3.  Conditions pour la délivrance de certificats :
Installation  réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle  :
10 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac  :
400 kWh cumac × N.
N = nombre de  blocs commandés par l'automatisme de mise au repos.
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-14
Meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton
1. Secteur d'application :
Locaux commerce de distribution alimentaire.
2. Dénomination :
Mise  en place d'un meuble frigorifique de vente de type vertical avec un  éclairage en fronton et sans éclairage incorporé aux étagères.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
5 700 kWh cumac/mètre linéaire 
 x
L 
L correspond à la longueur du meuble frigorifique installé en mètre linéaire.
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-15
Système de régulation des cordons chauffants d'une porte d'armoire verticale à froid négatif
1. Secteur d'application :
Locaux de commerce de distribution alimentaire.
2. Dénomination :
Mise  en place d'un système de régulation des cordons chauffants d'une porte  vitrée d'armoire verticale à froid négatif pour produits surgelés.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
7 700 kWh cumac/porte 
x 
NOMBRE DE PORTES 
N 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-16
Lampe fluo-compacte de classe A (DOM)
1. Secteur d'application
Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, dans les départements d'outre-mer.
2. Dénomination
Mise  en place d'une lampe fluo-compacte (LFC) de classe A (ou encore appelée  lampe basse consommation) de type professionnel, d'une durée de vie de  10 000 heures ou plus ou de 15 000 heures ou plus.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Information sur la durée d'utilisation en heure par type de lampe.
4. Durée de vie conventionnelle
- 4,3 ans (lampe 10 000 heures ou plus)
- 6,4 ans (lampe 15 000 heures ou plus)
5. Montant de certificats en kWh cumac
LFC de durée de vie 10 000 
heures ou plus 
 LFC de durée de vie 15 000 
heures ou plus
410 
590 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-17
Installation frigorifique négative de type cascade utilisant du CO2
1. Secteur d'application :
Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 10 000 m².
2. Dénomination :
Mise en place d'une installation frigorifique négative du type cascade utilisant du CO2 comme fluide frigorigène.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
8300 
x 
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NÉGATIVE EN kW
de l'installation
P 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-18
Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif
1. Secteur d'application :
Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 10 000 m².
2. Dénomination :
Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Une  attestation d'un sous-refroidissement du liquide de l'installation de  production de froid négatif d'au moins 20 °C au-dessous de la  température de condensation, après réalisation de l'opération, est  fournie par l'installateur.
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
8 700 
x 
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NÉGATIVE EN kW
de l'installation
P 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-19
Coupe-veille automatique par détection d'utilisation des appareils raccordés
1. Secteur d'application
Bâtiment tertiaires : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.
2. Dénomination
Mise en place d'un coupe-veille automatique sur lequel sont raccordés des appareils électriques ou électroniques.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Le coupe-veille fonctionne automatiquement par détection de l'utilisation des appareils raccordés.
La puissance du coupe-veille, pour sa propre consommation, ne dépasse pas 0,5 Watt.
4. Durée de vie conventionnelle
10 ans
5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant en kWh cumac pour un 
coupe-veille installé 
 Nombre de coupe-veilles
870 
X 
 N
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-20
Coupe-veille en hébergement relié au système d'accès
1. Secteur d'application
Bâtiments tertiaires d'hébergement (existants ou neufs).
2. Dénomination
Mise  en place d'un coupe-veille des appareils électriques ou électroniques  ou du système d'éclairage hors occupation de la chambre en tertiaire  d'hébergement.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Le  système coupe la veille des appareils électriques ou électroniques ou  du système d'éclairage d'une chambre inoccupée, en lien avec le  dispositif de contrôle d'accès à la pièce.
La puissance de l'appareil pour sa propre consommation ne dépasse pas 0,5 W.
4. Durée de vie conventionnelle
10 ans
5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant en kWh cumac pour un   coupe-veille installé
Nombre de coupe-veilles
420 kWh cumac
X
N
 Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-21
Transformateur à haut rendement pour l'alimentation basse tension d'un site tertiaire
1. Secteur d'application
Bâtiments tertiaires (existants ou neufs).
2. Dénomination
Mise  en place d'un transformateur de distribution privé, à haut rendement  (faibles pertes), de type immergé dans l'huile d'une puissance comprise  entre 250 et 2 500 kVA et de tension primaire inférieure à 24 kV, pour  l'alimentation basse tension d'un site tertiaire.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La  fiche technique du transformateur indiquant les niveaux de pertes à  vide (Co, Bo, Ao) et de pertes en charges (Bk, Ak), calculés suivant la  norme NF-EN 50464-1, doit être fournie.
Le niveau de pertes doit être inférieur ou égal à celui des classes Co et Bk.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans
 5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant en kWh cumac  =  Pertes à vide + Pertes en charge x Coefficient multiplicateur 
 Pertes à vide
Pertes en charge 
Coefficient multiplicateur 
kVA 
 Co
 Bo
 Ao
Bk 
Ak 
 250
36 000 
46 000 
55 000 
 79 000
140 000 
315 
39 000 
52 000 
 65 000
 100 000
 170 000
Bureaux, commerces, 
hôtellerie - restauration, 
santé, autres locaux 
(sport compris)
 0,3
400 
 50 000
65 000 
 79 000
120 000 
 210 000
500 
 60 000
77 000 
 93 000
140 000 
 250 000
630 
 69 000
90 000 
110 000 
 +
170 000 
 300 000
  X
800 
 35 000
55 000 
79 000 
 550 000
710 000 
1 000 
 47 000
73 000 
99 000 
630 000 
 850 000
Transport 
 0,4
 1 250
63 000 
95 000 
 130 000
 790 000
 1 000 000
1 600 
 79 000
120 000 
160 000 
950 000 
 1 300 000
Enseignement 
0,1 
2 000 
95 000 
140 000 
200 000 
 1 300 000
1 700 000 
 2 500
 110 000
170 000 
 230 000
 1 600 000
2 100 000 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-22
Système de pilotage par intermittence des centrales de traitement d'air (DOM)
1. Secteur d'application
Bâtiments  tertiaires existants ou neufs en l'absence de réglementation thermique  dans les DOM, réservés à une utilisation professionnelle, de surface  totale inférieure ou égale à 10 000 m
2
2. Dénomination
Mise  en place d'une horloge permettant de couper les ventilateurs de  centrales de traitement d'air en dehors des périodes d'occupation.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle
15 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Secteur d'activité 
Montant en kWh cumac / m² 
Surface totale traitée 
par la centrale (m²) 
Commerce 
400 
 S
Bureaux 
 200
X 
Autres secteurs 
200 
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-23
Moto-variateur synchrone à aimants permanents
1. Secteur d'application :
Bâtiments tertiaires.
2. Dénomination :
Installation d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents de puissance comprise entre 0,75 kW et 500 kW.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Sans objet.
4. Durée de vie conventionnelle :
15 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
APPLICATION
MONTANT   kWh CUMAC
par   kW de puissance moteur
PUISSANCE   NOMINALE
du   moteur
(en   kW)
Chauffage, pompage
 22 000
Ventilation, renouvellement d'air
Locaux assurant un hébergement
39 000
Autres locaux
14 000
×
P
Réfrigération
11 000 
Climatisation
 3 000
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° BAT-EQ-24
Fermetures des meubles frigorifiques
de vente à température positive
1. Secteur d'application :
Locaux existants de distribution de produits frais tels que : hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, etc.
2. Dénomination de l'opération standardisée :
Cette  opération standardisée vise les meubles frigorifiques verticaux à  température positive dans les bâtiments existants pour les améliorations  suivantes :
- installation de kits de portes en verre sur des meubles existants ;
- ou installation de meubles neufs, équipés de portes en verre.
3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Le vitrage des portes a un coefficient de transmission thermique de Ug ≤ 1,8 W/m².K, évalué selon la norme  EN 673.
Mise en place réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
MONTANT   UNITAIRE
(en   kWh cumac/mètre linéaire)
LONGUEUR   DE LINÉAIRE ÉQUIPÉ DE PORTE EN VERRE
(en   mètre linéaire)
×
27 000
L