A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ « EYVI 07 PTE »
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-008 bis
Titulaire de l'agrément
SMVE, 9, avenue de la Mouyssaguèse, 31280 Drémil-Lafage
Dénomination commerciale du dispositif
EYVI 07 PTE
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
28 octobre 2010
Date de réception de complément d'information
22 décembre 2010
Date de mise à jour du guide d'utilisation
1er août 2011
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Le dispositif de traitement, à écoulement gravitaire, est une microstation à boue activée, qui repose sur le principe de la culture libre aérée.
 La cuve, en polyester renforcé de fibre de verre, est constituée d'un bassin d'aération et d'un clarificateur.
 Une pompe de recirculation renvoie les matières de décantation en fond de clarificateur vers le bassin d'aération. La diffusion de l'air dans le bassin d'aération est assurée par un aérateur à membranes microperforées placé en fond de bassin.
 Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air pilotée dans un boîtier amovible disposé sous le couvercle de la cuve.
 Le dispositif est équipé d'un voyant d'alerte lumineux en cas de défaillance électrique, fonctionnant en permanence.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Cuve à deux compartiments, de forme cylindrique à axe vertical
Longueur (cm) : 180
Largeur (cm) : 127
Hauteur hors tout (cm) : 205
Hauteur entrée (cm) : 165
Hauteur sortie (cm) : 150
Volume utile total (m³) : 2,5
Volume utile du bassin d'aération (m³) : 1,5
Volume utile du clarificateur (m³) : 1,0
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Couvercle
Oblongue 1 250 × 500 mm
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Tuyauterie (raccordements hydrauliques entrée/sortie)
Tuyau DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joint
Résine polyester
Aérateur (système d'aération placé en fond de bassin d'aération)
1 disque membranaire de diamètre 250 mm pour diffusion de fines bulles d'air
Modèle : EUROPELEC
Type : AQUADISC 250
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tubes d'alimentation en air DN 25 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers de fixation
Acier inoxydable
Coffret de commande
Coffret électrique IP65
/
Programmateur
/
Disjoncteurs et contacteurs
/
Voyant de contrôle des disjoncteurs
/
Surpresseur à membranes
Modèle : BIBUS
Type : SLL-40
Puissance : 41 W (puissance déclarée)
Débit : 45 l/min
Fréquence et durée de fonctionnement : 15 minutes toutes les 30 minutes (soit 12 h/jour)
/
Pompe de recirculation des boues
Modèle : BIBUS
Type : BAV 400
Puissance : 400 W (puissance déclarée)
Débit : 220 l/min
Fréquence et durée de fonctionnement : 20 secondes toutes les 10 minutes (soit 48 min/jour)
/
Tube DN 50 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
 La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
 Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 7 équivalents/habitants (soit 420 g/j de DB05).
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
 ― par infiltration dans le sol ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (« Dossier usager. ― Microstation d'épuration de marque EYVI ». ― Juillet 2011. ― 37 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.