A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME RECOH¢
DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système Recoh¢
 Au sens du présent arrêté, le système Recoh¢ est un système de récupération de l'énergie perdue sous forme de chaleur par l'évacuation des eaux usées ou eaux grises. Ce système consiste en un échangeur en cuivre pouvant se présenter sous quatre types distincts :
 ― « Recoh-Vert » : le Recoh-Vert se compose de deux tuyaux concentriques : le tuyau intérieur et le tuyau extérieur. Les eaux usées coulent de la douche à travers le tuyau intérieur de haut en bas. C'est par l'espace entre les deux tuyaux concentriques que l'eau courante froide se réchauffe. Le Recoh-Vert a une longueur de 2,1 m, 1,6 m ou 1,2 m et ne peut être utilisé qu'en position verticale ;
 ― « Recoh-Multivert » : le Recoh-Multivert se compose de 4, 6 ou 8 Recoh-Vert en parallèle ;
 ― « Recoh-Tray » : le Recoh-Tray se compose d'un disque bombé. Au milieu de l'échangeur de chaleur, directement sous le bac à douche, est monté un siphon. Les eaux usées coulent du milieu à travers un tuyau en cuivre en forme de spirale soudé sous l'échangeur de chaleur. Autour du disque, se trouve un conduit d'écoulement par où les eaux usées peuvent être évacuées ;
 ― « Recoh-Drain » : le Recoh-Drain se compose de différentes plaques en cuivre. Les eaux usées coulent sur ces plaques. Dans ces plaques, l'eau propre coule vers le haut. En bas du système de l'échangeur les eaux usées sont évacuées à l'aide d'un tube. Le siphon en forme de rigole est directement installé sous le caillebotis.
 Trois montages sont possibles pour chaque type de système Recoh¢ :
 ― « Montage A » : l'eau préchauffée est simultanément envoyée à la génération d'eau chaude sanitaire et à l'arrivée d'eau froide de la douche ;
 ― « Montage B » : seule l'arrivée d'eau froide de la salle de bain est préchauffée ;
 ― « Montage C » : seule l'arrivée d'eau froide de la génération d'eau chaude sanitaire est préchauffée.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux bâtiments à usage d'habitation, d'hébergement, aux établissements sanitaires avec hébergement, aux bâtiments d'hôtellerie et aux établissements sportifs, équipés de réseaux amonts, entre les siphons et le système Recoh¢, et de réseaux avals, entre la récupération et la valorisation, calorifugés en volume non chauffé avec une isolation de classe 2.
 La prise en compte du système Recoh¢ dans le calcul du coefficient Cep n'est possible que si la zone de bâtiment équipée du système Recoh¢ possède l'un des générateurs suivants pour assurer la production d'eau chaude sanitaire :
 ― générateur à effet joule ;
 ― chaudière à combustible gazeux ou liquide à accumulation ;
 ― chaudière individuelle instantanée à combustible gazeux ou liquide ;
 ― chaudière bois ou biomasse ;
 ― réseau de chaleur ;
 ― système thermodynamique.
 Le préchauffage de l'arrivée d'eau froide de la douche dans le cas des montages A et B n'est pas possible si le volume d'eau préchauffé est supérieur à 3 litres entre la sortie de l'échangeur et sa valorisation.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La présente méthode propose l'intégration du système Recoh¢, dans la méthode de calcul Th-C-E, comme suit :
 ― modéliser le bâtiment sur la base du calcul selon la méthode de calcul Th-C-E sans système Recoh¢ ;
 ― corriger la consommation d'énergie primaire du bâtiment ainsi obtenue (Cepinitiale) par le moteur de calcul par le gain en énergie primaire généré par le système Recoh¢ (CepRecoh) sur le bâtiment.
3.1. Calcul des pertes dans l'air ambiant
 Le calcul du facteur de pertes dans l'air ambiant, Fpaa, s'effectue de la façon suivante :
Fpaa = 1 ―  40 ― Tef 
3
Fpaa = 1 ― 
40 ― Tef
 Avec :
 ― Tef : la température de l'eau froide (en °C) déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E.
3.2. Calcul des pertes amont
 Les valeurs du facteur de perte, Fpam, dans les canalisations situées entre les siphons et le système Recoh¢, sont données par le tableau 1 suivant :
Tableau 1 : valeurs du facteur de perte, Fpam
TYPE RECOH¢
LOCALISATION RÉSEAU
PERTES AMONT (Fpam)
Calorifugé
Non calorifugé
Tout type
En volume chauffé
1 ― 0,18 % par mètre
1 ― 0,30 % par mètre
Hors volume chauffé
1 ― 0,30 % par mètre
Interdit
 La distance à prendre en compte est la distance moyenne entre la douche la plus éloignée et celle la plus proche de l'échangeur de chaleur.
3.3. Calcul des pertes aval
 Les valeurs du facteur de perte, Fpav, dans les canalisations situées entre la récupération et la valorisation, sont données par le tableau 2 suivant :
Tableau 2 : valeurs du facteur de perte, Fpav
TYPE RECOH¢
LOCALISATION RÉSEAU
PERTES AVAL (Fpav)
Calorifugé
Non calorifugé
Tout type
En volume chauffé et non chauffé
1 ― 0,05 % par mètre
 La distance à prendre en compte est la distance moyenne entre la valorisation la plus éloignée et celle la plus proche de l'échangeur de chaleur.
3.4. Calcul du coefficient de régime transitoire
 Les valeurs du coefficient de régime transitoire, Ctrans, selon l'usage de la zone du bâtiment sont données dans le tableau 3 suivant :
Tableau 3 : valeurs du coefficient de régime transitoire, Ctrans
USAGES
COEFFICIENT
de régime transitoire (Ctrans)
Etablissements sportifs
1
Autres usages
0,94
3.5. Efficacités instantanées des systèmes Recoh¢
 Les valeurs du coefficient d'efficacité instantanée, Recoh, des échangeurs Recoh¢ en régime stabilisé équipant la zone du bâtiment selon le débit des eaux usées, sont données dans le tableau 4 suivant :
Tableau 4 : valeurs du coefficient d'efficacité instantanée, (Recoh)
TYPE RECOH¢
EFFICACITÉS INSTANTANÉES
des systèmes Recoh¢ (Recoh)
Débit ≤ 10,9 litres/min
Débit ¹ 10,9 litres/min
Recoh¢-Drain
44,1 %
42,1 %
Recoh¢-Tray
39,6 %
34,2 %
Recoh¢-Vert ― 1,2 m
46,9 %
43,6 %
Recoh¢-Vert ― 1,6 m
55,8 %
52,8 %
Recoh¢-Vert ― 2,1 m
65,4 %
62,2 %
3.6. Performance des montages des systèmes Recoh¢
 Les valeurs des coefficients de performance des différents montages, Cm, selon la zone climatique sont données dans le tableau 5 suivant :
Tableau 5 : valeurs des coefficients de performance
des différents montages, Cm
ZONE
climatique
PERFORMANCE DES MONTAGES (Cm)
Montage A
Montage B
Montage C
H1
100 %
84 %
75 %
H2
100 %
85 %
74 %
H3
100 %
87 %
72 %
3.7. Calcul de la proportion d'eau chaude
sanitaire traitée par le système Recoh¢
 Les valeurs de la proportion d'eau chaude sanitaire consommée dans la zone du bâtiment, PECS, sur laquelle le système Recoh¢ va agir sont données selon l'usage de la zone de bâtiment dans le tableau 6 suivant :
Tableau 6 : valeurs de la proportion d'eau chaude
sanitaire traitée par le système Recoh¢, PECS
USAGES
PROPORTION D'EAU CHAUDE
sanitaire traitée par
le système Recoh¢ (PECS)
Logements (individuels et collectifs)
 66 %
Hébergement
 66 %
Etablissement sanitaire avec hébergement avec blanchisserie
 42 %
Etablissement sanitaire avec hébergement sans blanchisserie
 66 %
Hôtel 1* sans blanchisserie
 70 %
Hôtel 1* avec blanchisserie
 56 %
Hôtel 2* sans blanchisserie
 75 %
Hôtel 2* avec blanchisserie
 63 %
Hôtel 3* sans blanchisserie
 80 %
Hôtel 3* avec blanchisserie
 70 %
Hôtel 4* et GC sans blanchisserie
 85 %
Hôtel 4* et GC avec blanchisserie
 76 %
Etablissements sportifs
100 %
3.8. Calcul du rendement moyen
de génération d'eau chaude sanitaire
 Les valeurs du rendement moyen de génération d'eau chaude sanitaire, hgén, d'une zone de bâtiment selon le type de générateur sont données dans le tableau 7 suivant :
Tableau 7 : valeurs du rendement moyen
de génération d'eau chaude sanitaire, hgén
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 26 du 31/01/2012 texte numéro 16

 Avec :
 ― Rpn : rendement sur PCI à 100 % de charge, défini par la méthode de calcul Th-C-E en pourcentages ;
 ― CoeffECSthermo : coefficient de conversion en eau chaude sanitaire thermodynamique, calculé selon l'arrêté du 13 mai 2011 susvisé.
3.9. Calcul du gain en énergie finale sur la consommation d'eau chaude sanitaire généré par le système Recoh¢ en kWhEF/an pour une zone de bâtiment
 Le calcul du gain en énergie finale sur la consommation d'eau chaude sanitaire pour une zone de bâtiment s'effectue de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 26 du 31/01/2012 texte numéro 16

 Avec :
 ― hRec°h : efficacité instantanée du système Recoh¢ ;
 ― PECS : proportion d'eau chaude sanitaire traitée par le système Recoh¢ ;
 ― Fpaa : facteur de pertes dans l'air ambiant ;
 ― Fpam : facteur de pertes amont ;
 ― Fpav : facteur de pertes aval ;
 ― Ctrans : coefficient de régime transitoire ;
 ― Cm : coefficient de performance du montage ;
 ― Qw : besoins d'eau chaude sanitaire en kWhEF/an, calculés conformément à la méthode de calcul Th-C-E ;
 ― hgén : rendement du générateur.
3.10. Post-traitement pour l'intégration dans le moteur
de calcul Th-C-E
 Le calcul de la consommation d'énergie primaire du projet utilisant le système Recoh¢ s'effectue de la façon suivante :
 Cep = Cepinitiale ― CepRecoh kWhEP/(m².an)
 Avec :
 ― Cepinitiale : consommation en énergie primaire du bâtiment calculée par le moteur de calcul sans le système Recoh¢ en kWhEP/(m².an) ;
 ― CepRecoh : gain en énergie primaire généré par le système Recoh¢ sur le bâtiment en kWhEP/(m².an).
 Le gain en énergie primaire généré par le système Recoh¢ sur le bâtiment est la somme des gains sur la consommation d'eau chaude sanitaire générés par le système Recoh¢ sur chaque zone du bâtiment. Il est calculé de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 26 du 31/01/2012 texte numéro 16

 Avec :
 ― Ctep : coefficient de transformation de l'énergie en énergie primaire, défini à l'article 35 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;
 ― SHON : surface hors œuvre nette du bâtiment en m² ;
 ― Czone : gain en énergie finale sur la consommation d'eau chaude sanitaire généré par le système Recoh¢ en kWhEF/an pour une zone du bâtiment.