A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DE LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE INDIRECTE, AVEC STOCKAGE, AVEC OU SANS APPOINT, PAR UNE POMPE À CHALEUR À ABSORPTION À CHAUFFAGE DIRECT AU GAZ DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Définition de la pompe à chaleur à absorption
à chauffage direct au gaz
 Au sens du présent arrêté, un générateur thermodynamique à absorption à chauffage direct au gaz, à l'image des pompes à chaleur à compression de vapeurs classiques, permet le transfert de chaleur d'une source froide vers une source chaude, via un fluide frigorigène.
 Dans ce type de machine, la « compression » n'est pas mécanique mais thermochimique, via un brûleur gaz identique à celui d'une chaudière. Les transferts de chaleur vers l'utilisation se font au niveau de l'absorbeur, du condenseur et de l'échangeur de récupération de chaleur sur les fumées issues de la combustion.
 En mode ECS, la production de l'eau chaude est similaire à celle en mode chauffage. En pratique, la PAC va produire prioritairement l'ECS lorsqu'il y a un besoin.
 Le principe de fonctionnement de la PAC est le même quelle que soit l'utilisation de l'eau chaude fournie (ECS ou chauffage). Cependant, le niveau de température demandé est différent en général si l'eau chaude est utilisée pour le chauffage ou la production d'ECS.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique à l'ensemble des PAC à absorption à chauffage direct au gaz produisant indirectement de l'ECS, avec stockage, avec ou sans appoint, quelles que soient leurs gammes de puissance.
 Les PAC non réversibles en mode froid sont prises en compte dans cette méthode.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 Le mode de prise en compte, dans la méthode de calcul Th-C-E ex, des PAC à absorption à chauffage direct au gaz pour la production d'ECS, avec stockage, avec ou sans appoint sera effectué par l'intermédiaire d'une méthode simplifiée permettant de calculer l'ensemble des consommations de ces appareils, à savoir :
 ― la consommation du brûleur ;
 ― la consommation des auxiliaires électriques du générateur non comptés dans le COP nominal ;
 ― la consommation des auxiliaires électriques côté extérieur le cas échéant (PAC eau/eau et eau glycolée/eau) ;
 ― la consommation des auxiliaires électriques d'attente.
 Pour calculer ces consommations, cette méthode simplifiée se décompose en trois phases :
 1. Le prétraitement qui permet de calculer dans un premier temps le COP gaz moyen annuel de l'appareil pour la production d'ECS et la puissance des auxiliaires côté extérieur.
 2. Les données à saisir dans la méthode Th-C-E ex afin de modéliser la production d'ECS par la PAC. Ces données sont issues du prétraitement.
 3. Le post-traitement qui permet de calculer la consommation des auxiliaires d'attente du générateur thermodynamique d'ECS.
3.1. Prétraitement
3.1.1. Calcul de l'efficacité énergétique corrigée
du générateur thermodynamique d'ECS
 L'efficacité énergétique corrigée du générateur thermodynamique d'ECS, COPcorrigé ECS, est calculée de la façon suivante :
 COPcorrigé ECS = COPECS RT Existant × CCOP ECS
 où :
 COPS_ECS : coefficient correcteur du COP représentatif des conditions de production de l'ECS. CCOP_ECS est calculé de la façon suivante :
 COP_ECS = Crégul_ECS × Cair_ext_eau_ECS
 Cair_ext_eau_ECS : facteur rendant compte de la température de l'air extérieur ou de l'eau coté extérieur. Les valeurs de ce coefficient qui dépendent de la zone climatique et du type de générateur thermodynamique sont définies dans le tableau 1 suivant :
Tableau 1. Valeurs de Cair_exteauECS suivant le type de PAC et la zone climatique
ZONE MÉTÉO
PAC AIR EXTÉRIEUR/EAU
PAC EAU GLYCOLÉE/EAU
PAC EAU/EAU
H1a
1,05
H1
H1b
1
H1c
1,05
1,1
1
H2a
H2
H2b
1,05
H2c
H2d
H3
1,1
 Crégul_ECS : facteur rendant compte de l'effet de la régulation et de l'inertie. Ce coefficient est pris égal à 0,95.
 COPECS_RR Existant : efficacité énergétique du générateur thermodynamique d'ECS dite « RT Existant ». Les valeurs de ce coefficient sont mesurées selon les conditions d'essai du tableau 2, adaptées de la norme NF EN 12 309-2 :
Tableau 2. Conditions d'essai dites « RT existant » en mode ECS indirecte avec stockage
CONDITIONS D'ESSAI ECS
inspirées de la NF EN 12 309-2
ÉCHANGEUR THERMIQUE EXTÉRIEUR
ÉCHANGEUR THERMIQUE INTÉRIEUR
Type de PAC
Emetteur
T° sèche en entrée
T° humide en entrée
Débit
T°C départ
Débit
Air/Eau
Sans objet
7 °C
6 °C
Nominal ECS
65 °C
Nominal ECS
Type de PAC
Emetteur
T° retour
Débit
T° départ
Débit
Eau/Eau
Sans objet
10 °C
Nominal ECS
65 °C Nominal ECS
Eau glycolée/Eau
0 °C
 Le coefficient COPECS_RT Existant est déterminé comme suit :
 ― soit la valeur est issue d'une certification basée sur des normes harmonisées si le produit est certifié par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN 45011 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, alors :
 COPECS_RTExistant = COPECS_RT Existant_cert
 avec COPECS_RT Existant_cert : valeur certifiée ;
 ― soit la valeur est justifiée par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base des normes harmonisées, alors :
 COPECS RT Existant = 0,9 × COPECS RT Existant just
 avec COPECS_RT Existant_just : valeur justifiée ;
 ― soit la valeur est déclarée par le fabricant, alors :
 COPECS_RT Existant = 0,8 × COPECS_RT Existant_dec
 avec COPECS_RT Existant_dec : valeur déclarée.
3.1.2. Calcul de la puissance des auxiliaires côté extérieur
dans le cas d'une PAC eau glycolée/eau ou eau/eau
 La puissance des auxiliaires côté extérieur, Pt, est définie de la façon suivante :
Pt =  PECS_RT Existant ×  × (COPcorrigé_ECS - h)  (kW)
PECS_RT Existant ×  × (COPcorrigé_ECS - h)
Pt = 
 (kW)
COPcorrigé_ECS
 où :
 PECS_RT Existant : puissance utile délivrée par le générateur thermodynamique, mesurée dans les conditions d'essai du tableau 2 (en kW).
  : coefficient dont la valeur est fixée à 0,08 comme mentionné au paragraphe 15.4.2.2.5.1.5 de la méthode de calcul Th-C-E ex.
 COPcorrigé_CES : efficacité énergétique corrigée du générateur thermodynamique d'ECS.
 h : part d'énergie gaz consommée par le générateur thermodynamique qui doit être théoriquement récupérée côté utilisation. Ce coefficient est pris égal à 0,9 comme mentionné au paragraphe 15.4.2.2.5.1.5 de la méthode de calcul Th-C-E ex.
 La puissance des auxiliaires internes du générateur thermodynamique est définie de la façon suivante :
 P aux_gene_ECS_PAC = 0,01 × Pn (kW)
 où :
 Pn : puissance utile nominale en chauffage de la PAC (kW).
3.2 Méthode d'intégration de la PAC dans Th-C-E ex
 Pour sa production d'eau chaude sanitaire indirecte, avec stockage, avec ou sans appoint, la PAC à absorption à chauffage direct au gaz est assimilée dans la méthode de calcul Th-C-E ex à une chaudière gaz produisant de l'ECS seule.
 Les données à saisir dans la méthode Th-C-E ex sont précisées dans le tableau 3 suivant :
Tableau 3. Données à saisir pour modéliser
la production d'ECS par la PAC
DONNÉES
« chaudière gaz ECS seule »
de Th-C-E ex
DONNÉES
à saisir pour modéliser
la production d'ECS par la PAC
RPn, rendement nominal
COPcorrigé_ECS
Pn, puissance nominale de la chaudière
PECS_RT Existant
Rpint, rendement à charge partielle
Rpint = 0
QPO, pertes à l'arrêt
QPO = 0 kW
PV, puissance de la veilleuse
PV = 0 kW
Pelec_Aux (ou Pcir_g), la puissance des auxiliaires électriques du générateur
Pelec_Aux = Paux_gence_ECS_PAC + Pt
3.3. Post-traitement
 La consommation des auxiliaires d'attente du générateur thermodynamique d'ECS se calcule de la façon suivante :
 Cat_ECS_PAC = Nnc × 30,5 × (24―tnc_ECS) × Présiduelle_ECS_PAC (kWh)
 où :
 Catt_ECS_PAC : consommation annuelle d'attente du générateur thermodynamique d'ECS, en énergie finale (en kWh).
 Nnc : nombre de mois pendant lesquels les besoins de chauffage sont nuls.
 tnc_ECS : nombre d'heures par jour en période de non-chauffage pendant lesquelles il existe une consommation d'ECS. Ce nombre d'heures doit être fixé en fonction des usages selon le tableau 4 suivant, qui se fonde sur les heures de fonctionnement issues du tableau 37 de la méthode Th-C-E ex.
Tableau 4. Valeurs de tnc_ECS selon l'usage de la zone
USAGES
LOGEMENTS
et établissements
sanitaires
avec hébergement
ÉTABLISSEMENTS
sanitaires
sans hébergement
RESTAURATION,
cuisine traditionnelle et self
1 repas par jour
2 repas par jour
HÔTELLERIE
ÉTABLISSEMENTS
sportifs
AUTRES
tnc_ECS
5 h
2,9 h
1,4 h
2,9 h
5 h
2,9 h
0 h
 Présiduelle_ECS_PAC : puissance électrique résiduelle du générateur thermodynamique d'ECS en attente (en kW). Le coefficient, Présduelle_ECS_PAC, est définie selon la formule suivante :
Présiduelle_ECS_PAC = 0,004 ×  COPnom  (kW)
Pn
Présiduelle_ECS_PAC = 0,004 × 
 (kW)
COPnom
 où :
 Pn : puissance utile nominale délivrée en chauffage par le générateur thermodynamique lors de l'essai de détermination du COPnom  (en kW).
 COPnom : efficacité énergétique nominale du générateur thermodynamique en chauffage.