A N N E X E S 
A N N E X E 1 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAR-TH-54 
Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises 
pour la production d'eau chaude sanitaire 
1. Secteur d'application : 
Bâtiment résidentiel existant. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un système de récupération instantanée de la chaleur des eaux grises pour la production d'eau chaude sanitaire. 
La technologie est applicable à une production d'eau chaude sanitaire collective et/ ou individuelle. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La technologie prescrite doit avoir un taux d'efficacité nominal Teff, supérieur ou égal à 15 %, établi selon les conditions données par le constructeur, par un laboratoire établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
L'installateur atteste que le montage de l'installation est configuré en débits égaux ou inégaux. 
4. Durée de vie conventionnelle : 20 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Montage en débits inégaux : 
MONTANT EN kWh CUMAC POUR UNE UNITÉ D'HABITATION 
NOMBRE 
d'unités d'habitation 
Zone 
Source d'énergie 
pour l'ECS 
15 % ≤ Teff ≤ 25 % 
25 % < Teff ≤ 50 % 
50 % < Teff ≤ 75 % 
75 % < Teff ≤ 100 % 
H1 
Combustibles 
3   500 
8   200 
15   200 
21   000 
Electricité 
2   300 
5   400 
10   000 
13   800 
H2 
Combustibles 
3   300 
7   600 
14   200 
19   600 
× 
N 
Electricité 
2   200 
5   000 
9   300 
12   900 
H3 
Combustibles 
2   900 
6   800 
12   700 
17   500 
Electricité 
1   900 
4   500 
8   300 
11   500 
Montage en débits égaux : 
MONTANT EN kWh CUMAC POUR UNE UNITÉ D'HABITATION 
NOMBRE 
d'unités d'habitation 
Zone 
Source d'énergie 
pour l'ECS 
15 % ≤ Teff ≤ 25 % 
25 % < Teff ≤ 50 % 
50 % < Teff ≤ 75 % 
75 % < Teff ≤ 100 % 
H1 
Combustibles 
4   700 
10   900 
20   300 
28   000 
Electricité 
3   100 
7   200 
13   300 
18   400 
H2 
Combustibles 
4   400 
10   200 
18   900 
26   200 
× 
N 
Electricité 
2   900 
6   700 
12   400 
17   200 
H3 
Combustibles 
3   900 
9   100 
16   900 
23   400 
Electricité 
2   600 
6   000 
11   100 
15   400 
Le nombre d'unités d'habitation (N) représente le nombre de maisons individuelles ou le nombre d'appartements desservis par l'installation. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-EQ-25 
Fermetures des meubles frigorifiques 
de vente à température négative 
1. Secteur d'application : 
Locaux existants de distribution alimentaire de produits surgelés tels que : hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, etc. 
2. Dénomination : 
Cette opération standardisée concerne les meubles frigorifiques de vente horizontaux à température négative dans les bâtiments existants pour les améliorations suivantes : 
― installation de kits de couvercles en verre sur des meubles existants ; ou 
― installation de meubles neufs, équipés de couvercles en verre. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Le bénéficiaire fournit l'attestation que l'opération concerne des meubles frigorifiques de vente de type horizontaux et à température négative et précise : 
― l'architecture du meuble (simple, double, combi) ; 
― la position du groupe de production : soit logé soit à groupe déporté. 
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
TYPE DE MEUBLE 
MONTANT EN kWh CUMAC 
pour un mètre 
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 
LONGUEUR EN MÈTRES 
de meubles frigorifiques 
équipés de couvercles 
Simple 
27   200 
Groupe logé 
0,7 
Double 
33   300 
× 
Groupe déporté 
1 
× 
L 
Combi 
5   800 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-SE-02 
Système de management de l'énergie (SME) 
1. Secteur d'application : 
Bâtiments tertiaires existants. 
2. Dénomination : 
Réalisation d'opérations d'économies d'énergie dans le périmètre de la certification ISO 50 001 lors de sa mise en place, ou suite à son obtention ou son renouvellement. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La demande de certificats d'économies d'énergie porte sur des opérations standardisées ou spécifiques réalisées sur le périmètre concerné et achevées moins d'un an avant la date de cette demande. Pour ces opérations, la délivrance des certificats s'effectue sous la réserve du respect de la réglementation en vigueur, et notamment des conditions de délivrance fixées par les fiches standardisées correspondantes. La liste des opérations concernées par cette demande est jointe au dossier. 
La demande précise, en outre, que les preuves requises pour chaque opération standardisée mise en œuvre sont tenues à la disposition de l'administration. 
L'organisme de certification doit être accrédité selon la norme ISO 17 021 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation for (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Les CEE sont délivrés selon : 
― le niveau 1 exclusivement ; ou 
― le niveau 2 exclusivement. 
La date d'engagement d'une opération d'économies d'énergie peut être antérieure à la date de certification d'une étape. 
Le demandeur atteste que les opérations pour lesquelles un dossier de demande est déposé dans le cadre de cette fiche n'ont pas déjà fait l'objet d'une autre demande de certificats. 
Certification de niveau 1 : 
La demande comporte un certificat en cours de validité de l'organisme de certification attestant que l'étape de « management de l'énergie » a été réalisée pour le site concerné. Cette étape comprend les sous-étapes suivantes issues de la norme NF EN ISO 50 001 : 
― un domaine d'application et un périmètre (paragraphe 4.1 b) ; 
― l'engagement de la direction et la nomination d'un responsable énergie (paragraphes 4.2.1 b et e et 4.2.2 c) ; 
― une revue énergétique (paragraphes 4.4.3 a, b et c) ; 
― une consommation de référence (paragraphe 4.4.4) ; 
― des indicateurs de performance énergétique (paragraphe 4.4.5) ; 
― des objectifs et des cibles (paragraphe 4.4.6) ; 
― la formalisation d'un plan d'actions (paragraphe 4.4.6). 
Certification de niveau 2 : 
La demande comporte un certificat ISO 50 001 en cours de validité de l'organisme de certification pour le site concerné. 
4. Durée de vie conventionnelle : sans objet. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Σ (montant de CEE opérations standardisées ou spécifiques) × (1 + B) 
Avec B, coefficient de bonification, égal à : 
― « 0,5 » pour des certificats délivrés dans le cadre du niveau 1 ; 
― « 1 » pour des certificats délivrés dans le cadre du niveau 2 si les opérations n'ont pas déjà été bonifiées dans le cadre du niveau 1. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-UT-20 
Compresseur basse pression à vis 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Installation d'un compresseur basse pression à vis (pression relative inférieure à 1,5 bar). 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
PUISSANCE COMPRESSEUR 
basse pression 
MONTANT UNITAIRE 
en kWhcumac/ kW 
PUISSANCE COMPRESSEUR 
basse pression (kW) 
< 630 kW 
6   900 
× 
P 
≥ 630 kW 
11   000 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-UT-21 
Matelas pour l'isolation de points singuliers 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Installation de matelas isolants souples, démontables pour l'isolation de points singuliers (robinets, vannes, filtres, brides etc.) dans les réseaux de fluides caloporteurs. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Les matelas doivent être certifiés conforme 2.2, selon la norme NF EN 10204. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 5 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
NATURE 
du fluide distribué 
MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE 
MONTANT UNITAIRE 
de kWh cumac 
NOMBRE DE POINTS 
singuliers isolés 
Vapeur 
1 × 8 heures 
19   300 
3 × 8 heures avec arrêt le week-end ou 2 × 8 heures 
48   300 
3 × 8 heures sans arrêt le week-end 
77   300 
× 
N 
Eau chaude 
1 × 8 heures 
3   900 
3 × 8 heures avec arrêt le week-end ou 2 × 8 heures 
9   700 
3 × 8 heures sans arrêt le week-end 
15   500 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-SE-01 
Système de management de l'énergie (SME) 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Réalisation d'opérations d'économies d'énergie dans le périmètre de la certification ISO 50 001 lors de sa mise en place, ou suite à son obtention ou son renouvellement. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La demande de certificats d'économies d'énergie porte sur des opérations standardisées ou spécifiques réalisées sur le périmètre concerné et achevées moins d'un an avant la date de cette demande. Pour ces opérations, la délivrance des certificats s'effectue sous la réserve du respect de la réglementation en vigueur, et notamment des conditions de délivrance fixées par les fiches standardisées correspondantes. La liste des opérations concernées par cette demande est jointe au dossier. 
La demande précise, en outre, que les preuves requises pour chaque opération standardisée mise en œuvre sont tenues à la disposition de l'administration. 
L'organisme de certification doit être accrédité selon la norme ISO 17 021 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation for (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Les CEE sont délivrés selon : 
― le niveau 1 exclusivement ; ou 
― le niveau 2 exclusivement. 
La date d'engagement d'une opération d'économies d'énergie peut être antérieure à la date de certification d'une étape. 
Le demandeur atteste que les opérations pour lesquelles un dossier de demande est déposé dans le cadre de cette fiche n'ont pas déjà fait l'objet d'une autre demande de certificats. 
Certification de niveau 1 : 
La demande comporte un certificat en cours de validité de l'organisme de certification attestant que l'étape de « management de l'énergie » a été réalisée pour le site concerné. Cette étape comprend les sous-étapes suivantes issues de la norme NF EN ISO 50 001 : 
― un domaine d'application et un périmètre (paragraphe 4.1 b) ; 
― l'engagement de la direction et la nomination d'un responsable énergie (paragraphes 4.2.1 b et e et 4.2.2 c) ; 
― une revue énergétique (paragraphes 4.4.3 a, b et c) ; 
― une consommation de référence (paragraphe 4.4.4) ; 
― des indicateurs de performance énergétique (paragraphe 4.4.5) ; 
― des objectifs et des cibles (paragraphe 4.4.6) ; 
― la formalisation d'un plan d'actions (paragraphe 4.4.6). 
Certification de niveau 2 : 
La demande comporte un certificat ISO 50 001 en cours de validité de l'organisme de certification pour le site concerné. 
4. Durée de vie conventionnelle : sans objet. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Σ (montant de CEE opérations standardisées ou spécifiques) × (1 + B) 
Avec B, coefficient de bonification, égal à : 
― « 0,5 » pour des certificats délivrés dans le cadre du niveau 1 ; 
― « 1 » pour des certificats délivrés dans le cadre du niveau 2 si les opérations n'ont pas déjà été bonifiées dans le cadre du niveau 1. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-SE-06 
Mesure et optimisation des consommations 
de carburant pour une unité de transport fluvial 
1. Secteur d'application : 
Transport de marchandises par voie fluviale. 
2. Dénomination : 
Acquisition pour un automoteur ou un pousseur neuf ou existant : 
― soit d'un économètre ou d'un débitmètre ; 
― soit d'un économètre ou d'un débitmètre, et d'un ensemble d'équipements de navigation composé d'un loch, d'un anémomètre, d'un GPS, d'un compte-tours, d'un sondeur. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Le demandeur fournit à l'administration les éléments suivants : 
― une copie de la facture d'achat et d'installation du ou des matériels éligibles à la présente opération standardisée ; 
― un relevé de trafic (pour les pousseurs, il s'agit de prendre en compte le trafic des barges poussées) à réaliser avant le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie, faisant apparaître les t. km (tonnes-kilomètres) fluviales réalisées sur six mois consécutifs par l'unité de transport fluvial ayant été équipée : le relevé doit être certifié conforme par Voies navigables de France et les t. km doivent être réalisées sur le territoire français dans un délai inférieur à un an après la réalisation de l'opération ; 
― une copie de tout titre de navigation permettant de justifier de l'immatriculation de l'unité de transport fluvial et de sa capacité de chargement ou de sa puissance. 
L'automoteur ou le pousseur est identifié sur les différents documents fournis. 
4. Durée de vie conventionnelle : 5 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
C × Y × TK 
C : consommation énergétique par tonne-kilomètre, par type d'unité de transport fluvial et par bassin de navigation, multipliée par le coefficient d'actualisation, en kWh cumac/ t. km. 
C (kWh CUMAC/ t. km) 
SEINE 
RHÔNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
RHIN/ MOSELLE 
INTERBASSIN 
Automoteur (*) 
< 400 t 
0,80 
0,91 
0,81 
0,95 
0,75 
400 ― 650 t 
0,74 
0,80 
0,74 
0,94 
0,74 
651 ― 1   000 t 
0,65 
0,69 
0,68 
0,83 
0,66 
1   001 ― 1   500 t 
0,36 
0,38 
0,63 
0,73 
0,62 
> 1   500 t 
0,32 
0,36 
0,58 
0,63 
0,51 
Pousseur 
295 ― 590 kW 
0,45 
0,52 
0,46 
ND 
0,46 
591 ― 880 kW 
0,40 
0,48 
0,39 
ND 
0,42 
> 880 kW 
0,28 
0,32 
0,33 
0,46 
0,37 
(*) Capacité de chargement du bateau (tonnage maximal). 
Y : gain dû à l'équipement : 
= 0,05 pour l'installation d'un débitmètre ou d'un économètre, 
= 0,07 pour l'installation d'un débitmètre ou d'un économètre, et d'un ensemble d'équipements de navigation composé d'un loch, d'un anémomètre, d'un GPS, d'un compte-tours, d'un sondeur. 
TK : t. km relevées sur une période de six mois à compter de l'installation du matériel × 2. 
On considère que le trafic réalisé par l'unité de transport fluvial sur six mois consécutifs est maintenu en moyenne sur la durée de vie des équipements. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-SE-07 
Carénage sur une unité de transport fluvial 
1. Secteur d'application : 
Transport de marchandises par voie fluviale. 
2. Dénomination : 
Mise à sec d'un automoteur, d'un pousseur ou d'une barge, nettoyage des salissures de la coque et de l'hélice (ou des hélices), et application d'une peinture antisalissures. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
L'opération doit être effectuée dans un délai compris entre 3 et 7 ans après la visite réglementaire. 
Le demandeur fournit à l'administration les éléments suivants : 
1. Une copie de la facture de la prestation de carénage réalisée sur l'unité de transport fluvial incluant les opérations décrites au deuxième paragraphe en faisant apparaître la fourniture de la peinture. 
2. Une copie du précédent certificat de visite précisant la date de la dernière opération. 
3. Un relevé de trafic (pour les pousseurs, il s'agit de prendre en compte le trafic des barges poussées) à réaliser avant dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie, faisant apparaître les t. km (tonnes-kilomètres) fluviales réalisées sur six mois consécutifs par l'unité de transport fluvial ayant bénéficié du carénage : le relevé doit être certifié conforme par Voies navigables de France et les t. km doivent être réalisées sur le territoire français dans un délai inférieur à un an après la réalisation de l'opération. 
4. Une copie de tout titre de navigation permettant de justifier de l'immatriculation de l'unité de transport fluvial et de sa capacité de chargement ou de sa puissance. 
L'automoteur, le pousseur ou la barge devra être identifié sur les différents documents fournis. 
4. Durée de vie conventionnelle : 5 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Ga × TK 
Ga : gain énergétique net actualisé par type d'unité de transport fluvial et par bassin de navigation, en kWh cumac/ t. km. 
GA 
SEINE 
RHÔNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
RHIN/ MOSELLE 
INTERBASSIN 
Automoteur (*) 
< 400 t 
0,040 
0,045 
0,040 
0,048 
0,044 
400 ― 650 t 
0,037 
0,040 
0,037 
0,047 
0,041 
651 ― 1   000 t 
0,032 
0,034 
0,034 
0,042 
0,036 
1   001 ― 1   500 t 
0,018 
0,019 
0,032 
0,037 
0,026 
> 1   500 t 
0,016 
0,018 
0,029 
0,031 
0,022 
Pousseur 
ou barge poussée 
295 ― 590 kW 
0,022 
0,026 
0,023 
ND 
0,023 
591 ― 880 kW 
0,020 
0,024 
0,019 
ND 
0,021 
> 880 kW 
0,014 
0,016 
0,016 
0,023 
0,019 
(*) Capacité de chargement du bateau (tonnage maximal). 
TK : t. km relevées sur une période de six mois à compter du carénage × 2. 
Si l'on réalise un carénage sur un pousseur et une ou plusieurs barges qu'il pousse, on additionne les Ga du pousseur et de chacune de ses barges. 
On considère que le trafic réalisé par l'unité de transport fluvial sur six mois consécutifs est maintenu en moyenne sur la durée de vie des équipements. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-EQ-15 
Tracteur routier optimisé 
1. Secteur d'application : 
Transport routier professionnel. 
2. Dénomination : 
Remplacement d'un tracteur routier pour véhicule articulé existant par un tracteur routier pour véhicule articulé neuf optimisé (le tracteur optimisé doit avoir un poids total roulant autorisé supérieur à 40 tonnes). 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Le tracteur routier neuf optimisé respecte les normes environnementales en vigueur, à savoir Euro 5, et comporte les trois technologies suivantes : 
― boîte de vitesse robotisée ; 
― équipements pour l'aérodynamisme : déflecteur toit, carénage latéral de l'interface et carénage latéral du châssis tracteur ; 
― pneus basse résistance au roulement : ils doivent avoir une classification énergétique au moins égale à C ainsi qu'une classification en adhérence sur sol mouillé au moins égale à C (classification au sens du règlement européen n° 1222/2009). 
Le demandeur présente : 
― la facture d'achat du tracteur routier optimisé indiquant et détaillant les trois technologies demandées (pneus basse résistance au roulement de classification énergétique au moins égale à C ainsi qu'une classification en adhérence sur sol mouillé au moins égale à C ; pack aérodynamisme précisant les équipements installés qui sont au minimum : déflecteur de toit, carénage latéral de l'interface et carénage latéral du châssis tracteur ; boîte de vitesse robotisée) ; 
― une copie de sa nouvelle carte grise ; 
― une copie de la carte grise barrée du tracteur routier remplacé et si celui-ci a une date de première mise en circulation antérieure au 1er janvier 1996, l'attestation de mise à la casse du véhicule. 
Valable pour les opérations engagées jusqu'au 30 décembre 2013 (la veille de la mise en place d'Euro 6). 
4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
ANNÉE DE MISE EN CIRCULATION 
du tracteur routier existant 
MONTANT 
en kWh cumac/ tracteur routier 
NOMBRE DE TRACTEURS ROUTIERS 
existants remplacés 
Jusqu'à 1992 
850   000 
1993 à 1995 
570   000 
1996 à 2000 
460   000 
× 
N 
2001 à 2005 
330   000 
2006 à 2008 
220   000 
2009 à 2011 
150   000 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° AGRI-TH-08 
Pompe à chaleur de type eau/ eau ou air/ eau 
pour le chauffage de serres horticoles 
1. Secteur d'application : 
Agriculture : serres horticoles neuves ou existantes. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau ou air/ eau pour le chauffage de serres horticoles. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme NF EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur égale ou supérieure à 55° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
L'installateur doit, à la date de la réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; 
― ou disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur aérothermiques ou géothermiques ; 
― ou disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091. 
Attestation par le bénéficiaire des travaux de la surface en mètres carrés chauffée par la pompe à chaleur. 
4. Durée de vie conventionnelle : 16 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT kWh CUMAC 
par mètre carré 
de surface chauffée 
SURFACE CHAUFFÉE 
de la serre horticole 
par la PAC (m ²) 
ZONE 
COP 
H1 
1,1 
3,5 > COP ≥ 3 
0,692 
1   938 
× 
S 
× 
H2 
0,9 
× 
4 > COP ≥ 3,5 
0,733 
H3 
0,6 
COP ≥ 4 
0,75 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° AGRI-TH-09 
Récupérateur de chaleur à condensation 
pour serres horticoles 
1. Secteur d'application : 
Agriculture : serres horticoles neuves ou existantes. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière gaz destinée au chauffage d'une serre horticole. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Attestation du bénéficiaire des travaux de la surface en mètres carrés chauffée par la chaudière concernée par l'installation du récupérateur de chaleur à condensation. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT EN kWh CUMAC 
par mètre carré de serre chauffée 
SURFACE CHAUFFÉE 
de la serre en mètre carré 
250 
× 
S 
A N N E X E 2
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAR-TH-03 
Pompe à chaleur de type eau/ eau 
1. Secteur d'application : 
Bâtiments résidentiels existants. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3,4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur géothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 16 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Pour une maison individuelle : 
COP 
ZONE 
climatique 
MONTANT UNITAIRE 
en kWh cumac 
FACTEUR 
correctif 
SURFACE 
habitable (m ²) 
3,5 > COP ≥ 3,4 
H1 
160   000 
0,2 
S < 35 
H2 
130   000 
0,4 
35 ≤ S < 60 
H3 
84   000 
× 
0,7 
60 ≤ S < 80 
4 > COP ≥ 3,5 
H1 
160   000 
0,9 
80 ≤ S < 100 
H2 
130   000 
1,1 
100 ≤ S ≤ 130 
H3 
87   000 
1,4 
> 130 
COP ≥ 4 
H1 
170   000 
H2 
140   000 
H3 
91   000 
Pour un appartement : 
COP 
ZONE CLIMATIQUE 
MONTANT UNITAIRE EN kWh CUMAC 
3,5 > COP ≥ 3,4 
H1 
64   000 
H2 
53   000 
H3 
35   000 
4 > COP ≥ 3,5 
H1 
67   000 
H2 
54   000 
H3 
36   000 
COP ≥ 4 
H1 
69   000 
H2 
57   000 
H3 
38   000 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAR-TH-04 
Pompe à chaleur de type air/ eau 
1. Secteur d'application : 
Bâtiments résidentiels existants. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/ eau. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3,4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou Eurovent ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur aérothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 16 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Pour une maison individuelle : 
COP 
ZONE 
climatique 
MONTANT UNITAIRE 
en kWh cumac 
FACTEUR 
correctif 
SURFACE 
habitable (m ²) 
3,5 > COP ≥ 3,4 
H1 
150   000 
0,2 
S < 35 
H2 
120   000 
0,4 
35 ≤ S < 60 
H3 
80   000 
× 
0,7 
60 ≤ S < 80 
4 > COP ≥ 3,5 
H1 
150   000 
0,9 
80 ≤ S < 100 
H2 
120   000 
1,1 
100 ≤ S ≤ 130 
H3 
83   000 
1,4 
> 130 
COP ≥ 4 
H1 
160   000 
H2 
130   000 
H3 
86   000 
Pour un appartement : 
COP 
ZONE CLIMATIQUE 
MONTANT UNITAIRE EN kWh CUMAC 
3,5 > COP ≥ 3,4 
H1 
61   000 
H2 
50   000 
H3 
33   000 
4 > COP ≥ 3,5 
H1 
63   000 
H2 
52   000 
H3 
35   000 
COP ≥ 4 
H1 
66   000 
H2 
54   000 
H3 
36   000 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAR-TH-29 
Pompe à chaleur de type air/ air 
1. Secteur d'application : 
Bâtiments résidentiels existants. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/ air. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP), mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température d'évaporation de 7° C et une température de sortie d'air de 20° C, égal ou supérieur à 3,4. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou Eurovent ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de L'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur aérothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 16 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Pour une maison individuelle : 
COP 
ZONE 
climatique 
MONTANT UNITAIRE 
en kWh cumac 
FACTEUR 
correctif 
SURFACE 
chauffée (m ²) 
3,6 > COP ≥ 3,4 
H1 
120   000 
0,2 
S < 35 
H2 
98   000 
0,4 
35 ≤ S < 60 
H3 
65   000 
× 
0,7 
60 ≤ S < 80 
COP ≥ 3,6 
H1 
130   000 
0,9 
80 ≤ S < 100 
H2 
100   000 
1,1 
100 ≤ S ≤ 130 
H3 
69   000 
1,4 
> 130 
Pour un appartement : 
COP 
ZONE 
climatique 
MONTANT UNITAIRE 
en kWh cumac 
FACTEUR 
correctif 
SURFACE 
chauffée (m ²) 
3,6 > COP ≥ 3,4 
H1 
47   000 
0,3 
S < 35 
H2 
38   000 
0,7 
35 ≤ S < 60 
H3 
25   000 
× 
1 
60 ≤ S < 80 
COP ≥ 3,6 
H1 
50   000 
1,4 
80 ≤ S < 100 
H2 
40   000 
1,7 
100 ≤ S ≤ 130 
H3 
27   000 
2,2 
> 130 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAR-TH-42 
Accumulateur d'eau chaude à condensation 
1. Secteur d'application : 
Appartements existants. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un accumulateur d'eau chaude à condensation. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 21 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT EN kWh CUMAC 
pour un appartement 
NOMBRE 
d'appartements 
25   000 
× 
N 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAR-SE-04 
Rééquilibrage d'une installation collective 
de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel 
1. Secteur d'application : 
Appartements existants équipés d'une installation collective de chauffage à eau chaude. 
2. Dénomination : 
Acquisition et réglage d'organes d'équilibrage neufs destinés à assurer une température uniforme dans tous les locaux. Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l'écart de température entre le logement le plus chauffé et le moins chauffé d'un même bâtiment est strictement inférieur à 2° C. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Installation et réglage d'organes d'équilibrage neufs, en pied de colonne et/ ou au niveau des logements, effectués par un professionnel. 
Afin de prouver que les organes d'équilibrage assurent une température uniforme dans tous les locaux, le professionnel fournit un tableau d'enregistrement, signé par ses soins et par le client, des températures moyennes après l'installation de ces organes d'équilibrage. 
4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
ZONE CLIMATIQUE 
MONTANT EN kWh CUMAC 
par appartement 
NOMBRE D'APPARTEMENTS 
H1 
6   700 
H2 
5   500 
× 
N 
H3 
3   700 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-07 
Chaufferie biomasse 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inférieure à 10 000 m ². 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une chaufferie valorisant de la biomasse comme combustible pour des besoins de chauffage et/ ou d'eau chaude sanitaire. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La production thermique annuelle nette de la chaudière due à la biomasse (Pth) est évaluée par une étude de faisabilité selon le cahier des charges défini par l'ADEME ou toute norme équivalente. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
11,563 × Pth (kWh/ an) 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-13 
Pompe à chaleur de type eau/ eau 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants, de surface totale chauffée inférieure à 5 000 m ². 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3,4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou Eurovent ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de la réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur géothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 20 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT UNITAIRE 
(en kWh cumac/ m ²) 
SURFACE 
chauffée 
(m ²) 
ZONE 
climatique 
FACTEUR 
correctif 
Secteur d'activité 
3,4 ≤ COP < 3,5 
3,5 ≤ COP < 4 
4 ≤ COP 
Bureaux 
1   100 
1   100 
1   200 
H1 
1,1 
Enseignement 
710 
720 
760 
× 
S 
× 
H2 
0,9 
Commerces 
790 
820 
850 
H3 
0,6 
Hôtellerie, restauration 
860 
880 
930 
Santé 
990 
1   000 
1   100 
Autres secteurs 
710 
720 
760 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-13-GT 
Pompe à chaleur de type eau/ eau 
dans un bâtiment de grande taille 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée entre 5 000 m ² et 10 000 m ². 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3,4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou Eurovent ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de la réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur géothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 20 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT UNITAIRE 
(en kWh cumac/ m ²) 
SURFACE 
chauffée 
(m ²) 
ZONE 
climatique 
FACTEUR 
correctif 
Secteur d'activité 
3,4 ≤ COP < 3,5 
3,5 ≤ COP < 4 
4 ≤ COP 
Bureaux 
890 
910 
960 
H1 
1,1 
Enseignement 
610 
630 
660 
× 
S 
× 
H2 
0,9 
Commerces 
650 
670 
700 
H3 
0,6 
Hôtellerie, restauration 
580 
600 
630 
Santé 
940 
970 
1   000 
Autres secteurs 
580 
600 
630 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-14 
Pompe à chaleur de type air/ eau 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants de surface totale chauffée inférieure à 5 000 m ². 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/ eau. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3,4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou Eurovent ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de la réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur géothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 20 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT UNITAIRE 
(en kWh cumac/ m ²) 
SURFACE 
chauffée 
(m ²) 
ZONE 
climatique 
FACTEUR 
correctif 
Secteur d'activité 
3,4 ≤ COP < 3,5 
3,5 ≤ COP < 4 
4 ≤ COP 
Bureaux 
1   000 
1   100 
1   100 
H1 
1,1 
Enseignement 
670 
680 
720 
× 
S 
× 
H2 
0,9 
Commerces 
750 
770 
800 
H3 
0,6 
Hôtellerie, restauration 
820 
840 
880 
Santé 
940 
960 
1   000 
Autres secteurs 
670 
680 
720 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-14-GT 
Pompe à chaleur de type air/ eau 
dans un bâtiment de grande taille 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants de surface totale chauffée comprise entre 5 000 m ² et 10 000 m ². 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/ eau. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3,4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou Eurovent ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
Pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2011, l'installateur doit, à la date de la réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur aérothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.
4. Durée de vie conventionnelle : 20 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT UNITAIRE 
(en kWh cumac/ m ²) 
SURFACE 
chauffée 
(m ²) 
ZONE 
climatique 
FACTEUR 
correctif 
Secteur d'activité 
3,4 ≤ COP < 3,5 
3,5 ≤ COP < 4 
4 ≤ COP 
Bureaux 
840 
870 
910 
H1 
1,1 
Enseignement 
580 
600 
630 
× 
S 
× 
H2 
0,9 
Commerces 
620 
640 
670 
H3 
0,6 
Hôtellerie, restauration 
550 
570 
600 
Santé 
890 
920 
960 
Autres secteurs 
550 
570 
600 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-20 
Climatiseur fixe de classe A 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale climatisée inférieure à 5 000 m ². 
2. Dénomination : 
Remplacement d'un climatiseur existant par un climatiseur fixe de classe A, individuel (monosplit) ou regroupé (multisplit), pour des applications dont les besoins en climatisation sont inférieurs à 50 kW froid. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
L'appareil a une certification Eurovent ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes basées sur les normes EN 12975 ou EN 12976 et établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Pose effectuée par un professionnel (calorifugeage, unités extérieures, récupération des fluides de l'ancienne unité, etc.). 
Pièces à fournir : 
1. Une attestation de dépose de l'ancien climatiseur remplie par l'installateur ; 
2. Un contrat de maintenance signé par un professionnel ; 
3. Une fiche de dimensionnement à réaliser par l'installateur. 
4. Durée de vie conventionnelle : 9 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
SECTEUR D'ACTIVITÉ 
MONTANT EN kWh CUMAC 
PUISSANCE 
(en kW) 
ZONE 
climatique 
FACTEUR 
correctif 
Bureaux 
450 
H1 et H2 
1 
Commerces 
660 
× 
P 
× 
H3 
2 
Hôtellerie, restauration 
880 
Autres secteurs 
450 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-22 
Programmateur d'intermittence pour la climatisation 
(France d'outre-mer) 
1. Secteur d'application : 
Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale climatisée inférieure à 5 000 m ², en France d'outre-mer. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un programmateur d'intermittence à heures fixes assurant une programmation journalière et hebdomadaire de la fourniture de froid selon les allures suivantes : confort, réduit et arrêt. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Le local concerné est préalablement équipé d'une climatisation centralisée dont la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW. 
Installation réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 12 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
SECTEUR D'ACTIVITÉ 
MONTANT EN kWh CUMAC/ m ² 
SURFACE CLIMATISÉE 
(m ²) 
Bureaux 
1   560 
Commerces 
410 
× 
S 
Hôtellerie, restauration 
290 
Autres secteurs 
290 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-TH-39 
Récupération de chaleur sur un groupe 
de production de froid 
1. Secteur d'application : 
Bâtiments tertiaires : locaux de commerces de distribution alimentaire. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer de l'eau ou de l'air. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 13 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Récupération pour valorisation en eau chaude sanitaire (ECS) 
22   500 × Pcompresseur (s) 
Récupération pour valorisation en chauffage 
55   100 × Pcompresseur (s) 
Récupération pour valorisation en ECS et en chauffage 
63   900 × Pcompresseur (s) 
Pcompresseur (s) est la puissance électrique indiquée sur la plaque du ou des compresseurs en kWél ou dans les données techniques du fabricant. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-EQ-01 
Luminaire pour tube fluorescent T5 électronique 
avec ou sans dispositif de contrôle 
1. Secteur d'application : 
Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle. 
2. Dénomination : 
Installation d'un luminaire équipé de tube (s) fluorescent (s) T5 (diamètre 16 mm) et de ballast (s) électronique (s), associés ou non à un dispositif de contrôle utilisant la détection de présence ou la variation de lumière. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Sans objet. 
4. Durée de vie conventionnelle : 
12 ans pour les commerces. 
15 ans pour les bureaux, l'enseignement, la santé. 
12 ans pour les autres secteurs. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
SECTEUR D'ACTIVITÉ 
MONTANT EN kWh CUMAC/ LUMINAIRE 
Sans gestion automatique 
Si contrôle détection présence 
ou variation de lumière 
Si contrôle détection présence 
+ variation de lumière 
Bureaux 
750 
900 
1   050 
Enseignement 
540 
650 
760 
Commerces 
830 
1   000 
1   200 
Santé 
1   600 
1   950 
2   300 
Autres secteurs 
540 
650 
760 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-EQ-08 
Luminaire pour lampe iodure métallique 
céramique à ballast électronique 
1. Secteur d'application : 
Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle. 
2. Dénomination : 
Installation d'un luminaire pour lampe iodure métallique céramique à ballast électronique. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Installation réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 
12 ans pour les commerces. 
15 ans pour les bureaux, l'enseignement, l'hôtellerie, la restauration et la santé. 
12 ans pour les autres secteurs. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
INSTALLATION LUMINAIRE POUR LAMPE IODURES MÉTALLIQUES CÉRAMIQUE, 
avec ballast électronique, d'une puissance ≤ 35 W 
Secteur d'activité 
Sans gestion de l'éclairage 
Si détection présence 
ou variation de lumière 
Si détection présence 
+ variation de lumière 
Bureaux 
620 
750 
870 
Enseignement 
450 
540 
630 
Commerces 
800 
970 
1   100 
Hôtellerie, restauration 
750 
900 
1   000 
Santé 
1   400 
1   600 
1   900 
Autres secteurs 
450 
540 
630 
INSTALLATION LUMINAIRE POUR LAMPE IODURES MÉTALLIQUES CÉRAMIQUE, 
avec ballast électronique, d'une puissance > 35 W 
Secteur d'activité 
Sans gestion de l'éclairage 
Si détection présence 
ou variation de lumière 
Si détection présece 
+ variation de lumière 
Bureaux 
4   400 
5   300 
6   200 
Enseignement 
3   200 
3   900 
4   500 
Commerces 
5   700 
6   900 
8   000 
Hôtellerie, restauration 
5   300 
6   400 
7   500 
Santé 
9   800 
12   000 
14   000 
Autres secteurs 
3   200 
3   900 
4   500 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° BAT-EQ-09 
Luminaire pour lampe fluorescente compacte 
à ballast électronique séparé 
1. Secteur d'application : 
Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle. 
2. Dénomination : 
Installation d'un luminaire pour lampe fluorescente compacte à ballast électronique séparé. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Installation réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 
12 ans pour les commerces. 
15 ans pour les bureaux, l'enseignement, l'hôtellerie, la restauration et la santé. 
12 ans pour les autres secteurs. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
SECTEUR D'ACTIVITÉ 
SANS AUTOMATISMES 
AVEC CONTRÔLE DÉTECTION PRÉSENCE 
ou variation de lumière 
AVEC CONTRÔLE DÉTECTION PRÉSENCE 
+ variation de lumière 
Bureaux 
700 
840 
1   000 
Enseignement 
500 
610 
710 
Commerces 
900 
1   100 
1   300 
Hôtellerie, restauration 
840 
1   000 
1   200 
Santé 
1   500 
1   800 
2   100 
Autres secteurs 
500 
610 
710 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-UT-04 
Economiseur sur les effluents gazeux 
de chaudière de production de vapeur 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Installation d'un économiseur sur les effluents gazeux de chaudières de production de vapeur de puissance comprise entre 1 et 10 MW alimentées au gaz naturel ou au GPL (hors chaudière de secours). 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
COMBUSTIBLE UTILISÉ 
pour le fonctionnement 
de la chaudière 
MODE DE FONCTIONNEMENT DE « L'ATELIER » 
utilisateur de la vapeur produite par la chaudière 
PUISSANCE NOMINALE 
de la chaudière 
en kW 
1 × 8 
2 × 8,6 j/7 
3 × 8 arrêt 
le week-end 
3 × 8 sans arrêt 
le week-end 
Gaz naturel 
240 
540 
660 
960 
GPL 
250 
570 
690 
1   000 
× 
P 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-UT-16 
Régulation sur un groupe de production de froid 
permettant d'avoir une haute pression flottante 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un système de régulation permettant de faire varier la haute pression (HP) du cycle frigorifique en fonction de la température extérieure. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Attestation du fournisseur pour l'installation d'une HP flottante permettant la fluctuation de la pression de condensation en fonction de la température extérieure. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
ZONE CLIMATIQUE 
NIVEAU D'ÉVAPORATION 
H1, H2 
9   900 
Froid positif (de ― 5° C à + 5° C) TEvaporation moyenne = 0° C 
1,0 
Pcompresseur (s) 
× 
× 
Basses températures (de ― 25° C à ― 6° C) TEvaporation moyenne = ― 15° C 
0,8 
H3 
7   600 
Très basses températures (de ― 56° C à ― 26° C) TEvaporation moyenne = ― 38° C 
0,6 
Pcompresseur (s) est la puissance électrique indiquée sur la plaque du ou des compresseurs en kWél ou dans les données techniques du fabricant. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-UT-17 
Récupération de chaleur 
sur un groupe de production de froid 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer de l'eau ou de l'air. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
L'installation est équipée d'un refroidisseur d'huile : 
Récupération pour valorisation de la chaleur du condenseur : 
33   100 × Pcompresseur (s) 
Récupération pour valorisation de la chaleur du désurchauffeur : 
5   500 × Pcompresseur (s) 
Récupération pour valorisation de la chaleur du refroidisseur d'huile : 
5   500 × Pcompresseur (s) 
L'installation n'est pas équipée d'un refroidisseur d'huile : 
Récupération pour valorisation de la chaleur du condenseur : 
33   100 × Pcompresseur (s) 
Récupération pour valorisation de la chaleur du désurchauffeur : 
11   000 × Pcompresseur (s) 
Pcompresseur (s) est la puissance électrique indiquée sur la plaque du ou des compresseur (s) en kWél ou dans les données techniques du fabricant. 
Si la chaleur est récupérée sur deux ou trois des organes du groupe froid, les certificats sont cumulables. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-UT-18 
Brûleur avec dispositif de récupération 
de chaleur sur four industriel 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Installation d'un ou plusieurs brûleurs intégrant un dispositif de récupération de chaleur (autorécupérateur, auto-régénératif, paire de brûleurs régénératifs) préchauffant l'air comburant par récupération de chaleur sur les fumées dans un four industriel continu fonctionnant au gaz naturel à une température de plus de 600° C. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Les consommations spécifiques sont justifiées sur la base : 
― soit d'une campagne de mesure représentative du fonctionnement du four (suivant les préconisations de l'annexe F du document normatif AFNOR BP X30-120 sur les bonnes pratiques du diagnostic énergétique) ; 
― soit par la collecte des données moyennes sur trois ans des consommations d'énergie. 
La production annuelle est justifiée par la collecte des données moyennes sur trois ans. 
La mise en place est réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
11,56 × Pmodifiée × Conso. spécifique × Production × Gain préchauffage 
Pmodifiée 
11,56 × 
× Conso. spécifique × Production × Gain préchauffage 
Pinstallée 
Avec : 
― Pmodifiée : somme des puissances nominales des nouveaux brûleurs installés (kW) ; 
― Pinstallée : somme totale des puissances nominales de tous les brûleurs après modification (kW) ; 
― Conso. spécifique : consommation spécifique du four avant modification (kWh/ tonne) ; 
― Production : production annuelle (tonne/ an). 
― Gain préchauffage (%) : gain lié au réchauffage de l'air comburant. C'est une fonction de la température des fumées à la sortie du four (température d'extraction des fumées) et de la température de l'air préchauffé (mesuré par l'abaque ci-après). 
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JO n° 86 du 11/04/2012 texte numéro 6 

La température des fumées considérée au niveau de l'axe des abscisses est la température d'extraction des fumées (en sortie de four) avant le remplacement des brûleurs. 
La température moyenne d'air préchauffé est fournie par le constructeur. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° RES-EC-04 
Rénovation d'éclairage extérieur 
1. Secteur d'application : 
Eclairage public existant, autoroutier, routier, urbain, dit « fonctionnel », permettant simultanément tous les types de circulation (motorisée ou piétonne). 
Eclairage existant d'ambiances urbaines : rues, avenues, parcs, allées, voies piétonnes. 
Eclairage extérieur privé existant : voiries, parkings, parcs, etc. 
Cette opération ne concerne pas les illuminations de mise en valeur des sites ni l'éclairage des terrains de sport. 
2. Dénomination : 
Rénovation d'éclairage extérieur par dépose de luminaires et installation de luminaires neufs équipés d'une lampe à décharge. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Est éligible à cette opération toute rénovation pour laquelle chaque luminaire neuf respecte les exigences suivantes : 
― ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 55 minimum ; 
― efficacité lumineuse de l'ensemble lampe + auxiliaire d'alimentation ≥ 70 lumens par watt ; 
― valeur du pourcentage de flux de lampe sortant du luminaire neuf, directement dirigé vers l'hémisphère supérieur du luminaire (ULOR) ≤ 3 % en éclairage fonctionnel et < 5 % en éclairage d'ambiance ou privé. 
Le nombre de luminaires déposés apparaît sur une facture ou un (ou plusieurs) document (s) financier (s) ou comptable (s) ou, à défaut, tout autre document. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 30 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT EN kWh CUMAC 
par luminaire déposé 
NOMBRE 
de luminaires déposés 
7   100 
× 
N 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-EQ-13 
Lubrifiant économiseur d'énergie pour des véhicules de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises 
1. Secteur d'application : 
Transport routier professionnel. 
2. Dénomination : 
Utilisation d'un lubrifiant économiseur d'énergie dans un véhicule de transport en commun de personnes de catégories M2 ou M3 ou dans un véhicule de transport de marchandises de catégories N2 ou N3 selon l'article R. 311-1 du code de la route. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La performance « Fuel Economy » du lubrifiant (ou gain de consommation du lubrifiant) doit avoir été mesurée selon l'essai OM501 FE par un laboratoire agréé, par rapport à une huile moteur de grade 15W-40 répondant au standard ACEA E7. Cette performance (Y %) est mesurée en pourcentage et doit être supérieure ou égale à 1 %. 
Le demandeur doit établir le montant des volumes de lubrifiant économiseur d'énergie utilisés. 
4. Durée de vie conventionnelle : 1 an. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
48 700*X*Y % 
Avec : 
X = volume de lubrifiants en m ³. 
Y % : performance « Fuel Economy » du lubrifiant. 
Y % = Y2 % ― Y1 %. 
Y1 % : économie de carburant de l'huile de référence 15W-40 ACEA E7 utilisée, mesurée par rapport à l'huile étalon de l'essai OM501 FE (Y1 : valeur attendue négative). 
Y2 % : économie de carburant de l'huile à tester, mesurée par rapport à l'huile étalon de l'essai OM501 FE (Y2 : valeur attendue positive). 
Exemple : un gain constaté de 1,5 % correspond à 48 700 * 1,5 = 73 050 kWh par mètre cube de lubrifiant. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-EQ-14 
Changement de catégorie de consommation 
des véhicules de flottes professionnelles 
1. Secteur d'application : 
Flottes professionnelles de véhicules répondant à la définition des voitures particulières selon l'article R. 311-1 du code de la route. 
2. Dénomination : 
Remplacement des véhicules d'une catégorie de consommation par des véhicules d'une catégorie de consommation inférieure. 
3. Conditions pour la délivrance des certificats : 
La personne qui procède au remplacement des véhicules d'une catégorie de consommation par des véhicules d'une catégorie de consommation inférieure est, soit une entreprise, soit un groupement d'entreprises, soit une collectivité territoriale. 
Seuls les véhicules renouvelés par d'autres véhicules d'une catégorie de consommation inférieure sont éligibles à la délivrance de certificats. 
Le renouvellement de la flotte est établi à partir de la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) annuelle (document Cerfa numéro 2855, partie I), accompagné d'un tableau synthétique final décrivant les cessions et acquisitions correspondantes. 
La déclaration numéro 2855 permet de déterminer si un véhicule est soumis ou non au paiement de la TVS et donc s'il est éligible à la délivrance de certificats selon cette fiche. Notamment, les véhicules loués depuis moins de trente jours ne paient pas la taxe et ne doivent donc pas être pris en compte pour la délivrance de certificats. 
Enfin, pour limiter d'éventuelles opérations d'achats/ ventes donnant lieu à un effet d'aubaine, les véhicules achetés ou vendus entre le 15 septembre et le 15 octobre (inclus) ne donnent pas droit à la délivrance de certificats. 
Si le rôle actif et incitatif du demandeur prend effet à une date intermédiaire à celle du contenu de la déclaration, seuls les véhicules faisant l'objet d'une transaction (mise en circulation ou restitution) à partir de cette date sont pris en compte. 
4. Durée de vie conventionnelle : 3 ans (location longue durée : LLD) et 8 ans (flottes privées d'entreprises). 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
Pour évaluer l'économie d'énergie réalisée, il faut établir la moyenne de la consommation de la flotte revendue et celle de la flotte nouvellement immatriculée. Le principe de calcul ci-dessous ne s'applique qu'à des véhicules effectivement remplacés par d'autres véhicules de catégories de consommation inférieures. Soit : 
C = [0,60 × NA + 0,73 × NB + 0,87 × NC + ND + 1,2 × NE + 1,5 × NF + 1,83 × NG]/ N 
Avec : 
― NX, le nombre de véhicules de la classe X (X varie de A à F), remplacés par des véhicules de catégories de consommation inférieures au sein de la flotte : 
― N, la somme des NX. 
La variation de consommation moyenne P (en %) vaut : 
P = [[Ci ― Cf]/ Ci] × 100 
Avec : 
― Ci, la consommation de la flotte initiale revendue ; 
― Cf, la consommation de la flotte finale nouvellement immatriculée. 
Le montant de certificats à attribuer correspond au calcul suivant : 600 × P × N. 
Ces éléments sont entrés dans une feuille de calcul, pour les véhicules de la flotte cédée comme pour ceux de la flotte acquise. Cette feuille de calcul est disponible sur le site internet de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie, elle donne le résultat final du calcul sous cette forme (exemple pour 14 véhicules) : 
Cessions retenues 
0 
0 
0 
13 
1 
0 
0 
14 
Acquisitions retenues 
0 
0 
13 
1 
0 
0 
0 
14 
Ci 
14,2 
Cf 
12,3 
P % 
13,3 
kWh cumac 
111   803 
Pour la déclaration, il convient de prendre en compte le chiffre figurant dans la case jaune. 
Montant en kWh cumac 
Résultat final donné 
par la feuille de calcul 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-SE-01 
Formation d'un chauffeur de transport 
à la conduite économique 
1. Secteur d'application : 
Transport routier professionnel. 
2. Dénomination : 
Formation d'un chauffeur à la conduite économique. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La formation, réalisée par une entreprise ou un centre de formation agréés au titre de la formation professionnelle, comporte : 
― une partie théorique portant sur le fonctionnement du moteur et les principes de la conduite économique (anticipation, juste sollicitation de la mécanique) ; 
― une partie pratique sur véhicule comprenant une analyse commentée de la conduite de la personne formée. 
4. Durée de vie conventionnelle : 3 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
TYPE DE VÉHICULE 
kWh CUMAC/ PERSONNE FORMÉE 
NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES 
Véhicules destinés au transport de marchandises de catégories N2 ou N3 
15   000 
× 
N 
Véhicules destinés au transport en commun de personnes de catégories M2 ou M3 
8   500 
Les catégories de véhicules se rapportent à l'article R. 311-1 du code de la route. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-SE-02 
Formation d'un chauffeur de véhicule 
(voitures particulières et camionnettes) à la conduite économique 
1. Secteur d'application : 
Flottes professionnelles de véhicules répondant à la définition des voitures particulières ou camionnettes selon l'article R. 311-1 du code de la route. 
2. Dénomination : 
Formation d'un chauffeur à la conduite économique. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
La formation, réalisée par une entreprise ou un centre de formation agréés au titre de la formation professionnelle, doit comporter : 
― une partie théorique portant sur le fonctionnement du moteur et les principes de la conduite économique (anticipation, juste sollicitation de la mécanique) ; 
― une partie pratique sur véhicule comprenant une analyse commentée de la conduite de la personne formée. 
4. Durée de vie conventionnelle : 3 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
TYPE DE VÉHICULE 
kWh CUMAC/ PERSONNE FORMÉE 
NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES 
Voitures particulières 
4   200 
× 
N 
Camionnettes 
3   300 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° TRA-SE-05 
Recreusage des pneumatiques de poids lourds 
1. Secteur d'application : 
Transport routier professionnel. 
2. Dénomination : 
Recreusage de pneumatiques neufs ou rechapés de poids lourds de plus de 7,5 tonnes. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Le recreusage est effectué par un réseau de négociants multimarques ou par des prestataires techniques externes. 
La demande de certificats comporte les factures de prestation de recreusage avec l'indication du nombre et du type de pneumatiques recreusés. Il est nécessaire, pour chaque pneumatique recreusé indiqué sur la facture, de pouvoir identifier le type de véhicule concerné (poids lourds de plus de 7,5 tonnes). 
4. Durée de vie conventionnelle : 1 an. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
CATÉGORIE 
MONTANT EN kWh CUMAC/ 
pneumatique recreusé 
NOMBRE DE PNEUMATIQUES 
recreusés 
Pneumatiques de poids lourds 
305 
× 
N 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° AGRI-TH-07 
Pompe à chaleur de type eau/ eau 
ou air/ eau pour élevage porcin 
1. Secteur d'application : 
Agriculture. 
2. Dénomination : 
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau ou air/ eau pour le chauffage de bâtiments d'élevage d'une exploitation porcine. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Coefficient de performance (COP) égal ou supérieur à 3 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme NF EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 55° C. 
La pompe à chaleur a une certification NF PAC ou un label EHPA ou l'Ecolabel européen ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. 
Mise en place réalisée par un professionnel. 
L'installateur doit, à la date de la réalisation de l'opération : 
― être titulaire de l'appellation QUALIPAC ; ou 
― disposer d'une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur aérothermiques ou géothermiques ; ou 
― disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091. 
Le bénéficiaire atteste sur l'honneur du nombre de places chauffées en maternité et/ ou en post-sevrage. 
4. Durée de vie conventionnelle : 16 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
ZONE CLIMATIQUE 
COP DE LA PAC 
installée 
Nombre de places de maternité chauffées par la PAC 
× 
10   171 
× 
1,1 (H1) 
× 
0,692 
3,5 > COP ≥ 3 
Nombre de places de post-sevrage chauffées par la PAC 
1   160 
0,9 (H2) 
0,733 
4 > COP ≥ 3,5 
0,6 (H3) 
0,75 
COP ≥ 4 
Le nombre de kWh cumac à délivrer correspond à la somme des deux usages.