A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ "BLUEVITA TORNADO" MODÈLE 4 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-004
Titulaire de l'agrément
BLUEVITA GmbH & Co. KG
GULZER Str. 3, 19258 BOIZENBURG, Allemagne
Dénomination commerciale du dispositif
BLUEVITA TORNADO
Capacité de traitement
4 équivalents-habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
12 avril 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée.
Il est constitué de trois compartiments :
― un décanteur primaire ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est rempli de petits modules flottants et libres servant de support de fixation. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane micro perforée, placés en fond de compartiment.
Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air pilotée dans un boîtier disposé à proximité de la cuve.
Des pompes par injection d'air placées dans le clarificateur permettent de faire recirculer les boues dans le décanteur primaire et le réacteur biologique.
Le dispositif est ventilé par une entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent.
L'extraction des gaz du dispositif est assurée par une canalisation, vers le faîte du toit, et munie d'un extracteur.
Le boitier de commande est équipé d'un afficheur et de témoins lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DIMENSIONS DE L'INSTALLATION
Elément du dispositif
Matériel
Matériau constitutif
Cuve circulaire de forme cylindrique à axe vertical à 3 compartiments
Diamètre : 2,2 m
Hauteur hors tout : 2,27 m
Hauteur entrée : 1,56 m
Hauteur sortie : 1,46 m
Volume utile total : 3,8 m3
Volume utile du décanteur : 2,2 m3
Volume utile du réacteur : 1,1 m3
Volume utile du clarificateur : 0,5 m3
Double paroi en polyéthylène (PE)/mousse polyuréthane (PU)
Couvercle
Diamètre : 648 mm
Polyéthylène (PE)
Paroi en fond de clarificateur (pour la sédimentation)
Paroi en quart de cône
Polyéthylène (PE)
Tuyauterie
Tuyaux Entrée/Sortie DN 150 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube plongeur dans le clarificateur DN 150 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateur (système d'aération à fines bulles d'air placé en fond de compartiment)
Deux disques membranaires Ø300 mm
Modèle : SUPRATEC ― Type : OXYFLEX MT 300
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tubes d'alimentation en air DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Support de fixation
Polypropylène (PP)
Supports de fixation libres
Modules de diamètre environ 8 mm et de longueur environ 8 mm
Modèle : EvU Pearl
Quantité : 145 litres
Alcool de polyvinyle (PVA)
Boitier de commande
Automate de commande du surpresseur et des pompes par injection d'air (programmation)
Modèle : Blue Vita ― Type : KST1104
/
Disjoncteur électrique
/
Boitier circulaire de hauteur 658 mm, de diamètre 500 mm et muni d'un couvercle verrouillable
Polyéthylène (PE)
Surpresseur
Surpresseur
Modèle : NITTO ― Type : LA-120
Puissance déclarée : 130 W
Débit d'air : 120 l/min (à 180 mbar)
Fréquences et durées de fonctionnement :
Oxygénation : 15 min, 51 fois par jour
(soit 12,75 h par jour)
Mixage des supports de fixation :
366 secondes, 28 fois par jour
(soit 2,85 h par jour)
/
Pompes à injection d'air
(pour recirculation des boues dans le décanteur et le réacteur biologique)
Deux électrovannes 2 voies
Fréquences et durées de fonctionnement :
Vers le décanteur : 15 minutes, 14 fois par jour
(soit 3,5 h par jour)
Vers le réacteur : 15 minutes, 44 fois par jour
(soit 11 h par jour)
/
Tuyaux d'air flexibles DN 9 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers et vis de fixation
Acier inoxydable
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 4 équivalent-habitants (soit 240 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ("Manuel d'utilisation et d'entretien ― Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO pour 4 EH". ― Avril 2012 ― 31 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.