A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ TOPAZE T5 AVEC FILTRE À SABLE
Références administratives
Numéro national d'agrément
2010-003
Titulaire de l'agrément
NEVE Environnement, ZA du Pré-Saint-Germain, F-71250 Cluny
Dénomination commerciale
TOPAZE T5 avec filtre à sable
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
31 mars 2010
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Références autres réglementations
Caractéristiques techniques et de fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation à boue activée (culture bactérienne libre). Il comprend dans une monocuve un bassin d'accumulation, une zone d'aération, un décanteur et une zone de stockage de boues et est complété par un filtre à sable et un compartiment technique.
Le transfert des eaux usées d'une zone à une autre (relèvement, recirculation, évacuation des surnageants, évacuation des eaux permettant le décolmatage du filtre) s'effectue au moyen de pompage par injection d'air.
L'aération des différents compartiments s'effectue au moyen de diffuseurs à fines bulles alimentés en air par un sur-presseur à membrane.
Une poire de niveau détecte un niveau d'alarme indicateur d'un défaut de fonctionnement. Ce niveau d'alarme est couplé à une alarme sonore et une alarme visuelle. Ces dispositifs ont un fonctionnement en permanence.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques de l'installation visés
Matériau : polypropylène
Longueur : 1,14 m
Largeur : 1,04 m
Station (monocuve)
Hauteur : 2,31 m
Caractéristiques des compartiments :
― volume du bassin d'accumulation : 0,49 m³ ;
― volume du bassin d'aération : 0,70 m³ :
― volume du clarificateur : 0,16 m³ ;
― volume du stockage des boues : 0,23 m³
Caractéristiques du filtre à sable :
― volume : 0,09 m³ ;
― surface : 0,05 m² ;
― masse de sable : 50 kg
Modèle sur-presseur à membrane HIBLOW HP 60
Surpresseur
Puissance : 51 W
Débit : 3,6 m³/h.
Diffuseur fines bulles PUM 68
Diffuseur
Modèle : membrane micro-perforée sous forme de disque
Nombre : 1
Système de recirculation 
Pompage par injection d'air
Electrovanne
Electrovanne SIRAI ASCO
Poire de niveau
Marque Triton Control (contact à billes)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr   (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 équivalent/habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visés aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ( Notice de mise en service, d'utilisation et d'entretien de Topaze ; ANC-ENT V1, mars 2010 , 45 pages ;  livret d'entretien station Topaze , 34 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.