A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ "BIOCLEANER ― BC 4 PP"
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-017
Titulaire de l'agrément
ENVI-PUR, Wilsonova 420, Sobeslav 392, République tchèque
Dénomination commerciale
BIOCLEANER ― BC 4 PP
Capacité de traitement
4 équivalents/habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
23 septembre 2011
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une micro-station à boues activées à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture libre aérée.
Il se présente sous la forme d'un seul et même bloc, de forme cylindrique, comprenant :
― un décanteur primaire, muni d'un panier-dégrilleur, aéré en discontinu ;
― un réacteur biologique, aéré en discontinu ;
― un clarificateur.
L'aération du décanteur primaire et du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de disques.
Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
Les boues présentes dans le clarificateur sont recirculées vers le décanteur primaire par une pompe à injection d'air.
Les flottants présents en surface du clarificateur sont également recirculés vers le décanteur primaire par une pompe à injection d'air.
Un surpresseur, fonctionnant en discontinu, assure l'alimentation en air des aérateurs et des dispositifs de recirculation.
Un automate programmable, en fonctionnement permanent et situé dans une armoire de commande, assure le fonctionnement du surpresseur. Il est équipé d'un système d'alarme visuelle, permettant de détecter tout dysfonctionnement de l'installation.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Enveloppe de la micro-station
Matériau : polypropylène
Volume utile total : 1,77 m³
Hauteur de base : 1,6 m
Hauteur utile : 1,15 m
Diamètre : 1,4 m
Surface de séparation : 0,28 m²
Volume utile décanteur primaire : 0,5 m³
Volume utile bassin d'aération : 1,1 m³
Volume utile clarificateur : 0,19 m³
Disque d'aération du décanteur
Type : aérateur à bulles d'air moyennes sous forme de disque à membrane micro-perforée
Marque : WATER ENGINEERING ― PERMACAP 5 COARSE 3/4
Matériau : éthylène-propylène-diène monomère EPDM (membrane)
Nombre : 1
Durée et temps de fonctionnement : 15 min toutes les 20 min (soit 18 h/j)
Disques d'aération du réacteur biologique
Type : aérateur à bulles fines sous forme de disque à membrane micro-perforée
Marque : DEPUR SYSTEMS ― KAD 250
Matériau : éthylène-propylène-diène monomère EPDM (membrane)
Nombre : 2
Durée et temps de fonctionnement : 15 min toutes les 20 min (soit 18 h/j)
Surpresseur
Modèle : Secoh EL-60
Puissance : 60 W
Débit (à 250 mbar) : 40 l/min
Durée et temps de fonctionnement : 15 min toutes les 20 min (soit 18 h/j)
Armoire de commande
Marque : FIEDLER ― BCC-02
Fonctionnement continu
Pompes à injection d'air
Tube PVC de diamètre 50 mm
Nombre : 3 (pompe d'évacuation de l'eau épurée, pompe d'évacuation des impuretés de la zone de sédimentation et pompe de recirculation des boues)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :

 http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 4 équivalents/habitants (soit 240 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation des distributeurs ("Guide utilisateur des micro-stations d'épuration BIOCLEANER-BC 4 PP". ― Septembre 2011. ― 57 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.