A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2010-DC-0182 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 18 MAI 2010 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE N° 46, N° 74 ET N° 100 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE-SOCIÉTÉ ANONYME (EDF-SA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-NOUAN (DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER)
*
*  *
 Les dispositions suivantes se réfèrent au plan-type des prescriptions applicables aux CNPE.
TITRE IV
MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT
DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
Chapitre 5
Limites applicables aux rejets d'effluents
de l'installation dans le milieu ambiant
Section 1
Dispositions générales
 [INB109-1]. Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, sont autorisés dans les limites ci-après et sont réalisés dans les conditions techniques de la décision n° 2010-DC-0183 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 18 mai 2010.
 [INB109-2]. Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle pour les effluents liquides.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux
 [INB109-3]. L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations du site sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES
ACTIVITÉ ANNUELLE
rejetée (en GBq/an)
Carbone 14
1 100
Tritium
4 000
Gaz rares
36 000
Iodes
0,8
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
0,8
 L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
 [INB109-4]. Les débits d'activité à la cheminée du BAN de Saint-Laurent B et aux cheminées de Saint-Laurent A n'excèdent pas les limites suivantes :
DÉBIT D'ACTIVITÉ À LA CHEMINÉE
(Bq/s)
Paramètres
SLB
SLA-SCE
SLA-BP1
SLA-BCI
SLA-BP2
Tritium
107
1,5 104
104
4,5 105
6,0 105
Gaz rares
108
―
―
―
―
Iodes
1 000
―
―
―
―
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
900
0,4
0,6
80
120
 Ce débit d'activité est à respecter :
 ― pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
 ― pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.
 [INB109-5]. Les mesures de l'activité bêta globale d'origine artificielle réalisées sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées, en particulier le bâtiment des auxiliaires de conditionnement (BAC), de la laverie et de l'atelier chaud ne mettent pas en évidence d'activité volumique supérieure au seuil de décision de 0,001 Bq/m³.
 [INB109-6]. L'exploitant s'assure que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée du BAN de Saint-Laurent B ainsi que des quatre cheminées de Saint-Laurent A ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de 0,001 Bq/m3.
2. Rejets d'effluents chimiques gazeux
 [INB109-7]. A l'exception des vidanges nécessaires à la sécurité des personnels, toute opération de dégazage à l'atmosphère d'hydrocarbures halogénés utilisés comme fluides frigorigènes est interdite.
 [INB109-8]. Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 15 % de la quantité utilisée.
 Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles sont apposées, les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 10 % de la quantité utilisée.
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
3. Dispositions générales relatives aux rejets liquides
 [INB109-9]. Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité de chaque émissaire est compris entre 6 et 9 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du pH en Loire si, en amont du site, celui-ci est déjà en dehors de cette plage.
4. Rejets d'effluents radioactifs liquides
 [INB109-10]. L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES
LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)
Tritium
45 000
Carbone 14
300
Iodes
0,3
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
30
 [INB109-11]. Le débit d'activité aux points de rejet principaux pour un débit D (l/s) de la Loire est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
PARAMÈTRES
DÉBIT D'ACTIVITÉ
(Bq/s)
Tritium
80 × D
Iodes
0,1 × D
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
0,7 × D
 [INB109-12]. L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure à ces seuils de décision.
5. Rejets d'effluents chimiques liquides
 [INB109-13]. Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
  a) Ouvrage de rejet principal :
 Les limites s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants et hors station d'épuration et eaux pluviales. Elles se calculent par la différence entre la concentration mesurée dans le rejet et la concentration mesurée en amont, corrigée d'un facteur de concentration dû à l'évaporation des eaux pompées dans les réfrigérants atmosphériques.
SUBSTANCES
PRINCIPALES
origines
FLUX 2 h
ajouté (kg)
FLUX 24 h
ajouté (kg)
FLUX ANNUEL
ajouté (kg)
CONCENTRATION
maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal (mg/l)
CONCENTRATION moyenne journalière calculée ajoutée à la Loire (mg/l)
Acide borique
Réservoirs T, S et Ex
450
2 250
10 000
53
0,5
600 (1)
2 400 (1)
13 000 (1)
71 (1)
0,5 (1)
Hydrazine
Réservoirs T, S et Ex
―
3 (2)
20
0,17
0,0007
Morpholine
Réservoirs T, S et Ex
6
11
500
0,71
0,002
Détergents
Réservoirs T, S
40
200
1 500
4,7
0,04
Phosphates
Réservoirs T, S et Ex
10
90
600
1,2
0,018
THM
Chloration massive
2,5
9,6
―
0,3
―
Chlore libre
Chloration massive
―
―
―
0,1
―
Ammonium + nitrates + nitrites (exprimés en N)
Réservoirs T, S et Ex
7,8
54
6 000
3,5 (3)
0,11 (3)
Ammonium
Traitement à la monochloramine
―
70
―
Nitrates
―
1 470 (4)
―
Nitrites
―
70 (5)
―
Métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, fer, nickel, chrome, aluminium, titane) (6) 
Réservoirs T, S et Ex
Station déminéralisation
Usure des condenseurs
―
53 jusqu'au
31 décembre 2012
―
0,37
0,012
0,1
0,003
14 à partir du 1er janvier 2013
Cuivre
Usure des condenseurs
―
38 jusqu'au
31 décembre 2012
―
0,26
0,009
0,07
0,002
10 à partir du 1er janvier 2013
Zinc
Usure des condenseurs
―
15 jusqu'au
 31 décembre 2012
―
0,1
0,003
0,03
0,0009
4 à partir du 1er janvier 2013
Matières en suspension 
Réservoirs T, S et Ex
Station de déminéralisation
95
152
―
11
0,04
DCO
Réservoirs T, S et Ex
14
165
―
1,7
0,04
DBO5
Réservoirs T, S et Ex
4
15
―
0,47
0,004
Hydrocarbures
SEH
SEO
1
5
―
0,12
0,001
Chlorures (7) 
Station déminéralisation
―
1 740
―
14
0,4
Traitement à la monochloramine
Sodium (8)
Réservoirs T, S et Ex
―
1 900
―
20
0,44
Station déminéralisation
Traitement à la monochloramine
CRT
Traitement à la monochloramine
Chloration massive
―
45 (9)
4 500
0,31 (9)
0,01 (9)
AOX
Traitement à la monochloramine
―
15 (10)
1 000 (11)
0,11 (10)
0,003 (10)
Sulfates (12)
Station déminéralisation
―
1925
―
41
0,45
Chloration massive
 (1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique : réservoir REA bore ou PTR.
(2) Sur l'année, 2 % des flux 24 heures peuvent dépasser 3 kg sans toutefois dépasser 4 kg. Dans cette configuration, la concentration moyenne ajoutée en Loire est portée à 0,0009 mg/l.
(3) Les concentrations sont exprimées en azote.
(4) La limite du flux 24 heures est portée à 1 840 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé.
(5) Lors de la période de traitement à la monochloramine, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser 230 kg. Lors de la première année d'exploitation de la station de monochloramine, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser 400 kg.
(6) Les flux annuels de chacun des métaux nickel et chrome n'excèdent pas 30 % de la limite des métaux totaux.
(7) Les limites du flux 24 h de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet et de la concentration moyenne ajoutée en Loire sont portées respectivement à :
2 140 kg, 17 mg/l et 0,5 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ;
2 400 kg, 42 mg/l et 0,56 mg/l en cas de chloration massive.
(8) Les limites du flux 24 h de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet et de la concentration moyenne ajoutée en Loire sont portées respectivement à :
2 160 kg, 22 mg/l et 0,5 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ;
2 330 kg, 43 mg/l et 0,54 mg/l en cas de chloration massive.
(9) La limite du flux 24 h est portée à 65 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 100 kg en cas de chloration massive. Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2 mg/l et la concentration moyenne ajoutée en Loire est portée à 0,02 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m³/s, la concentration moyenne ajoutée en Loire est limitée à 0,019 mg/l.
(10) La limite du flux 24 h est portée à 20 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 85 kg en cas de chloration massive. Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2,3 mg/l et la concentration moyenne ajoutée en Loire est portée à 0,02 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60m³/s, la concentration moyenne ajoutée en Loire est limitée à 0,016 mg/l.
(11) La limite du flux annuel d'AOX est augmentée de 75 kg par opération de chloration massive sans toutefois excéder 1 220 kg.
(12) Les limites du flux 24 h de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet et de la concentration moyenne ajoutée en Loire sont portées respectivement à 6 950 kg, 195 mg/l et 1,6 mg/l en cas de chloration massive.
 b) Ouvrage de rejet secondaire :
 Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.
 c) Ouvrage SEO-SLA :
SUBSTANCES
FLUX 24 h
ajouté (kg)
CONCENTRATION MAXIMALE
ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal (mg/l)
CONCENTRATION MOYENNE
journalière calculée ajoutée à la Loire (mg/l)
Hydrocarbures
―
5
―
MES
15
―
0,004
 [INB109-14]. L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique d'origine artificielle supérieure à ce seuil de décision.
 L'exploitant s'assure que l'activité en tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que celle évaluée à partir des précipitations atmosphériques.
6. Rejets thermiques
 [INB109-15]. La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement supérieur de 1 °C de la Loire en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
 Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m³/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.