A N N E X E  I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉE "OXYFIX C-90 MB 4EH 4500" AGRÉÉ POUR 3 EH
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES
Numéro national d'agrément
2010-014
Titulaire de l'agrément
ELOY WATER
Zoning de Damré
B-4140 SPRIMONT
Belgique
Dénomination commerciale
Oxyfix C-90 MB 4 EH 
RÉFÉRENCES DE L'ÉVALUATION DE L'INSTALLATION
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
29 mars 2010
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Références autres réglementations
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET FONCTIONNEMENT
Le dispositif de traitement est une micro-station à boue activée, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de culture fixée immergée aérobie.
Le dispositif est de type monobloc parallélépipédique, constitué d'une cuve en béton armé de fibres métalliques intégrant l'ensemble des compartiments et équipements nécessaires au traitement.
Il comprend 3 compartiments principaux : un décanteur primaire, un réacteur biologique et un clarificateur.
La culture microbienne est fixée sur un support appelé "oxybee" en polypropylène et en polyéthylène recyclé.
L'aération du réacteur biologique est assurée par un surpresseur d'air, fonctionnant de façon continue, raccordé à une rampe de diffusion d'air amovible. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est équipée de diffuseurs "fines bulles" à membranes micro-perforées.
Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimalise leur aspiration.
Un dispositif de recirculation de type pompe à injection d'air assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur vers le décanteur primaire.
Tous les équipements sont situés dans la cuve en béton, à l'exception du surpresseur qui doit être positionné dans un local séparé.
Un système d'alarme visuelle (au niveau du surpresseur), fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de ce surpresseur et du dispositif d'insufflation d'air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques de l'installation
Cuve en béton
Référence : 4500
Matériau : béton fibré hautes performances (BFHP)
Longueur : 2,38 m, 
Largeur : 1,58 m, 
Hauteur : 1,85 m, 
Volume total : 4,5 m³, 
Masse : 2 700 kg.
Cuve scindée en 3 avec un système de compartiments en matériau thermoplastique
Décanteur 
Matériau : béton fibré hautes performances et matériau thermoplastique, 
Volume utile : 2,34 m³.
Réacteur 
Matériau : matériau thermoplastique, 
Volume utile : 0,95 m³.
Clarificateur 
Matériau : matériau thermoplastique, 
Volume utile : 0,95 m³.
Surpresseur
Modèle : SECOH EL 60
Puissance : 0,6 kW
Débit : 3,3 m³/h
Membrane d'aération (diffuseur)
Modèle : Membrane micro-perforée sur support cylindrique en polypropylène, 
Nombre : 2, 
Matériaux : EPDM.
Média filtrant (oxybee)
Matériau : polypropylène / polyéthylène recyclé
Diamètre : 60 mm
Surface : 200 m²
Pourcentage de vide : 89.9 %
Densité : inférieur à 1
Conditionnement : sac en polypropylène
Tubes de transfert
Matériaux : PVC.
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 3 équivalent/habitants (soit 180 g/j de DB05) pour le modèle Oxyfix C-90 2 MB 4 EH.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
GUIDE D'UTILISATION
Le guide d'utilisation ("manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une unité Oxyfix C-90 MB 4 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation", actualisé en juin 2010, 60 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
A N N E X E I I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉE "OXYFIX C-90 MB 5 EH 6000"
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES
Numéro national d'agrément
2010-015
Titulaire de l'agrément
ELOY WATER
Zoning de Damré
B-4140 SPRIMONT
Belgique
Dénomination commerciale
Oxyfix C-90 MB 6000 ― 5 EH
RÉFÉRENCES DE L'ÉVALUATION DE L'INSTALLATION
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
29 mars 2010
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Références autres réglementations
Arrêté ministériel renouvelant l'agrément du système d'épuration individuelle OXYFIX C90 5 EH 6000
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET FONCTIONNEMENT
Le dispositif de traitement, à écoulement gravitaire, est une micro-station fonctionnant selon le principe de culture fixée immergée aérobie.
Le dispositif est de type monobloc parallélépipédique, constitué d'une cuve en béton armé de fibres métalliques intégrant l'ensemble des compartiments et équipements nécessaires au traitement.
Il comprend 3 compartiments principaux un décanteur primaire, un réacteur biologique et un clarificateur.
La culture microbienne est fixée sur un support appelé "oxybee" en polypropylène et en polyéthylène recyclé.
L'aération du réacteur biologique est assurée par un surpresseur d'air, fonctionnant de façon continue, raccordé à une rampe de diffusion d'air amovible. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est équipée de diffuseurs "fines bulles" à membranes micro-perforées.
Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimalise leur aspiration.
Un dispositif de recirculation de type pompe à injection d'air assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur vers le décanteur primaire.
Tous les équipements sont situés dans la cuve en béton, à l'exception du surpresseur qui doit être positionné dans un local séparé.
Un système d'alarme visuelle (au niveau du surpresseur), fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de ce surpresseur et du dispositif d'insufflation d'air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques de l'installation
Cuve en béton
Référence : 6000
Matériau : béton fibré hautes performances (BFHP)
Longueur : 2,38 m, 
Largeur : 1,58 m, 
Hauteur : 2,25 m, 
Volume total : 6,0 m³, 
Masse : 2 850 kg.
Cuve scindée en 3 avec un système de compartiments en matériau thermoplastique
Décanteur 
Matériau : béton fibré hautes performances et matériau thermoplastique, 
Volume utile : 3,0 m³.
Réacteur 
Matériau : matériau thermoplastique, 
Volume utile : 1,13 m³.
Clarificateur 
Matériau : matériau thermoplastique, 
Volume utile : 1,07 m³.
Surpresseur
Modèle : SECOH EL 60
Puissance : 0,6 kW
Débit : 3,3 m³/h
Membrane d'aération (diffuseur)
Modèle : Membrane micro-perforée sur support cylindrique en polypropylène, 
Nombre : 2, 
Matériaux : EPDM.
Média filtrant (oxybee)
Matériau : polypropylène / polyéthylène recyclé
Diamètre : 60 mm
Surface : 200 m²
Pourcentage de vide : 89,9 %
Densité : inférieur à 1
Conditionnement : sac en polypropylène
Tubes de transfert
Matériaux : PVC.
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :

 http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 équivalent/habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
GUIDE D'UTILISATION
Le guide d'utilisation ("manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une unité Oxyfix C-90 MB 5 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation", actualisé en juin 2010, 60 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.