A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ "BIOKUBE"
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-016.
Titulaire de l'agrément
SEBICO, 8 bis, place Charles-de-Gaulle, BP 87, 95210 Saint-Gratien.
Dénomination commerciale
BioKube.
Capacité de traitement
5 équivalents/habitants.
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment.
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
21 septembre 2011.
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1.
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009.
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement repose sur le principe de la culture fixée avec une oxygénation forcée.
Il est composé d'une fosse septique permettant le prétraitement des eaux usées, suivie d'une cuve de traitement.
Cette cuve se présente sous la forme d'un seul et même bloc, de forme cylindrique, comprenant :
― deux chambres de traitement biologique ;
― deux chambres de décantation ;
― une pompe à eau en entrée de la cuve ;
― une chambre technique étanche (deux compresseurs, deux électrovannes, un coffret de commande).
L'aération des deux chambres de traitement biologique est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de disques.
Le passage des eaux usées de la fosse septique vers la cuve de traitement s'effectue de façon gravitaire. La pompe à eau en entrée de la cuve relève les eaux prétraitées à la première chambre de traitement biologique. Le passage des eaux vers la partie aval s'effectue ensuite de façon gravitaire.
Les boues présentes dans chaque chambre de décantation sont recirculées vers la fosse septique par des pompes à injection d'air, commandés par des électrovannes.
Un surpresseur, fonctionnant en continu, assure l'alimentation en air des trois aérateurs.
Un coffret de commande situé dans une chambre technique assure le fonctionnement des surpresseurs, des électrovannes et de la pompe.
Un tableau électrique et un boîtier d'alarme (signal lumineux et sonore) permettent de vérifier le bon fonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Fosse septique
Modèle : FAN 30 FI fabriqué par la société SEBICO
Matériau : polyéthylène
Volume utile : 3 m³
Longueur : 2,55 m
Largeur : 1,23 m
Hauteur : 1,47 m
Hauteur utile : 1,27 m
Hauteur fil d'eau entrée/sortie utile : 1,31 / 1,27 m
Diamètre E/S : DN 100
Cuve 
Modèle : Vénus V5EH fabriqué par la société BioKube
Matériau : polypropylène
Diamètre : 1,1 m
Hauteur réservoir (sans couvercle) : 1,83 m
Hauteur minimale du volume tampon (relevage) : 0,25 m
Hauteur utile : 1,41 m
Diamètre du retour des boues : 0,11 m
Volume utile : 1,6 m³
Chambre technique
Volume utile : 0,05 m³
1re chambre biologique aérée
Volume utile : 0,67 m³
1re chambre de décantation
Volume utile : 0,13 m³
2e chambre biologique aérée
Volume utile : 0,42 m³
2e chambre de décantation
Volume utile : 0,10 m³
Compresseurs (alimentent les chambres biologiques aérées)
Modèle : DB40A de la société AIRMAC
Puissance : 40 W
Débit : 45 L/min (à 150 mbar)
Temps de fonctionnement : 24 h/24
Localisation : chambre technique
Pompe de relevage des eaux
Modèle : Pedrollo Vortes
Puissance : 375 W
Capacité de stockage : 250 L
Durée et Temps de fonctionnement : 10 s toutes les 15 min (soit 16 min/jour)
Débit : 1,8 L/min
Electrovannes magnétique
Modèle : MP 163 2/2 de la société Mivalt
Nombre : 2
Temps de fonctionnement : 10 s/15 min (électrovanne 1), 90 s/12 h (électrovanne 2)
Débit : 21 L/min
Puissance : 9 W
Matériau : PVC aluminium
Média filtrant
Modèle : BIOBLOK 100 et BIOBLOK 200 de la société EXPONET
Surface : 32 m²/chambre biologique aérée
Dimensions (cm) chambre 1 (L*l*H) : 55*55*110, poids : 12 kg de Bioblock 100
Dimensions (cm) chambre 2 (L*l*H) : 55*16*110 + 28*27*110, poids : 10 kg de Bioblock 200
Matériaux : polyéthylène
Porosité : 90 % (BIOBLOK 100) et 82 % (BIOBLOK 200)
Densité : 0,55 g/cm³
Diffuseur d'air
Modèle : Gummijager GJ270 de la société JAGER
Matériaux : éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Nombre : 2 dans la 1re chambre biologique aérée et 1 dans la 2e chambre biologique aérée
Pompe à injection
Matériau : flexible en polyuréthane, tuyau rigide en PVC pression
Nombre : 1 par chambre de décantation (soit 2 au total)
Diamètre du retour des boues : DN 110
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile de la fosse septique.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 Equivalents ― Habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ("Microstations BioKube". ― Septembre 2011. ― 32 pages), est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.