A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES SYSTÈMES DE VENTILATION NATURELLE HYBRIDE « VENTILECO EPO » ET « VENTILECO OAI » DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Définition et fonction du système
de ventilation naturelle hybride VENTILECO
 Les systèmes VENTILECO EPO (Energie Performance Optimisée) et VENTILECO OAI (Optimisation de l'Air Intérieur) sont des systèmes de ventilation naturelle hybride avec une assistance mécanique basse pression non permanente. Le système de ventilation naturelle hybride VENTILECO exploite principalement les forces motrices naturelles comme le tirage thermique et le vent. Lorsque les forces motrices sont insuffisantes, l'assistance mécanique basse pression complète la dépression nécessaire pour atteindre en permanence les débits souhaités.
 Ils permettent la réutilisation des conduits de fumée ou de ventilation existants dans les bâtiments collectifs d'habitation construits avant 1982, en habitat collectif. Les conduits peuvent être individuels ou collectifs. Ils utilisent un système de contrôle intelligent qui bascule automatiquement entre le mode « naturel » et le mode « assistance mécanique » en fonction des conditions météorologiques et/ou de l'heure de la journée.
 Les systèmes VENTILECO EPO et VENTILECO OAI sont composés :
 ― d'un ou de plusieurs extracteurs hybrides MAXIVENT ou SANIVENT placés en débouché de conduits ;
 ― d'un ensemble d'entrées d'air (fixes, autoréglables ou hygroréglables) ;
 ― d'un ensemble de bouches d'extraction autoréglables ou hygroréglables OCEANE ;
 ― d'unités de gestion électronique DRIVE BOX couplées à différents types de sondes permettant de piloter l'assistance mécanique des extracteurs ;
 ― d'un réseau de conduits aérauliques (conduits verticaux existants).
2. Domaine d'application
 La présente méthode s'applique uniquement aux bâtiments collectifs d'habitation construits avant 1982.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La présente méthode propose l'intégration des systèmes de ventilation naturelle hybride VENTILECO EPO et VENTILECO OAI comme suit en déterminant :
 ― pour l'autorégulation des composants d'extraction :
  ― en ventilation naturelle, pour chaque type de bouche d'extraction OCEANE, un composant à section fixe équivalent ;
  ― en ventilation hybride, les valeurs de débits de base et de pointe ainsi que la somme des modules des entrées d'air, pour chaque typologie de logement, ainsi que la somme des modules des entrées d'air ;
 ― un couple de commutation équivalent en termes de temps de fonctionnement en mode naturel, pour chaque zone climatique.
3.1. Prise en compte de l'autorégulation
des composants d'extraction
3.1.1. Calcul du module de la bouche d'extraction
OCEANE équivalente, en ventilation naturelle
 Les valeurs du module de la bouche d'extraction OCEANE équivalente (Mbouche-eq) sont définies, pour chaque composant d'extraction autoréglable, dans le tableau 1 suivant :
Tableau 1. Valeurs du module de la bouche d'extraction
OCEANE équivalente en ventilation naturelle
BOUCHE
d'extraction
BOC
T1
BOC
T2
BOC
T3
BOC
T4
BOC
T5
BOC
45
BOS
30
BOS
15
Mbouche-eq
82
92
108
116
120
63
37
22
3.1.2. Calcul des débits de base et de pointe ainsi que de la somme
des modules des entrées d'air, en ventilation hybride
 Lorsque le système de ventilation hybride fonctionne en mode mécanique, les valeurs des débits sont déterminées en fonction d'une configuration moyenne de logements.
 Pour le système VENTILECO EPO, les valeurs de débits de base (Qbase), débits de pointe (Qpointe) ainsi que la somme des modules des entrées d'air (SMEA) sont définies, en fonction de la typologie de logements, dans le tableau 2 suivant :
Tableau 2. Valeurs de Qbase, Qpointe et SMEA en fonction du type de logements pour le système VENTILECO EPO en ventilation hybride
TYPOLOGIE
de logements
VENTILECO EPO
Qbase (m³/h)
Qpointe(m³/h)
SMEA
T1
60
60
90
T2
60
60
105
T3
75
75
120
T4
90
90
150
T5
105
105
180
T6
120
120
210
T7 +
135
135
240
 Pour le système VENTILECO OAI, les valeurs de débits de base (Qbase) débits de pointe (Qpointe) ainsi que la somme des modules des entrées d'air (SMEA) sont définies, en fonction de la typologie de logements, dans le tableau 3 suivant :
Tableau 3. Valeurs de Qbase, Qpointe et SMEA en fonction du type de logements pour le système VENTILECO OAI en ventilation hybride
TYPOLOGIE
de logements
VENTILECO OAI
Qbase (m³/h)
Qpointe(m³/h)
SMEA
T1
69
98
90
T2
75
111
105
T3
103
148
150
T4
120
169
195
T5
123
174
240
T6
153
209
285
T7 +
153
209
330
3.2. Calcul d'un couple de commutation équivalent
pour les systèmes VENTILECO EPO et VENTILECO OAI
 Les valeurs du couple de commutation équivalent (Thyb, Vhyb) permettant de déterminer les conditions climatiques de basculement du mode naturel au mode mécanique pour le système VENTILECO EPO sont définies dans le tableau 4 suivant :
Tableau 4. Valeurs du couple de commutation équivalent en fonction des zones climatiques pour le système VENTILECO EPO
ZONE CLIMATIQUE
VENTILECO EPO
Thyb (° C)
Vhyb (m/s)
H1a
1
4,5
H1b
1
4,5
H1c
1
5
H2a
1
4,5
H2b
1
4
H2c
2
4,5
H2d
2
4,5
H3
5
4,5
 Les valeurs du couple de commutation équivalent (Thyb, Vhyb) permettant de déterminer les conditions climatiques de basculement du mode naturel au mode mécanique pour le système VENTILECO OAI sont définies dans le tableau 5 suivant :
Tableau 5. Valeurs du couple de commutation équivalent
en fonction des zones climatiques pour le système VENTILECO OAI
ZONE CLIMATIQUE
VENTILECO OAI
Thyb (° C)
Vhyb (m/s)
H1a
2
3,5
H1b
1
4
H1c
1
3,5
H2a
3
4
H2b
6
4
H2c
2
4
H2d
2
4
H3
7
3,5