A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE
ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ KLÄROFIX 6
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-013
Titulaire de l'agrément
UTP UMWELTTECHNIK PÖHNL GmbH
Weidenberger Str. 2-4
95517 SEYBOTHENREUTH
ALLEMAGNE
Dénomination commerciale du dispositif
KLÄROFIX 6
Capacité de traitement
6 Equivalents ― Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
13 juillet 2011
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Le dispositif de traitement est une microstation à boue activée (culture libre aérée), fonctionnant sur le procédé SBR (« Sequencing Batch Reactor »).
 La cuve est en béton, de forme cylindrique à axe vertical, et est composée de trois compartiments :
 ― deux compartiments de prétraitement pour la décantation primaire et le stockage des boues, 
 ― un compartiment de traitement et de clarification pour le réacteur biologique.
 De manière séquentielle, le réacteur biologique est rempli, à l'aide d'une pompe par injection d'air, en eaux prétraitées provenant du deuxième compartiment de prétraitement.
 Les eaux prétraitées du réacteur biologique sont soumises à des cycles alternés d'aération. Après une période de repos dans le réacteur biologique, une pompe à injection d'air extrait à la sortie les eaux traitées situées dans le haut du compartiment. Les boues excédentaires décantées en fond de compartiment sont ensuite recirculées dans le premier compartiment de prétraitement à l'aide d'une autre pompe à injection d'air.
 La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membranes micro perforées, placés en fond de compartiment.
 Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air pilotée dans un coffret électrique disposé à proximité de la cuve.
 Le dispositif est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation de chute des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du dispositif est assurée par une canalisation munie d'un extracteur, vers le faîte du toit.
 Le coffret électrique est équipé d'un afficheur et d'un témoin lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Cuve de forme cylindrique à axe vertical à trois compartiments
Diamètre (cm) : 250
Hauteur hors tout (cm) : 247
Hauteur entrée (cm) : 156
Hauteur sortie (cm) : 156
Volume utile total (m³) : 5,00
Volume utile du premier prétraitement (m³) : 2,50
Volume utile du deuxième prétraitement (m³) : 1,25
Volume utile du réacteur biologique (m³) : 1,25
Surface du premier prétraitement (m²) : 1,94
Surface du deuxième prétraitement (m²) : 0,97
Surface du réacteur biologique (m²) : 0,97
Béton
Couvercle et réhausse
Réhausse en forme de cône
Béton
Couvercle  625 mm
Béton + acier
Tuyauterie (raccordements hydrauliques)
Tuyaux DN 150 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints de raccordement
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tube en T pour le déversement en trop plein du compartiment de prétraitement dans le réacteur DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateur (système d'aération à fines bulles d'air placé dans le réacteur)
Deux disques membranaires  330 mm
Modèle SUPRAFORM
Type OXYFLEX ― MT 300
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyaux d'air flexible DN 12 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers et vis de fixation
Acier inoxydable
Boitier de commande
Automate de commande de l'aération et des pompes à injection d'air (programmation et alarme)
Modèle : klärcontrol
Cycle :
― remplissage du réacteur par une pompe d'injection d'air : 8 minutes
― 7 cycles de 15 secondes d'oxygénation toutes les 15 minutes (soit 2 minutes d'oxygénation durant 107 minutes)
― 5 cycles de 15 minutes d'oxygénation toutes les 23 minutes (soit 75 minutes d'oxygénation durant 117 minutes)
― 4 cycles de 15 minutes d'oxygénation toutes les 30 minutes (soit 60 minutes d'oxygénation durant 120 minutes)
― période de repos pour la décantation des boues activée : 60 minutes
― extraction des eaux traitées par une pompe d'injection d'air : 10 minutes
― recirculation des boues excédentaires par une pompe d'injection d'air : 6 secondes
― durée totale d'un cycle : 421 minutes
― nombre de cycles : 3,42 cycles / jour
/
Coffret électrique IP54
Acier
ou
Polyuréthane (PU)
Surpresseur
Surpresseur
Modèle : NITTO
Type LA-100
Puissance : 100 W puissance déclarée
Débit d'air : 110 l/min
Durée de fonctionnement : 155 minutes soit 2,6 heures sur un cycle
/
Pompes à injection d'air
Electrovanne 4 voies pour oxygénation, remplissage du réacteur en eaux prétraitées, recirculation des boues et extraction des eaux traitées
/
Tuyaux d'air flexible DN 12 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tubes DN 50 mm
Polypropylène (PP)
Colliers et vis de fixation
Acier inoxydable
Protecteur de boue flottante à l'entrée du tube d'alimentation du réacteur en eaux prétraitées DN 110
Polychlorure de vinyle (PVC)
Dispositif de prélèvement
Siphon DN 100 mm au-dessus du réacteur biologique, raccordé à la pompe d'extraction des eaux traitées
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube préleveur DN 50/70 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
 La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
 Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 6 équivalents-habitants (soit 360 g/j de DB05).
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
 ― par infiltration dans le sol ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
 Le guide destiné à l'usager (« Système SBR biologique ― Microstation selon la norme NF EN 12566-3 » : « manuel de montage et mise en service » ― Juillet 2011 ― 46 pages, « instructions de mise en service et de maintenance » ― Juillet 2011 ― 28 pages, « instructions de transport et de montage de la cuve (béton) » ― Juillet 2011 ― 18 pages et « passeport de recyclage » ― Juillet 2011 ― 15 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.