A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES SYSTÈMES DE VENTILATION NATURELLE HYGRORÉGLABLE « VNR » ET DE VENTILATION HYBRIDE HYGRORÉGLABLE « VNR-HELYS » DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Définition des systèmes de ventilation naturelle hygroréglable « VNR » et de ventilation hybride hygroréglable « VNR-HELYS »
 Au sens du présent arrêté, les systèmes de ventilation naturelle hygroréglable « VNR » et ventilation hybride hygroréglable « VNR-HELYS » sont des systèmes de ventilation naturelle, assistée ou non, dont les terminaux, entrées d'air et grilles d'extraction modulent leurs sections en fonction de l'évolution de l'humidité relative de l'air du logement, adaptant ainsi les débits aux besoins et limitant les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air.
 Ces systèmes sont composés :
 ― d'entrées d'air fixes, autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales ;
 ― d'une grille d'extraction fixe ou hygroréglable en cuisine. En présence d'appareils à gaz raccordés, l'extraction se fera par l'orifice du coupe-tirage si celui-ci est situé au moins à 1,80 mètre du sol ;
 ― de grilles d'extraction hygroréglables dans les autres pièces techniques ;
 ― d'extracteurs statiques ou de ventilateurs basse pression.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux bâtiments existants à usage d'habitation.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La méthode de calcul Th-C-E ex, définie par l'arrêté du 8 août 2008 susvisé, ne permet pas, en ventilation naturelle et en ventilation hybride, de prendre en compte l'évolution de la teneur en humidité de l'air du logement et, par répercutions, d'adapter les sections des composants hygroréglables.
 Le présent arrêté vise à adapter la méthode Th-C-E ex en prenant en compte, d'une part, en ventilation naturelle, pour chacune des entrées d'air et des grilles d'extraction, une section moyenne exprimée en module, et, d'autre part, en ventilation hybride, un débit de base et de pointe moyen.
1. Détermination du module des entrées d'air
 Le module de l'entrée d'air hygroréglable est défini par la formule suivante :
Mea = 1,4 × (0,32 × (Q max sous 10Pa ― Q min sous 10 Pa) + Q min sous 10 Pa)
où :
 Mea : le module équivalent de l'entrée d'air hygroréglable, c'est-à-dire son débit équivalent sous une dépression de 20  pascals ;
 Q min sous 10 Pa : débit de l'entrée d'air sous 10 pascals pour sa section minimale ;
 Q max sous 10 Pa : débit de l'entrée d'air sous 10 pascals pour sa section maximale.
2. Détermination du module des grilles d'extraction
 Le module des bouches d'extraction hygroréglable est défini par la formule suivante :
M bouche base = 1,4 × Q sous 10 Pa (HR = 45 %)
et
M bouche base = M bouche pointe
où :
 M bouche base : module de la bouche d'extraction hygroréglable, c'est-à-dire son débit sous une dépression de 20 pascals, en débit de base ;
 M bouche pointe : module de la bouche d'extraction hygroréglable, c'est-à-dire son débit sous une dépression de 20 pascals, en débit de pointe ;
 Q sous 10 Pa (HR = 45 %) : débit de la bouche d'extraction sous 10 pascals pour une humidité relative de 45 %.
3. Détermination des débits repris de base et de pointe
 La valeur du débit de base moyen à saisir Q baserep conrrespond à celle de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, c'est-à-dire :
Tableau 1 : valeurs de débit minimal extrait
NOMBRE
de pièces
1
2
3
4
5
6
7
Débit total minimal en m³/h
35
60
75
90
105
120
135
Débit minimal en cuisine en m³/h
20
30
45
45
45
45
45
 La valeur du débit de pointe repris Q pointerep est égale à celle du débit de base repris Q baserep.