A N N E X E  I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ EPURFIX CP 5 EH
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES
Numéro national d'agrément
2010-012
Titulaire de l'agrément
PREMIER TECH ENVIRONNEMENT
1 avenue premier
Rivière-du-Loup
Québec ― Canada
G5R 6CI
Dénomination commerciale
EPURFIX CP 5 EH
RÉFÉRENCES DE L'EVALUATION DE L'INSTALLATION
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
11 mars 2010
Date de réception d'éléments complémentaires
14 juin 2010
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Référence autres réglementations
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET DE FONCTIONNEMENT
Le dispositif de traitement comprend dans deux cuves séparées :
― un compartiment assurant le prétraitement de type fosse septique. Tous les modèles de fosse septique doivent être munis de préfiltres du type EFT 080.
― un compartiment assurant le traitement.
Le principe du procédé repose sur l'utilisation d'un milieu filtrant constitué de copeaux de coco sur une épaisseur initiale de 0,65 m contenu dans un caisson.
La répartition des eaux usées se fait de façon gravitaire à l'aide d'un auget unidirectionnel à basculement qui les répartit de façon homogène sur la surface grâce à l'utilisation de plaques de distribution rainurées et perforées. L'épuration des eaux usées est réalisée lors de la percolation de ceux-ci en contact avec le milieu filtrant et en présence d'oxygène apporté par l'air qui est renouvelé grâce aux dispositifs de ventilation passive intégrés au dispositif. L'admission de l'air se fait par une ouverture équivalente à un diamètre de 100 mm et tout le circuit de ventilation est dimensionné en respectant ce diamètre minimum.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX
et dimensions de l'installation
Modèle
EPURFIX CP 5 EH
Matériaux caisson
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Volume Fosse (m³)
3
Nombre de plaques de distribution et dimension (mm)
2 x 1 500
Surface "Filtre à coco PTE" (m²)
4,05
Longueur totale (m)
3,50
Largeur (m)
2,48
Hauteur (m)
1,80
Poids maximum (kg)
700
La périodicité de la vidange de la fosse septique doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 équivalent/habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées à titre indicatif. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
GUIDE D'UTILISATION
Le guide d'utilisation ("Guide de l'usager actualisé Dossier Technique Agrément Filière Filtre à Coco PTE", décembre 2009, 32 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
A N N E X E I I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ EPURFLO MAXI CP 5 EH
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES
Numéro national d'agrément
2010-013
Titulaire de l'agrément
PREMIER TECH ENVIRONNEMENT
1 avenue premier
Rivière-du-Loup
Québec ― Canada
G5R 6CI
Dénomination commerciale
EPURFLO maxi CP 5 EH
RÉFÉRENCES DE L'EVALUATION DE L'INSTALLATION
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
11 mars 2010
Date de réception d'éléments complémentaires
14 juin 2010
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Référence autres réglementations
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET DE FONCTIONNEMENT
Le dispositif de traitement comprend dans une monocuve :
― un compartiment assurant le prétraitement de type fosse septique. Tous les modèles de fosse septique doivent être munis de préfiltres du type EFT 080.
― un compartiment assurant le traitement.
Le principe du procédé repose sur l'utilisation d'un milieu filtrant constitué de copeaux de coco sur une épaisseur initiale de 0,65 m contenu dans un caisson.
La répartition des eaux usées se fait de façon gravitaire à l'aide d'un auget unidirectionnel à basculement qui les répartit de façon homogène sur la surface grâce à l'utilisation de plaques de distribution rainurées et perforées. L'épuration des eaux usées est réalisée lors de la percolation de ceux-ci en contact avec le milieu filtrant et en présence d'oxygène apporté par l'air qui est renouvelé grâce aux dispositifs de ventilation passive intégrés au dispositif. L'admission de l'air se fait par une ouverture équivalente à un diamètre de 100 mm et tout le circuit de ventilation est dimensionné en respectant ce diamètre minimum.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX,
et dimensions de l'installation
Modèle
EPURFLO MAXI CP 5 EH
Matériaux caisson
Matériaux composites (résine de polyester orthophtalmique, fibre de verre de type E, silice)
Volume Fosse (m³)
3,07
Nombre de plaques de distribution et dimension (mm)
2 x 1 500
Surface "Filtre à coco PTE" (m²)
4,19
Longueur totale (m)
4,65
Largeur (m)
1,63
Hauteur (m)
1,90
Poids maximum (kg)
950
La périodicité de la vidange de la fosse septique doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 équivalent/habitants (soit 300 g/j de DB05) pour la filière EPURFLO 5 CP.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées à titre indicatif. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
GUIDE D'UTILISATION
Le guide d'utilisation ("Guide de l'usager actualisé Dossier Technique Agrément Filière Filtre à Coco PTE", décembre 2009, 32 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
A N N E X E I I I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ EPURFLO MAXI CP 6 EH
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES
Numéro national d'agrément
2010-014
Titulaire de l'agrément
PREMIER TECH ENVIRONNEMENT
1 avenue premier
Rivière-du-Loup
Québec ― Canada
G5R 6CI
Dénomination commerciale
EPURFLO maxi CP 6 EH
RÉFÉRENCES DE L'EVALUATION DE L'INSTALLATION
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
11 mars 2010
Date de réception d'éléments complémentaires
14 juin 2010
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Référence autres réglementations
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET DE FONCTIONNEMENT
Le dispositif de traitement comprend dans une monocuve :
― un compartiment assurant le prétraitement de type fosse septique. Tous les modèles de fosse septique doivent être munis de préfiltres du type EFT 080.
― un compartiment assurant le traitement.
Le principe du procédé repose sur l'utilisation d'un milieu filtrant constitué de copeaux de coco sur une épaisseur initiale de 0,65 m contenu dans un caisson.
La répartition des eaux usées se fait de façon gravitaire à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement qui les répartit de façon homogène sur la surface grâce à l'utilisation de plaques de distribution rainurées et perforées. L'épuration des eaux usées est réalisée lors de la percolation de ceux-ci en contact avec le milieu filtrant et en présence d'oxygène apporté par l'air qui est renouvelé grâce aux dispositifs de ventilation passive intégrés au dispositif. L'admission de l'air se fait par une ouverture équivalente à un diamètre de 100 mm et tout le circuit de ventilation est dimensionné en respectant ce diamètre minimum.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX
et dimensions de l'installation
Modèle
EPURFLO MAXI CP 6 EH
Matériaux caisson
Matériaux composites (résine de polyester orthophtalmique, fibre de verre de type E, silice)
Volume Fosse (m³)
3,55
Nombre de plaques de distribution et dimension (mm)
4 x 1080
Surface "Filtre à coco PTE" (m²)
5,11
Longueur totale (m)
5,50
Largeur (m)
1,63
Hauteur (m)
1,90
Poids maximum (kg)
1020
La périodicité de la vidange de la fosse septique doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 6 équivalent/habitants (soit 360 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées à titre indicatif. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
GUIDE D'UTILISATION
Le guide d'utilisation ("Guide de l'usager actualisé Dossier Technique Agrément Filière Filtre à Coco PTE", décembre 2009, 32 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.