« A N N E X E 5
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES
A. ― Taux d'application d'extinction forfaitaires
 Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, sauf dispositions différentes prescrites par le préfet au vu des justifications apportées par l'exploitant, ceux fixés dans le tableau suivant :
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION
LIQUIDE INFLAMMABLE
non miscible à l'eau
LIQUIDE INFLAMMABLE
miscible à l'eau
Moyen d'application réalisant une application douce (notamment les déversoirs et boîtes à mousse)
4 litres par mètre carré et par minute
4 litres par mètre carré et par minute
Moyen d'application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance sur le réservoir)
5 litres par mètre carré et par minute
8 litres par mètre carré et par minute
Moyen d'application réalisant une application directe (projection avec canon ou lance sans toucher le réservoir)
7 litres par mètre carré et par minute
15 litres par mètre carré et par minute
B. ― Méthodologie d'évaluation
des taux d'application de solution moussante
 Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous.
 Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où :
 ― Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ;
 ― K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ;
 ― une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale.
 Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels.
 Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2.
 ― F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques.
Majoration due à l'accessibilité
Accessible de tous côtés
Aucune
Un côté inaccessible
0,25
Deux côtés inaccessibles
0,5
Majoration due à l'encombrement
1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries
Aucune
Plusieurs réservoirs
0,1
Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries
0,2
Majoration due à la portée
Impact sur le réservoir
Aucune
Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie I)
0,25
Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie II)
0,5
Majoration due à la météorologie (vent)
Zone I selon les règles Neige et Vent
Aucune
Zone II selon les règles Neige et Vent
0,1
Zone III selon les règles Neige et Vent
0,2
Zone IV selon les règles Neige et Vent
0,3
 L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes).
 En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles).
 ― F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit.
Majoration due au délai
Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur ou égal à quinze minutes et
Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur ou égal à trente minutes et
Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est inférieur ou égal à quarante-cinq minutes
Aucune
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées
0,25
Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est supérieur à quatre-vingt-dix minutes
0,5
 Nota. ― La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction.
 Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif.
 L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes.
 Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels.
C. ― Durées
 Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction est la suivante :
 ― feu de réservoir :
  ― 20 minutes en cas d'usage de moyens fixes ou semi-fixes ;
  ― 20 minutes pour une surface de réservoir inférieure à 2 000 mètres carrés, plus 10 minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles.
 ― feu de rétention ou de sous-rétention :
  ― réduction du flux thermique par application de mousse d'extinction le temps de réunir l'intégralité des moyens d'extinction ;
  ― extinction en 20 minutes. »