A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ "OXYFILTRE"
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-001
Titulaire de l'agrément
9STOC Environnement, 760, route Nationale 97, 83210 La Farlède
Dénomination commerciale
OXYFILTRE
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
30 août 2010
Date de réception de complément d'informations
9 novembre 2010, 10 décembre 2010 et 4 janvier 2011
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques
et conditions de mise en œuvre et de fonctionnement
Le dispositif de traitement est une micro-station à boues activées, à écoulement gravitaire fonctionnant sur le principe de la culture libre aérée complétée par un milieu filtrant.
Il est composé de deux cuves parallélépipédiques.
La première cuve comprend :
― un bassin d'aération ;
― un clarificateur.
L'aération est assurée par une turbine alimentée par un moteur électrique.
La recirculation des boues du clarificateur vers le bassin d'aération est assurée par aspiration.
La deuxième cuve, composée de deux compartiments, comprend un milieu filtrant composé de zéolithe de type chabasite.
Le milieu filtrant, situé dans le premier compartiment, est constitué (du bas vers le haut de la cuve) :
― de billes en plastique en fond de cuve ;
― d'une cloison avec orifices percés dans la partie basse ;
― d'un grillage plastifié au dessus du lit de billes ;
― d'une géogrille ;
― d'un substrat filtrant composé de zéolithe du type chabasite ;
― d'un grillage et d'une géogrille placés sur le substrat filtrant.
Une armoire électrique permet de détecter tout dysfonctionnement. Il est composé des éléments suivants, fonctionnant en permanence :
― un disjoncteur ;
― un voyant lumineux d'alarme ;
― un signal sonore d'alarme.
Synthèse des matériaux, des dimensions et des caractéristiques de l'installation
Cuve
Matériau : polyéthylène (PE) Rigidex HD4330WA société BP
Longueur : 2,60 mètres
Largeur : 1,14 mètre
Hauteur : 1,85 mètre
Volume utile : 3 m³
Volume utile de la cellule d'aération : 1,9 m³
Traitement primaire (boues activées)
Volume utile du clarificateur : 1,1 m³
Moteur
Modèle : STOC SE
Puissance : 370 W
Fréquence et durée de fonctionnement : 82 cycles de 3 min par jour (soit 246 min/jour)
Turbine
Matériau : fonte d'aluminium
Diamètre : 136 mm
Pouvoir oxygénant : 0,42 kg O2/h
Tubes de transfert
Matériau : polychlorure de vinyle (PVC)
Tube de recyclage des boues secondaires
Matériau : polychlorure de vinyle (PVC)
Cuve 
Matériau : polyéthylène (PE) Rigidex HD4330WA société BP
Longueur : 2,60 mètres
Largeur : 1,10 mètre
Hauteur : 1,50 mètre
Volume utile : 3 m³
Billes en fond de cuve 
Matériau : polypropylène (PP)
Fournisseur : société SOTRALENTZ
Epaisseur : 0,50 mètre
Grillage plastifié
Matériau : polypropylène non tissé
Modèle : GEOFOS (société SICAM)
Maille : 7 ― 10 mm²
Masse surfacique : 170 g/m²
Traitement secondaire (filtration)
Géogrille plastifiée
Matériau : polyéthylène haute densité
Modèle : GRILLOFOS 2 (société SICAM)
Maille : 0,5 ― 1 mm²
Masse surfacique : 125 g/m²
Milieu filtrant 
Matériau : zéolithe de type chabasite
Modèle : ZN 024-14 (société SOMEZ)
Granulométrie : 0,2 ― 5 mm
Masse volumique : 0,62 ― 0,72 g/cm³
Epaisseur : 0,45 mètre
Surface du lit : 1,40 m²
Flotteur d'alarme
Modèle : MAC 3
Tubes de rejets
Matériau : PVC
Armoire électrique
Matériau : polymère technique
Programmation : automate de programmation
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile du clarificateur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 Equivalents ― Habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées à titre indicatif. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ("Guide de l'usager, Microstation OXY, OXYFILTRE, MEMBRANO", mars 2010, 46 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.