A N N E X E 1
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ  OXYFIC C-90 MB 5 EH 6000 
Références administratives
Numéro national d'agrément
2010-016
Titulaire de l'agrément
ELOY WATER, zoning de Damré, B-4141 Sprimont, Belgique.
Dénomination commerciale
OXYFIX C-90 MB 6000 5 EH
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
CSTB
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
29 mars 2010
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Références autres réglementations
Arrêté ministériel renouvelant l'agrément du système d'épuration individuelle OXYFIC C-90 5 EH 6000
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement, à écoulement gravitaire, est une micro-station fonctionnant selon le principe de culture fixée immergée aérobie.
Le dispositif est de type monobloc parallélépipédique, constitué d'une cuve en béton armé de fibres métalliques intégrant l'ensemble des compartiments et équipements nécessaires au traitement.
Il comprend 3 compartiments principaux :
― un décanteur primaire ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
La culture microbienne est fixée sur un support appelé  oxybee  en polypropylène et en polyéthylène recyclé.
L'aération du réacteur biologique est assurée par un surpresseur d'air, fonctionnant de façon continue, raccordé à une rampe de diffusion d'air amovible. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est équipée de diffuseurs  fines bulles  à membranes micro-perforées.
Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimalise leur aspiration.
Un dispositif de recirculation de type pompe à injection d'air assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur vers le décanteur primaire.
Tous les équipements sont situés dans la cuve en béton, à l'exception du surpresseur qui doit être positionné dans un local séparé.
Un système d'alarme visuelle (au niveau du surpresseur), fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de ce surpresseur et du dispositif d'insufflation d'air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION TESTÉE EN ÉPURATION
Référence : 6000
Matériau : béton fibré hautes performances (BF-HP)
Longueur : 2,38 m
Cuve en béton
Largeur : 1,58 m
Hauteur : 2,25 m
Volume total : 6,0 m³
Cuve scindée en 3 avec un système de compartiments en matériaux thermoplastique
Décanteur 
Matériau : béton fibré hautes performances et matériau thermoplastique
Volume utile : 3,00 m³
Réacteur
Matériau : matériau thermoplastique
Volume utile : 1,13 m³
Clarificateur 
Matériau : matériau thermoplastique
Volume utile : 1,07 m³
Modèle : SECOH EL. 60
Surpresseur
Puissance : 0,6 kW
Débit : 3,3 m³/h
Modèle : membrane micro-perforée sur support cylindrique en polypropylène
Membrane d'aération (diffuseur)
Nombre : 2
Matériaux : membrane en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Matériau : polypropylène/polyéthylène recyclé
Diamètre : 60 mm
Média filtrant (oxybee)
Surface : 200 m²
Pourcentage de vide : 89,9 %
Densité : inférieur à 1
Conditionnement : sac en polypropylène
Tubes de transfert
Matériaux : PVC
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 5 équivalents/habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire :
― par infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine selon les prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ( Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation , actualisé en décembre 2011, 50 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.
A N N E X E 2
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ  OXYFIC C-90 MB 
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-002
Titulaire de l'agrément
ELOY WATER, zoning de Damré, B-4141 Sprimont, Belgique.
Dénomination commerciale
OXYFIX C-90 MB
Capacité de traitement
4, 5, 6, 9 et 11 équivalents/habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et tachnique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
23 décembre 2011
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une micro-station à boue activée, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de culture fixée immergée aérobie.
Le dispositif est de type parallélépipédique, constitué d'une ou deux cuves en béton armé de fibres métalliques intégrant l'ensemble des compartiments et équipements nécessaires au traitement.
Il comprend trois compartiments principaux, un décanteur primaire, un réacteur biologique et un clarificateur.
La culture microbienne est fixée sur un support appelé " oxybee " en polypropylène et en polyéthylène recyclé.
L'aération du réacteur biologique est assurée par un surpresseur d'air, fonctionnant de façon continue, raccordé à une rampe de diffusion d'air amovible. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est équipée de diffuseurs " fines bulles " à membranes micro-perforées.
Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimalise leur aspiration.
Un dispositif de recirculation de type pompe à injection d'air assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur vers le décanteur primaire.
Tous les équipements sont situés dans la cuve en béton, à l'exception du surpresseur qui doit être positionné dans un local séparé, selon les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Un système d'alarme visuelle (au niveau du surpresseur), fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de ce surpresseur et du dispositif d'insufflation d'air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DIMENSIONS DE L'INSTALLATION
Cuve
Matériau : béton fibré hautes performances (BF-HP)
Cloisons
Matériau thermoplastique
Marque : EDI Flexair
Diffuseur d'air
Modèle : membrane micro-perforée sur support cylindrique en polypropylène
Matériau (membrane) : membrane en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Durée et temps de fonctionnement du surpresseur : continu
Automate/armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues : continu
Durée et temps de fonctionnement de l'aération : continu 
Marque : Oxybee d'ELOY WATER
Surface : 200 m²/m³
Pourcentage de vide : 90 %
Média
Diamètre 60 mm
Densité : inférieur à 1
Matériau : polypropylène/polyéthylène recyclé
Conditionnement en sac de polypropylène
Recirculation des boues
Tubes de transfert en PVC
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction du volume de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et protocole général pour la reconnaissance de gamme dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel des dispositifs d'épuration ayant une capacité inférieure ou égale à 20 équivalents/habitants, la charge organique pouvant être traitée ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis ci-dessous :
SYNTHÈSE DIMENSIONNELLE DE L'INSTALLATION
Dispositif
Capacité (équivalents-habitants)
4
5
6
9
11
Nombre de cuve
1
1
1
2
2
Volume total (par cuve)
4,74
5,73
5,73
5,73
5,73
Cuve
Longueur (par cuve) (m)
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
Largeur (par cuve) (m)
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
Hauteur (par cuve) (m)
1,85
2,25
2,25
2,25
2,25
Surface de séparation (pour monocuve) (m²) 
0,003
0,003
0,003
0,077
(cuve 2)
0,077
(cuve 2)
Décanteur primaire
Volume utile (m³) 
2,34
3
2,89
5,22
5,22
Hauteur utile (m)
1,5
1,9
1,9
1,9
1,9
Volume utile (m³) 
0,95
1,13
1,13
2,92
2,92
Réacteur biologique
Hauteur utile (m)
1,5
1,9
1,9
1,9
1,9
Volume utile de média (m³)
0,55
0,69
0,83
1,36
1,52
Décanteur final
Volume utile (m³) 
0,95
1,07
1,17
2,28
2,28
Hauteur utile (m)
1,5
1,9
1,9
1,9
1,9
SYNTHÈSE TECHNOLOGIQUE DE L'INSTALLATION
Dispositif
Capacité (équivalents-habitants)
4
5
6
9
11
Modèle
SECOH EL-60
SECOH EL-60
SECOH EL-100
SECOH EL-100
SECOH EL-150
Surpresseur
Puissance déclarée (W)
60 W
60 W
120 W 
120 W
150 W
Débit (L/min à 200 mbar)
54
54
94
94
159
Diffuseur d'air
Nombre
2
2
2
4
4
Média
Nombre de sacs
5
6
6
12
14
Recirculation des boues
Débit (L/min)
5
5,9
7,65
11,25
12,25
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire :
― par infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine selon les prescriptions techniques en vigueur
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Les guides d'utilisation ("Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation ", actualisé en décembre 2011, 50 pages et "Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix C-90 MB 9 EH, Oxyfix C-90 MB 11 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation ", actualisé en décembre 2011, 50 pages) sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul les guides d'utilisation référencés ci dessus valent agrément. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.