A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ FILTRE À MASSIF DE ZÉOLITHE ― MODÈLES 5 À 20 EH
Références administratives
NUMÉRO NATIONAL D'AGRÉMENT
2010-023
Titulaire de l'agrément
EPARCO Assainissement, centre de recherche Eparco, Le Ponant, BP 62, 34140 Mèze
Dénomination commerciale
Filtre à massif de zéolithe ― modèles 5 à 20 EH
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
16 juillet 2010
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-1 et NF EN 12566-6
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et de fonctionnement
Le dispositif de traitement comprend :
― une fosse toutes eaux EPARCO en polyester renforcé de verre (PRV) munie d'un détecteur de niveaux de boues ;
― un filtre à massif de zéolithe dans une cuve en polyester renforcé de verre (PRV) assurant le traitement.
Le principe du procédé repose sur l'utilisation d'un milieu filtrant constitué de zéolithe de type chabasite sur une épaisseur de 55 cm contenu dans un caisson.
Le filtre compact se compose de :
― blocs alvéolaires en polypropylène ;
― un géodrain et une géogrille ;
― deux couches de zéolithe respectivement de granulométrie 0,5-2 mm (sur 15 cm) en profondeur et 2-5 mm (sur 40 cm) en surface ;
― tuyaux d'épandage ;
― tapis diffuseurs et treillis support en dessous du réseau d'épandage ;
― graviers roulés lavés.
L'alimentation des eaux usées se fait de façon gravitaire à l'aide d'un auget à deux ou trois voies ou par bâchée de pompage ou d'auget via un répartiteur à deux ou trois voies qui les répartit sur la surface du filtre.
L'aération du filtre est réalisée par des cheminées d'aération.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX
ET DIMENSIONS DU DISPOSITIF
Média filtrant
Zéolithe de type chabasite
Hauteur constante du milieu filtrant
55 cm
Dimensionnement du milieu filtrant
1 m² par équivalent-habitant
Réseau d'épandage
― assemblage de tubes en polychlorure de vinyle
― diamètre 40 mm
Gravier roulé
― épaisseur 15 cm
― granulométrie 15/40
Matériaux auget
Polychlorure de vinyle
Matériaux caisson
Polyester renforcé de verre
La périodicité de la vidange de la fosse septique doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Les caractéristiques techniques du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :

 http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Au vu de l'avis délivré par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France en décembre 2003, des performances épuratoires mesurées lors des essais et des tests de répartition hydraulique, la charge organique pouvant être traitée ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis sont présentés dans le tableau ci dessous :
CAPACITÉ
(équivalents-habitants)
VOLUME FOSSE
(m³)
TRAITEMENT FILTRE À MASSIF DE ZÉOLITHE
Surface (m²)
Mode d'alimentation
Mode d'alimentation
avec répartiteur
(avec poste de pompage amont)
5
5
5
gravitaire
6
5
7
gravitaire
7
5
7
gravitaire
8
6
10
9
7
10
Auget 2 voies
(2 filtres de 5 m²)
Répartiteur 2 voies
(2 filtres de 5 m²)
10
8
10
11
9
14
Auget 2 voies
(2 filtres de 7 m²)
Répartiteur 2 voies
(2 filtres de 7 m²)
12
10
14
13
11
14
14
12
14
15
13
15
Auget 3 voies
(3 filtres de 5 m²)
Répartiteur 3 voies
(3 filtres de 5 m²)
16
14
21
Auget 3 voies
(3 filtres de 7 m²)
Répartiteur 3 voies
(3 filtres de 7 m²)
17
15
21
18
16
21
19
17
21
20
18
21
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Le dispositif peut être installé pour fonctionner en intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont été pas mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ("Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO", 21 pages, 5 juillet 2010) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.