A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ " BIOXYMOP 6025/06 "
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-001
Titulaire de l'agrément
SIMOP, 10, rue Richedoux, 50480 Sainte-Mère-Eglise.
Dénomination commerciale
BIOXYMOP 6025/06
Capacité de traitement
6 équivalents/habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
21 décembre 2011
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une micro-station fonctionnant selon le principe de la culture bactérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée.
Il se compose sous la forme d'une seule et même cuve comprenant 3 compartiments :
― une décantation primaire ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
Les eaux usées sont prétraitées dans le compartiment de décantation primaire puis traitées dans le réacteur biologique.
Le compartiment de traitement biologique est équipé d'un support bactérien flottant et immergé. Il est aéré par intermittence au moyen d'un diffuseur d'air sous forme de membranes, placé sous le lit flottant, au fond du réacteur.
La recirculation des boues du clarificateur vers le réacteur est assurée par une pompe immergée.
L'alimentation en air du diffuseur d'air est fournie par un compresseur, fonctionnant par intermittence et piloté par un boitier de commande.
Le boitier de commande permet de commander le compresseur d'air et la pompe de recirculation. Il est équipé d'un témoin lumineux qui se déclenche en cas de dysfonctionnement d'aération et de recirculation de boues.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION TESTÉE EN ÉPURATION
Enveloppe de la micro-station
Matériau : Polyéthylène rotomoulé
Volume total utile : 3,7 m³
Hauteur de base : 1,895 m
Hauteur utile : 1,37 m
Cloison : 2
Surface de séparation :DP 1,34 m² / BA0,68 m² / CL 0,8 m²
Dimension des trous d'homme (L*l*e) : 1 300*750*60 mm
Décanteur primaire
Volume utile : 1,78 m³
Hauteur utile : 1,37 m
Surface utile : 1,34 m²
Réacteur biologique
Volume utile : 0,896 m³
Hauteur utile : 1,37 m
Surface utile : 0,68 m²
Clarificateur
Volume utile : 1,04 m³
Hauteur utile : 1,37 m
Surface utile : 0,8 m²
Disques d'aération du réacteur biologique
Type : aérateur à bulles fines sous forme de disque à membrane perforée
Marque : JAGER
Référence : HD 270 F053 J27
Matériau : membrane en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM), support en polypropylène (PP), disque en polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre : 2
Durée et temps de fonctionnement : 435 min/jour (cycles discontinus présentés dans le guide)
Compresseur
Modèle : SECOH
Référence : EL-S-60
Puissance : 44W 
Dimensions : 201 × 247 × 216 mm
Débit (à 250 mbar) : 40 l/min
Durée et temps de fonctionnement : 435 min/jour (cycles discontinus présentés dans le guide)
Muni d'un voyant de défaut
Média
Marque : RVT
Modèle : RFK15S (référence SIMOP ETC 15)
Matériau : polypropylène (PP)
Forme : cylindrique
Surface : 437 m²/m³
Pourcentage de vide : environ 88 %
Densité : 118 kg/m³
Volume : 500 L
Pompe de recirculation des boues
Modèle : GRUNDFOS
Référence : KP 250
Puissance : 250 W
Débit : 2 l/sec à HMT = 4 m
Durée et temps de fonctionnement : 1 min toutes les 80 min (18 min/jour)
Coffret électrique
Marque : Simop
Référence : coffret élec bioxymop 6
Caractéristiques : automate de commande du compresseur et de la pompe de recirculation des boues, contient les timers de commande et un voyant témoin de mise sous tension
Timer 730100/HWDEF01 avec afficheur digital.
Temps de fonctionnement : 24 h/jour
Tuyauterie
Tube PVC de DN100
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction du volume de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire et du clarificateur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation. La hauteur de la nappe ne doit pas dépasser 1 mètre du fond de la fouille.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 6 équivalents/habitants (soit 360 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" Guide d'exploitation des micro-stations SIMOP ― BIOXYMOP 6 EH ", version V5, actualisé en décembre 2011, 28 pages), est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.