A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ "GAMME TRICEL"
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-006
2012-003
Titulaire de l'agrément
KMG KILLARNEY PLASTICS, Ballyspillane Industrial Estate, Killarney, Co. Kerry, IRLANDE
Dénomination commerciale du dispositif
TRICEL FR6/3000
TRICEL FR6/4000
Capacité de traitement
6 Equivalents - habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
20 janvier 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée.
La cuve est en polyester renforcé de fibre de verre, de forme cylindrique à axe horizontal, et est composé de trois compartiments :
― un décanteur primaire ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Le compartiment de traitement est équipé d'un lit fixe composé de feuilles ondulées soudées. La diffusion de l'air dans le compartiment de traitement est assurée par un diffuseur placé horizontalement sous le lit fixe.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé dans la partie supérieure amovible de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur primaire.
Le dispositif est ventilé par une canalisation située en sortie (vers le faîte du toit), munie d'un extracteur, et par des évents situés au-dessus du sol, sous le couvercle destiné à l'enlèvement des boues.
Le coffret électrique présente une alarme visuelle et sonore en cas de défaillance électrique.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES ET DES MATÉRIAUX DE L'INSTALLATION
Cuve, couvercles et rehausses
Cuve de forme cylindrique à axe horizontal à trois compartiments
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Assemblage de la cuve, joint et quincaillerie
Acier inoxydable
Joint polyuréthanne
Couvercle d'accès 84 cm × 46 cm
Couvercle diamètre 18 cm
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Tuyauterie (raccordements hydrauliques entrée/sortie)
Tuyau DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateur (système d'aération à fines bulles placé sous le lit fixe)
1 diffuseur Quartz DN 54 Longueur 500 mm
Modèle SHEATEC - Type AD-500
Silice (quartz)
Tubes d'alimentation en air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Lit fixe immergé
Feuilles ondulées soudées
Modèle MarPak - Type Biomedia
Volume : 0,22 m³
Surface spécifique : 150 m²/m³
Surface : 33 m²
Polychlorure de vinyle (PVC)
Support du lit fixe
PRV (polyester renforcé de fibre de verre)
Coffret électrique
Automate de commande de la pompe d'injection d'air (programmation)
/
Alarme sonore
/
Disjoncteur divisionnaire + interrupteur différentiel
/
Coffret électrique IP66
/
Surpresseur
Modèle BIBUS (SECOH) - Type EL-S-60
Puissance déclarée : 44 W
Débit : 60 l/min (à 150 mbar)
ou
Modèle NITTO - Type LA-60
Puissance mesurée : 46 W
Débit : 60 l/min (à 150 mbar)
Durée de fonctionnement : continue
/
Coffret de protection (sur le couvercle d'accès)
/
Pompe d'injection d'air (pour recirculation des boues)
Electrovanne deux voies
Durée de fonctionnement : 15 minutes
Fréquence de fonctionnement : toutes les 2 heures (soit 3 heures/jour)
/
Tuyaux flexibles DN 4 mm
Nylon
Tube DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers de fixation
Acier inoxydable
SYNTHÈSE DES DIMENSIONS DE L'INSTALLATION
Modèle
Tricel FR6/3000
Tricel FR6/4000
Longueur (cm)
210
260
Largeur (cm)
164
164
Hauteur hors tout (cm)
214
214
Hauteur entrée (cm)
134
134
Hauteur sortie (cm)
128
128
Volume utile total (m³) 
3,0
4,0
Volume utile du décanteur primaire (m³)
1,4
2,4
Volume utile du réacteur biologique (m³)
0,9
0,9
Volume utile du clarificateur (m³) 
0,7
0,7
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 6 équivalents/habitant (soit 360 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ("Tricel FR6 - Manuel technique TMT T101", Rev 8 janvier 2012, 36 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.