A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME « HÉLIOPAC »
DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système « Héliopac »
 Au sens du présent arrêté, le système « Héliopac » permet de produire de l'eau chaude sanitaire en couplant un capteur solaire non vitré de marque Solerpool à une pompe à chaleur eau-eau de marque Solerpac.
 Le système est associé à un appoint qui permet de compenser la diminution de la puissance de la pompe à chaleur par temps froid et d'assurer un relais complet en dessous de ― 5 °C extérieur.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux immeubles collectifs d'habitations, aux bâtiments hôteliers, de restauration, d'hébergement et aux établissements sportifs qui respectent les conditions suivantes :
 ― des besoins annuels compris entre 500 m³ et 18 000 m³ d'eau chaude sanitaire à 40 °C ;
 ― un nombre de pompes à chaleur inférieur à 6 ;
 ― des capteurs solaires non vitrés implantés avec un angle d'inclinaison par rapport au plan horizontal inférieur à 15° ou bien des capteurs solaires non vitrés implantés sur un plan parallèle à la toiture, pour une toiture ayant une inclinaison comprise entre 15 et 45° avec une orientation comprise dans un angle de + ou ― 45° autour du sud ;
 ― des capteurs solaires dont la surface est comprise entre 30 m² et 100 m² par pompe à chaleur ;
 ― une distance maximale de 20 m entre la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire le plus éloigné ;
 ― une altitude maximale du bâtiment de 400 m.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La présente méthode propose l'intégration du système « Héliopac » comme suit :
 ― modéliser le système « Héliopac », dans la méthode de calcul Th-C-E, comme un générateur collectif classique en saisissant uniquement l'appoint sans pertes de stockage ;
 ― corriger la consommation d'eau chaude sanitaire en énergie finale ainsi obtenue (Cecs ef) par le moteur de calcul par la performance globale annuelle du système (Pgs) pour la part assurée par le système « Héliopac ».
 Le coefficient Pgs prend en compte les consommations énergétiques de la PAC, celles de l'appoint, des pompes et l'ensemble des pertes thermiques des ballons.
3.1. Détermination du cœfficient de performance globale annuelle
du système (Pgs)
 Le cœfficient de performance globale annuelle du système est déterminé à partir d'un des tableaux ci-dessous (tableaux 1 à 4) qui se différencient suivant l'usage du bâtiment (immeuble collectif d'habitations ou bâtiment d'hébergement, bâtiment hôtelier, bâtiment de restauration et établissement sportif).
 Les données du projet nécessaires à la détermination de ce cœfficient sont :
 ― la zone climatique ;
 ― le besoin en eau chaude sanitaire annuel (en m³/an à 40 °C) divisé par le nombre de pompes à chaleur Solerpac du projet ;
 ― la surface effective de capteurs solaires retenue pour le projet divisé par le nombre de pompes à chaleur Solerpac du projet.
 La surface effective de capteurs solaires retenue pour le projet correspond à la surface totale des capteurs amputée des zones d'ombrage éventuelles. Les zones d'ombrage sont définies comme les parties du capteur sur lesquelles un obstacle sur les directions est-sud-ouest apparaît avec une hauteur de plus de 45°.
Tableau 1. ― Coefficients Pgs et Papp pour les immeubles collectifs d'habitations
et les bâtiments d'hébergement
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 220 du 22/09/2011 texte numéro 6

Tableau 2. ― Coefficients Pgs et Papp pour les bâtiments hôteliers
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 220 du 22/09/2011 texte numéro 6

Tableau 3. ― Coefficients Pgs et Papp pour les bâtiments de restauration
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 220 du 22/09/2011 texte numéro 6

Tableau 4. ― Coefficients Pgs et Papp pour les établissements sportifs
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 220 du 22/09/2011 texte numéro 6

 Si les valeurs de besoin en eau chaude sanitaire ou celles de la surface effective du projet ne correspondent pas aux valeurs proposées dans les tableaux ci-dessus, on obtient les valeurs de Pgs et de Papp par une interpolation linéaire entre deux lignes et/ou entre deux colonnes.
 Lorsque le système « Héliopac » alimente plusieurs usages différents, le Pgs de chaque usage doit être déterminé sur la base du besoin total en ECS de l'ensemble des usages. Il convient alors d'effectuer une moyenne pondérée des Pgs obtenus au prorata des besoins d'ECS de chaque usage afin de pouvoir calculer la consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac + appoint ».
3.2. Saisie du générateur collectif d'eau chaude sanitaire
dans le moteur de calcul Th-C-E
 Le système de génération à considérer dans le moteur de calcul Th-C-E est celui de l'appoint seul, avec une constante de refroidissement (Cr) des ballons de stockage prise égale à zéro.
 Le système utilisé dans le moteur de calcul Th-C-E pour calculer la consommation d'énergie du bâtiment de référence est défini dans le titre II de l'arrêté du 24 mai 2006 et correspond au générateur prévu pour l'appoint.
3.3. Post-traitement pour l'intégration
dans le moteur de calcul Th-C-E
 La consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac + appoint » est définie par la formule suivante :
Cecs Héliopac = (Cecs ef/Pgs) × [2,58 × (1 ― Papp) + Ctep × Papp]
 Où :
 Cecs ef : consommation d'ECS en énergie finale du projet.
 Pgs : performance globale annuelle du système « Héliopac » ;
 Papp : part du besoin produit par l'appoint (en %). Ce coefficient est déterminé à partir de la zone climatique du projet, de la surface de capteurs solaires et du besoin d'eau chaude sanitaire. Les tableaux 1 à 4 donnent les valeurs de ce coefficient.
 Ctep : cœfficient de transformation en énergie primaire de l'énergie d'appoint défini par l'article 35 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
 Les corrections à apporter à la consommation d'énergie primaire du projet sont les suivantes :
Cep corrigé = Cep ― Cecs + Cecs Héliopac
 Où :
 Cep : consommation en énergie primaire du projet.
 Cecs Héliopac : consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac + appoint ».
 Cecs : consommation d'ECS en énergie primaire du projet.