A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ "DELPHIN COMPACT 1"
Références administratives
Numéro national d'agrément
2010-020
Titulaire de l'agrément
Delphin Walter
Systems GmBH & Co. KG
WarnstedtstraBe 59
D-22525 Hamburg, Allemagne
Dénomination commerciale
Delphin Compact 1
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
26 juillet 2010
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et de fonctionnement
Le dispositif de traitement, à écoulement gravitaire, fonctionne selon la technique de la culture fixée immergée aérobie.
Le dispositif est une cuve en polyéthylène (PE), en forme de sphère, composée d'un décanteur primaire (à deux compartiments), d'un réacteur biologique et d'un clarificateur.
Le réacteur biologique est équipé d'un lit fixe composé de treillis tubulaires verticaux assemblés en blocs.
La diffusion de l'air dans le compartiment de traitement est assurée par des aérateurs tubulaires à membranes micro perforées, placés horizontalement sous le lit fixe.
Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air à partir d'un dispositif amovible (surpresseur) dans la partie supérieure de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur.
Le dispositif est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation de chute des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. Le surpresseur est alimenté en air par une conduite d'aération munie d'un chapeau d'évent située à 30 cm au-dessus du sol, au-dessus du dispositif.
L'extraction des gaz du dispositif est assurée par une canalisation située en sortie, vers le faîte du toit.
Le boîtier de commande est équipé d'une alarme visuelle, éventuellement sonore, en fonctionnement permanent, pour détecter d'éventuelles défaillances électriques.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques de l'installation
Diamètre de la cuve (cm)
231
Hauteur hors tout (cm)
217
Hauteur entrée (cm)
142
Hauteur sortie (cm)
132
Volume utile total (m³)
3,87
Volume utile du décanteur primaire (m³)
1,60
Volume utile du décanteur secondaire (m³)
0,80
Volume utile du récteur biologique (m³)
0,67
Volume utile du clarificateur (m³)
0,80
Volume lit fixe (m³)
0,44
Matériau et matériel
Cuves, couvercles et rehausses
Cuve sphérique à 4 compartiments
Polyéthylène (PE)
Couvercle de la cuve
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Tampon
Stabiflex
Polyoléfine recyclé
Joint d'étanchéité
Caoutchouc
Tuyauterie (raccordement hydraulique entrée et sortie)
Tuyaux DN 100
Polychlorue de vinyle (PVC)
Joints
Caoutchouc
Conduit d'aération muni d'un chapeau d'évent
Polychlorure de vinyle (PVC)
Surpresseur
Surpresseur à moteur linéaire à membrane
HIBLOW type HP80
Puissance : 71 W
Débit : 80 L/mm
Tuyaux flexibles d'air DN 20
Polychlorure de vinyle (PVC)
Module de pompage par injection d'air (pour la recirculation des boues du clarificateur dans le décanteur)
Electrovanne
ODE
/
Tuyaux flexibles d'air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Canne
Polypropylène (PP)
Automate
Automate de commande du compresseur et de pompage (programmation)
Delphin ContiControl 3.0
/
Lit fixe immergé (tubes assemblés verticalement)
Treillis losangés tibulaires
EXPONET type BIOBLOC 150
Polyéthylène
Aérateur (système d'aération à fines bulles placé horizontalement sous le lit fixe)
4 membranes tubulaires micro-perforées en tube
SUPRATEC type OXYFLEX-MS 
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Colliers de fixation
Acier inoxydable
Canne de fixation
Acier inoxydable
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpementdurable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, dans les conditions prévues dans le présent avis peut aller jusqu'à 4 équivalents - habitants (soit 240 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :
― par infiltration dans le sol ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 à 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation ("Mode d'emploi pour DELPHIN Compact" - octobre 2010 et "Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0" - septembre 2010) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.