A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME NILAN
COMPACT P DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système Nilan Compact P
 Au sens du présent arrêté, le système Nilan Compact P est un système de ventilation double flux thermodynamique. Le système assure la ventilation, une partie du chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le rafraîchissement :
 ― renouvellement d'air neuf (avec filtration) ;
 ― récupération statique sur air extrait complétée d'une récupération thermodynamique (pompe à chaleur sur air extrait) ;
 ― rafraîchissement de l'air fourni en été par le système thermodynamique (système réversible) complété d'un échangeur statique et d'un by-pass ;
 ― production d'eau chaude sanitaire à l'aide du système thermodynamique. En été, le condenseur de la pompe à chaleur favorise la production d'eau chaude sanitaire.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux bâtiments à usage d'habitation (maison individuelle et immeuble collectif) ayant une surface habitable, par logement, comprise entre 70 m² et 240 m² et chauffés :
 ― à l'électricité ;
 ― au fioul, au gaz ou au bois par des chaudières dont les produits de combustion sont évacués indépendamment du système de ventilation.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La présente méthode propose l'intégration du système Nilan Compact P dans la méthode de calcul Th-C-E, comme étant composé de trois systèmes distincts :
 ― une ventilation mécanique double flux munie d'un échangeur de chaleur ;
 ― un système d'appoint de chauffage, éventuellement rafraîchissement, thermodynamique sur air extérieur ;
 ― un système de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique sur air extérieur.
 Cette méthode suppose que les modes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont dissociées.
3.1. Modélisation du système de ventilation
 La valeur du rendement nominal de l'échangeur du système de ventilation double flux est par interpolation linéaire entre deux colonnes du tableau 1 suivant en fonction du débit d'air de référence :
Tableau 1 : valeur du rendement nominal de l'échangeur
Débit d'air de référence (en m³/h)
128,6
191,9
289,6
Rendement de l'échangeur (en pourcentage)
90
88
85
 La valeur de rendement est considérée certifiée au sens de la méthode de calcul Th-C-E. La valeur de calcul est égale à la valeur certifiée.
 Les trois binômes (débit d'air de référence)/(rendement de l'échangeur) permettant de déterminer le rendement nominal de l'échangeur sont :
 ― soit issus du tableau 1 ;
 ― soit déterminés à partir de valeurs certifiées par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN 45011 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 308 ; les trois débits d'air auxquels auront été réalisés les essais devront alors respectivement prendre des valeurs comprises entre 80 et 100 m³/h, 100 et 200 m³/h, 200 et 300 m³/h.
 Le calcul de la puissance des ventilateurs s'effectue de la façon suivante :
Pvent = 0,337 × Dair
avec :
 Dair : débit d'air de référence.
3.2. Modélisation du système de chauffage
 Le système de génération de chauffage est modélisé comme suit :
 ― une pompe à chaleur (air extérieur/air recyclé) sans perte de distribution et avec une gestion en fonction de la température intérieure ;
 ― une régulation en tout ou rien.
 Le système d'émission de chauffage est modélisé comme suit :
 ― des émetteurs avec une variation spatiale de classe B et une variation temporelle avec les valeurs par défaut (régulations ne permettant pas un arrêt total de l'émission) ;
 ― une programmation correspondante à une horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance.
 Le système base + appoint de l'annexe B des règles Th-C-E est utilisé.
 Les valeurs de COP et de puissance du système de chauffage sont obtenues par interpolation linéaire entre deux colonnes du tableau 2 suivant en fonction du débit d'air de référence :
Tableau 2 : valeurs de COP et de puissance du système de chauffage
7/20 °C
― 7/20 °C
Débits d'air de référence (en m³/h)
92
179
235
92
179
235
COP
2,69
3,32
3,55
2,39
2,79
2,88
Puissance (en kW)
P = 2/3 * 0,86
P = 2/3 * 1,03
P = 2/3 * 1,1
P = 2/3 * 0,55
P = 2/3 * 0,67
P = 2/3 * 0,72
 Les valeurs de COP sont considérées déclarées au sens de la méthode de calcul Th-C-E. La valeur de calcul est égale à 0,8* valeur déclarée.
 Les six trinômes (débit d'air de référence)/(COP)/(Puissance) permettant de déterminer les valeurs de COP et de puissance du système de chauffage sont :
 ― soit issus du tableau 2 ;
 ― soit déterminés à partir de valeurs mesurées sur la base de la norme NF EN 14511 ; les trois débits d'air auxquels auront été réalisés les essais devront alors respectivement prendre des valeurs comprises entre 80 et 100 m³/h, 100 et 200 m³/h, 200 et 300 m³/h et, pour les valeurs prises dans chaque intervalle, être identiques à ― 7/20 °C et 7/20 °C.
3.3. Modélisation du système de rafraîchissement
 Le système de génération de rafraîchissement est modélisé comme suit :
 ― une pompe à chaleur (air extérieur/air recyclé) sans perte de distribution et avec une gestion en fonction de la température intérieure ;
 ― une régulation tout ou rien.
 Le système d'émission de rafraîchissement est modélisé comme suit :
 ― des émetteurs avec une variation spatiale de classe C et une variation temporelle avec les valeurs par défaut (régulations ne permettant pas un arrêt total de l'émission) ;
 ― une programmation correspondante à une horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance.
 Les valeurs de EER et de puissance du système de rafraîchissement sont obtenues par interpolation linéaire entre deux colonnes du tableau 3 suivant en fonction du débit d'air de référence :
Tableau 3 : valeurs de COP et de puissance du système de rafraîchissement
35/25 °C
Débits d'air de référence (en m³/h)
92
179
235
EER
0,95
1,74
2,06
Puissance (en kW)
0,56
0,87
0,99
 Les valeurs d'EER sont considérées déclarées au sens de la méthode de calcul Th-C-E. La valeur de calcul est égale à 0,8* valeur déclarée.
 Les trois trinômes (débit d'air de référence)/(EER)/(Puissance) permettant de déterminer les valeurs de EER et de puissance du système de refroidissement sont :
 ― soit issus du tableau 3 ;
 ― soit déterminés à partir de valeurs mesurées sur la base de la norme NF EN 14511 ; les trois débits d'air auxquels auront été réalisés les essais devront alors respectivement prendre des valeurs comprises entre 80 et 100 m³/h, 100 et 200 m³/h, 200 et 300 m³/h.
3.4. Modélisation du système de production d'ECS
 Le système de génération d'ECS est modélisé par l'intermédiaire de l'arrêté du 13 mai 2011 susvisé en prenant en compte un système sur air extérieur. Les valeurs de COP à + 7° C du système de production d'ECS thermodynamique sont déterminées conformément à la norme NF EN 16147, pour une température de référence, WH ≥ 52,5 °C et obtenues par interpolation linéaire entre deux colonnes du tableau 4 suivant en fonction du débit d'air de référence :
Tableau 4 : valeurs de COP du système d'ECS thermodynamique
7 °C
Débits d'air de référence (en m³/h)
100
200
280
COP
2,14
2,25
2,30
 Les valeurs de COP du système de production d'ECS thermodynamique sont considérées par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. La valeur de calcul est égale à 0,9* valeur justifiée.
 Les trois binômes (débit d'air de référence)/(COP) permettant de déterminer les valeurs de COP du système de production d'eau chaude sanitaire sont :
 ― soit issus du tableau 4 ;
 ― soit déterminés à partir de valeurs justifiées par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN 16147 ; les trois débits d'air auxquels auront été réalisés les essais devront alors respectivement prendre des valeurs comprises entre 80 et 100 m³/h, 100 et 200 m³/h, 200 et 300 m³/h.
 La valeur de la puissance électrique du système d'ECS thermodynamique pour compenser les pertes de stockage, Pes, est :
 ― soit égale à 35,1 W ;
 ― soit déterminée à partir d'une valeur justifiée par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
 La valeur de Pes est considérée justifiée au sens de la méthode de calcul Th-C-E. La valeur de calcul est égale à 1,1* valeur justifiée.