A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME « TEMPÉRATION¢ T.ZEN 400/4000 » DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012
1. Définition du système Températion¢ T.Zen 400/4000
 Au sens du présent arrêté, le système Températion¢ T.Zen 400/4000 est basé sur le principe du double flux thermodynamique boosté par une augmentation ponctuelle du débit d'air neuf et recyclé en fonction des besoins de l'habitat et de l'optimisation du bilan énergétique. Ce système assure simultanément la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire.
 Les fonctions assurées par ce système sont les suivantes :
 ― renouvellement d'air entièrement autorégulé ;
 ― filtration de l'air neuf ;
 ― récupération statique sur l'air extrait éventuellement complétée d'une récupération thermodynamique (pompe à chaleur sur l'air extrait) ;
 ― rafraîchissement de l'air insufflé en été par le même système thermodynamique (système réversible) complété d'un échangeur statique et d'un by-pass ;
 ― production d'eau chaude sanitaire.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées qui respectent les conditions suivantes :
 L'appoint de chauffage est réalisé à partir d'énergie électrique ou bois.
 Si l'appoint est un poêle à bois, la solution est limitée aux maisons de 100 m² de surface habitable et, l'utilisation du bois énergie ne l'étant pas au titre d'énergie principale de chauffage utilisée pour la production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, le coefficient McGES est égal à 0.
 Le calcul des besoins est réalisé avec une matrice de 6 kW. Cette valeur correspond à 2,5 kW de puissance thermique provenant de la centrale et 3,5 kW de l'appoint.
 L'indicateur de sous-dimensionnement ne doit pas indiquer un sous-dimensionnement long au sens des règles Th-BCE, l'installation est alors sous-dimensionnée. Le système T.Zen 400/4000 ne convient pas pour ce projet.
 La régulation est effectuée sur la pièce la plus déperditive de manière à privilégier le fonctionnement de la pompe à chaleur.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 Un calcul initial est réalisé selon les règles Th-BCE, en modélisant le système Températion¢ T.Zen 400/4000 avec les critères définis ci-après.
 Ce calcul initial permet d'obtenir les besoins de chauffage, Bch, de rafraîchissement, Bfr, et d'eau chaude sanitaire, Becs, exprimés en kWh/(m².an), les consommations d'éclairage et d'auxiliaires du projet exprimées en kWhEP/(m².an). Par convention, on considère que les besoins sont égaux aux consommations en énergie finale issues de ce premier calcul.
 Le Cep du projet est obtenu à partir des besoins de chauffage, de rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire, en les multipliant par la performance globale annuelle du système représentée par les trois coefficients : chauffage, rafraîchissement, et ecs. Le calcul de ces coefficients est détaillé ci-après.
 Le calcul du coefficient Cep du système T.Zen 400/4000 est défini selon la formule suivante :
Cep = chauffage × Bch + rafraîchissement × Bfr × ecs × Becs + Cepéclairage +
Cepauxiliaires ― Pep (en kWhep/[m².an])
où :
 Cepéclairage : consommation d'éclairage en énergie primaire (kWhep/[m².an]) ;
 Cepauxiliaires : consommation des auxiliaires en énergie primaire (kWhep/[m².an]) ;
 Pep : production d'électricité à demeure en énergie primaire (kWhep/[m².an]).
 Par ailleurs, la méthode de calcul permet d'obtenir les coefficients Aepenr liés au système. Ces derniers sont à ajouter au coefficient résultant du calcul initial.
 Il est supposé dans cette présente méthode que les modes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont dissociés.
3.1. Modélisation du système Températion¢ T.Zen 400/4000
dans la méthode de calcul Th-CE
 Ce système est modélisé comme suit dans la méthode de calcul Th-BCE :
 Un système de ventilation double flux avec un rendement nominal de 60 % non certifié et la consommation des auxiliaires de ventilation ;
 Un système de chauffage par une pompe à chaleur sans perte de distribution et par des émetteurs décrits ci-dessous, avec une programmation correspondante à une horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance ;
 ― génération :
  ― sans priorité (un seul générateur) ;
  ― fonctionnement à la température moyenne de distribution des réseaux ;
  ― raccordement permanent ;
 ― générateur :
  ― système : PAC à compression électrique, type air extrait/air neuf ;
Performances
COP
TAMONT
(air extrait)
5
10
15
20
25
Taval (air neuf)
― 15
1
1
1
1
1
― 7
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1 
PUISSANCE ABSORBÉE
TAMONT
(air extrait)
5
10
15
20
25
Taval (air neuf)
― 15
6
6
6
6
6
― 7
6
6
6
6
6
2
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
20
6
6
6
6
6 
JUSTIFICATION
TAMONT
(air extrait)
5
10
15
20
25
Taval (air neuf)
― 15
1
1
1
1
1
― 7
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1 
  ― pas de limite par rapport aux températures de source ;
 ― charge partielle :
  ― fonctionnement continu ou marche/arrêt ;
  ― valeurs certifiées ;
  ― taux de charge minimal en fonctionnement continu : 0 ;
  ― correction de performance à charge minimale : 1 ;
  ― fraction des auxiliaires : 0 ;
 ― émetteur :
  ― saisie de 2 émetteurs ;
  ― Ratt = 0,95 pour la centrale et Ratt = 0,05 pour l'appoint ;
  ― dans le cas de surface habitable > 100 m², les classes de variation temporelle sont pénalisées de 0,5 K ;
 Un système de rafraîchissement par une pompe à chaleur sans perte de distribution, si le système assure le refroidissement, celui-ci est intégré dans la même génération que le chauffage, dans le même générateur et la même émission ;
  ― matrices :
EER
TAMONT
(air extrait)
22
27
32
37
Taval (air neuf)
5
1
1
1
1
15
1
1
1
1
25
1
1
1
1
35
1
1
1
1
45
1
1
1
1 
PUISSANCE ABSORBÉE
TAMONT
(air extrait)
22
27
32
37
Taval (air neuf)
5
3
3
3
3
15
3
3
3
3
25
3
3
3
3
35
3
3
3
3
45
3
3
3
3 
JUSTIFICATION
TAMONT
(air extrait)
22
27
32
37
Taval (air neuf)
5
1
1
1
1
15
1
1
1
1
25
1
1
1
1
35
1
1
1
1
45
1
1
1
1
  ― pas de limite par rapport aux températures de source ;
 ― charge partielle :
  ― fonctionnement continu ou marche/arrêt ;
  ― valeurs certifiées ;
  ― taux de charge minimal en fonctionnement continu : 0 ;
  ― correction de performance à charge minimale : 1 ;
  ― fraction des auxiliaires : 0 ;
 Emetteur : 1 seul émetteur, intégré dans l'émission du mode chauffage.
 Un système de production d'eau chaude sanitaire par ballon de stockage électrique.
 ― production stockage avec base électrique effet Joule :
 ― hystérésis : 1K.
 ― hauteur de l'échangeur : 0 ;
 ― zone de régulation : 1 ;
 ― puissance de la source : 2,5 kW.
3.2. Détermination de la performance du système
Températion¢ T.Zen 400/4000
 Dans cette présente méthode, il est proposé de réaliser un calcul en fonction de la température extérieure puis d'intégrer les résultats en fonction de l'occurrence des températures extérieures.
3.2.1. Calcul des puissances de chauffage, de rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire nécessaires pour chaque température extérieure
3.2.1.1. Calcul de la puissance de chauffage nécessaire
pour chaque température extérieure par logement
 Dans la présente méthode, la température extérieure de non-chauffage est fixée à 14 °C.
 Pour une température extérieure Te, la puissance de chauffage est définie selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Bch : besoins de chauffage issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]) ;
 Te : température extérieure (°C) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements ;
 Nb Degrés.Heure Chaud : somme des degrés.heure en chauffage base 14 (°C.h/an), calculée selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te, défini au tableau 2 (en heures).
3.2.1.2. Calcul de la puissance de rafraîchissement nécessaire
pour chaque température extérieure par logement
 Dans la présente méthode, la température extérieure de non-rafraîchissement est fixée à 20 °C.
 Pour une température extérieure Te, la puissance de rafraîchissement est définie selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Bfr : besoins de rafraîchissement issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]) ;
 Te : température extérieure (°C) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements ;
 Nb Degrés.Heure Froid : somme des degrés.heure en rafraîchissement base 20 (en °C.h/an), calculée selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te défini au tableau 2 (en heures).
3.2.1.3. Calcul de la puissance d'eau chaude sanitaire nécessaire
pour chaque température extérieure par logement
 La puissance nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire est déterminée à partir d'une puissance moyenne sur l'année, tout en tenant compte d'une température de référence à 52,5 °C de la norme NF EN 16147 au niveau de la détermination des performances du système T.Zen 400/4000 (cf. paragraphe 3.2.5).
 Ainsi la puissance d'eau chaude sanitaire est définie selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Becs : besoins d'eau chaude sanitaire issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements.
3.2.2. Calcul du nombre d'occurrence des températures par zone climatique
Tableau 1. ― Nombre d'occurrences des températures extérieures par zone climatique (en heures), NH (Te)
T° EXT
H1 a
H1 b
H1 c
H2 a
H2 b
H2 c
H2 d
H3
  ― 7
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
  ― 6
    0
    7
    4
    0
    0
    0
    0
    0
  ― 5
    0
   17
    2
    0
    0
    0
    1
    0
  ― 4
    0
   36
    4
    0
    1
    0
   25
    0
  ― 3
   11
   42
   18
    0
    6
    6
   48
    0
  ― 2
   19
   71
   37
    7
   26
   18
   69
    0
  ― 1
   48
  163
   92
   41
   56
   71
   49
    0
    0
  105
  184
  147
   93
   66
   93
   72
   0
   1
  159
  266
  177
  167
   97
  120
  112
    0
    2
  176
  363
  243
  201
  140
  174
  152
    0
    3
  237
  318
  283
  193
  136
  186
  191
    6
    4
  301
  265
  317
  220
  173
  203
  243
   33
    5
  337
  302
  317
  235
  234
  276
  280
  153
    6
  373
  273
  289
  338
  245
  338
  297
  282
    7
  441
  353
  395
  391
  352
  409
  296
  407
    8
  490
  426
  396
  533
  484
  498
  333
  474
    9
  641
  477
  462
  578
  462
  392
  304
  375
   10
  456
  377
  332
  601
  519
  479
  335
  376
   11
  525
  432
  459
  640
  642
  416
  367
  430
   12
  540
  382
  450
  593
  579
  415
  424
  464
   13
  435
  392
  399
  474
  478
  460
  404
  479
   14
  417
  422
  382
  459
  439
  457
  380
  450
   15
  429
  361
  363
  472
  491
  430
  351
  427
   16
  397
  370
  369
  428
  526
  386
  379
  367
   17
  379
  370
  362
  363
  420
  412
  392
  327
   18
  337
  318
  368
  361
  316
  378
  384
  355
   19
  313
  327
  356
  244
  326
  380
  395
  413
   20
  269
  275
  299
  210
  349
  292
  318
  409
   21
  207
  251
  241
  158
  251
  255
  334
  392
   22
  174
  202
  197
  149
  214
  213
  265
  401
   23
  141
  168
  184
  112
  180
  226
  250
  381
   24
  111
  127
  137
  102
  135
  175
  213
  364
   25
   86
   90
  128
   86
  108
  140
  202
  334
   26
   61
   71
  117
   71
   90
  110
  170
  241
   27
   32
   62
  107
   57
   74
   74
  123
  172
   28
   28
   50
   86
   44
   34
   71
  104
  134
   29
   28
   29
   88
   40
   28
   56
   97
   77
   30
   29
   45
   48
   42
   33
   51
   91
   29
   31
   22
   37
   32
   32
   28
   26
   97
    8
   32
    4
   27
   24
   11
   11
   22
   68
    0
   33
    2
   11
   25
   10
    5
   23
   61
    0
   34
    0
    1
   16
    2
    6
   14
   53
    0
   35
    0
    0
    6
    2
    0
    7
   21
    0
   36
    0
    0
    0
    0
    0
    4
    5
    0
   37
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    5
    0
   38
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
Total
8 760
8 760
8 760
8 760
8 760
8 760
8 760
8 760 
3.2.3. Calcul de la consommation du chauffage du système
T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure
3.2.3.1. Calcul de la puissance utile de chauffage
pour chaque température extérieure suivante : ― 5 °C, 5 °C et 12 °C
 Pour chaque mode et allure de fonctionnement (normale ou boost) et fréquence de rotation, F (Hz), le calcul de la puissance de chauffage du système T.Zen 400/4000 en fonction de la température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 ach(F), bch(F) et cch(F) : coefficients dépendant de la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 et définis dans le tableau 3 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
FRÉQUENCE DE ROTATION F
(en Hz)
ach(F)
bch(F)
cch(F)
Mode sans recyclage et sans eau
 20
0,078
 5,026
  937,745
Tair extrait = 20 °C
Normale
 30
0,092
 6,014
1 223,2  
Qair = 160 m³/h
 40
0,107
 6,693
1 452,45 
Mode avec recyclage et sans eau
Boost
 40
0,153
24,186
1 518,1  
Tair extrait = 20 °C
Boost
 60
0,194
29,929
1 976    
Qair = 400 m³/h
 80
0,235
34,186
2 341,6  
100
0,25 
37,636
2 647,15  
Tableau 2. ― Valeurs des coefficients ach(F), bch(F) et cch(F)
 Le calcul de la puissance de chauffage maximale du système T.Zen 400/4000 est définie en fonction de l'allure du système et de la température extérieure Te, selon la formule suivante :
 Allure normale :
Pch_max_normale_T.Zen (Te) = Min (Pch_T.Zen [Te, 40Hz] ; Pch [Te]) (en W)
 Allure boost :
Pch_max_boost_T.Zen (Te) = Min (Pch_T.Zen [Te, 100Hz] ; Pch [Te]) (en W)
 Pour un mode de fonctionnement à une température extérieure Te, le calcul de l'évolution de la puissance utile de chauffage du système T.Zen 400/4000 en fonction de la fréquence de rotation F et de l'allure est défini selon la formule suivante :
Pch_utile_T.Zen (Te, F) = ach (Te) × F² + bch (Te) × F + cch (Te) (en W)
où :
 F : fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 (Hz) ;
 ach(Te), bch(Te) et cch(Te) : coefficients dépendant de la température extérieure et définis dans le tableau 4 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Te
ach(F)
bch(F)
cch(F)
Mode sans recyclage et sans eau
― 5 °C
― 0,272 5
41,705
189,5  
Tair extrait = 20 °C
Normale
  5 °C
― 0,289  
43,53 
209,8  
Qair = 160 m³/h
 12 °C
― 0,298 5
44,855
231,6  
Mode avec recyclage et sans eau
― 5 °C
― 0,088  
30,071
341,085
Tair extrait = 20 °C
Boost
  5 °C
― 0,103  
34,305
436,85 
Qair = 400 m³/h
 12 °C
― 0,115  
37,735
506,355 
Tableau 3. ― Valeurs des coefficients ach(Te), bch(Te) et cch(Te)
 En fonction de la puissance de chauffage nécessaire pour le bâtiment, le calcul de la fréquence de rotation Fch du système T.Zen 400/4000 en mode chauffage est défini en fonction de l'allure du système et de la température extérieure Te selon la formule suivante :
 Si Pch (Te) ≤ Pch_max_normale_T.Zen (TE)
Fch (TE) = Fch_normale(TE) = Min(F1 ; F2) (en Hz)
où :
 F1 et F2 : fréquences définies selon les deux formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 ach(Te), bch(Te) et cch(Te) : coefficients définis dans le tableau 4 et correspondant à l'allure normale ;
 Δ : coefficient défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

 Si Pch (Te) > Pch_max_normale_T.Zen(Te) Fch (Te) = Fch-boost(Te) = Min (F1 ; F2) (en Hz)
où :
 F1 et F2 : fréquences définies selon les deux formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 ach(Te), bch(Te) et cch(Te) : coefficients définis dans le tableau 4 et correspondant à l'allure boost ;
 Δ : coefficient défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

 Le calcul de la puissance utile de chauffage pour le bâtiment à une température extérieure Te est donc défini selon la formule suivante :
Pch_utile (Te) = ach (Te)
× Fch (Te)² + bch (Te) × Fch (Te) + cch(Te) (en W)
où :
 Fch (Te) : la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 en mode chauffage à la température extérieure Te ;
 ach(Te), bch(Te) et cch(Te) : coefficients définis dans le tableau 4 et correspondants à :
 L'allure normale si Pch (Te) ≤ Pch_max_normale_T.Zen(Te) ;
 L'allure boost si Pch (Te) > Pch_max_normale-T.Zen (Te).
3.2.3.2. Calcul de la puissance absorbée en mode chauffage pour chaque température extérieure suivante : ― 5 °C, 5 °C et 12 °C
 Pour chaque mode et allure de fonctionnement (normale ou boost) et fréquence de rotation F (Hz), le calcul de la puissance absorbée en mode chauffage du système T.Zen 400/4000 en fonction de la température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Pabs_ch_T.Zen(Te, F) = aabs-ch (F) × Te² + babs-ch
(F) × Te + cabs-ch(F) (en W)
où :
 aabs-ch(F), babs-ch(F) et cabs-ch(F) : coefficients dépendant de la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 et définis dans le tableau 5 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
FRÉQUENCE DE ROTATION F
(en Hz)
aabs-ch(F)
babs-ch(F)
cabs-ch(F)
Mode sans recyclage et sans eau
20
0,016
3,365
  204,035
Tair extrait = 20 °C
Normale
30
0,037
5,057
  340,95
Qair = 160 m³/h
40
0,060
6,653
  475,74
Mode avec recyclage et sans eau
40
0,042
6,456
  521,315
Tair extrait = 20 °C
Boost
60
0,105
11,175
  757,075
Qair = 400 m³/h
80
0,185
15,828
  980,365
100
0,269
20,431
1 190,405
Tableau 4. ― Valeurs des coefficients aabs-ch(F), babs-ch(F) et cabs-ch
Pmaxichauffage = Pch_T.Zen (― 5 °C, 100 Hz) ― Pecs (en W)
avec :
 Pmaxi chauffage : puissance maximale de chauffage (en W) ;
 Pch_T.Zen (― 5 °C ; 100 Hz) : puissance fournie à ― 5 °C et 100 Hz en mode chauffage (en W)
 Pecs : puissance fournie à l'eau chaude sanitaire (en W).
 Pour un mode de fonctionnement à une température extérieure, Te, le calcul de l'évolution de la puissance absorbée utile en mode chauffage du système T.Zen 400/4000 en fonction de la fréquence de rotation F et de l'allure est défini selon la formule suivante :
Pabs_utile_ch_T.Zen (Te, F) =  aabs-ch(Te) × F² + babs-ch(Te) × F + cabs-ch(Te) (en W)
où :
 F : fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 (Hz) ;
 aabs-ch(Te), babs-ch(Te) et cabs-ch(Te) : coefficients dépendant de la température extérieure et définis dans le tableau 6 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
TEMPÉRATURE
extérieure Te
aabs-ch(Te)
babs-ch(Te)
cabs-ch(Te)
Mode sans recyclage et sans eau
― 5 °C
― 0,008
13,3
― 75,2
Tair extrait = 20 °C
Normale
5 °C
― 0,013
15,24
― 78,3
Qair = 160 m³/h
12 °C
― 0,0145
16,745
― 82,4
Mode avec recyclage et sans eau
― 5 °C
― 0,015
12,237
25,17
Tair extrait = 20 °C
Boost
5 °C
― 0,016
14,660
― 6,055
Qair = 400 m³/h
12 °C
― 0,015
16,595
― 35,05
Tableau 5. ― Valeurs des coefficients aabs-ch(Te), babs-ch(Te) et cabs-ch(Te)
 Le calcul de la puissance absorbée en mode chauffage pour le bâtiment à une température extérieure Te est donc défini selon la formule suivante :
 Pabs_ch(Te) = aabs-ch(Te) × Fch(Te)² + babs-ch(Te) × Fch(Te) + cabs-ch(Te) (en W)
où :
 Fch (Te) : la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 en mode chauffage à une température extérieure donnée Te ;
 aabs-ch(Te), babs-ch(Te) et cabs-ch(Te) : coefficients définis dans le tableau 5 et correspondants à :
 ― l'allure normale si Pch(Te) ≤ Pch_max_normale_T.Zen(Te) ;
 ― l'allure boost si Pch(Te) > Pch_max_normale_T.Zen (Te).
3.2.3.3. Calcul du coefficient de performance
en mode chauffage du système T.Zen 400/4000
 Le calcul du coefficient de performance du système T.Zen 400/4000, COPch (Te) en mode chauffage, pour une température extérieure Te parmi les trois suivantes : ― 5 °C, 5 °C et 12 °C, est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Pch-utile(Te) : puissance de chauffage utile pour le bâtiment à une température extérieure donnée Te ;
 Pabs-ch(Te) : puissance absorbée en mode chauffage à une température extérieure donnée Te ;
 A partir des trois valeurs suivantes du coefficient de performance, COPch (-5 °C), COPch (5 °C) et COPch (12 °C), on en déduit le coefficient de performance du système T.Zen 400, COPch (Te) en mode chauffage pour une température extérieure, Te, qui peut s'exprimer sous la forme suivante :
 COPch(Te) = (ach × Te² + bch × Te + cch) × 0,9
où :
 ach, bch et cch : coefficients résultant d'une régression polynomiale à partir des points COPch(-5 °C), COPch(5 °C) et COPch(12 °C)
3.2.3.4. Calcul de la consommation de chauffage du système
T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te
 Le calcul de la consommation de chauffage du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te, défini au tableau 2 (en heures) ;
 COPch(Te) : coefficient de performance du système T.Zen 400/4000 pour une température extérieure Te ;
 Pch(Te) : puissance de chauffage nécessaire pour chaque température extérieure Te (W)
 Pmaxi chauffage : puissance maximale de chauffage (en W).
 Le calcul de la consommation de chauffage de l'appoint du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te, défini au tableau 2 (en heures) ;
 Pch(Te) : puissance de chauffage nécessaire pour chaque température extérieure, Te (W) ;
 Pmaxi chauffage : puissance maximale de chauffage (en W) ;
 nappoint : rendement de l'appoint de chauffage : 1 si électrique ; 0,7 si bois.
3.2.4. Calcul de la consommation du rafraîchissement
du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure
3.2.4.1. Calcul de la puissance utile de rafraîchissement
pour chaque température extérieure suivante : 20 °C, 25 °C et 35 °C
 Pour chaque mode et allure de fonctionnement (normale ou boost) et fréquence de rotation F (Hz), le calcul de la puissance de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en fonction de la température extérieure, Te, est définie selon la formule suivante :
Pfr_T.Zen(Te, F) = afr(F) × Te² + bfr(F) × Te + cfr(F) (en W)
où :
 afr(F), bfr(F) et cfr(F) : coefficients dépendant de la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 et définis dans le tableau 7 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
FRÉQUENCE DE ROTATION
F(en Hz)
afr(F)
bfr(F)
cfr(F)
Mode sans recyclage et sans eau
 20
― 0,263
   31,477
   56,8  
Tair extrait = 20 °C
Normale
 30
  5,279
― 313,046
5 590,625
Qair = 160 m³/h
 40
― 0,058
   17,992
  725,75 
Mode avec recyclage et sans eau
 40
― 0,183
   12,117
1 330,5  
Tair extrait = 20 °C
Boost
 60
― 0,092
    3,558
1 882,75 
Qair = 400 m³/h
 80
― 0,05 
  ― 1,15 
2 238,5  
100
― 0,133
    1,267
2 422    
Tableau 6. ― Valeurs des coefficients afr(F), bfr(F) et cfr(F)
 Le calcul de la puissance de rafraîchissement maximale du système T.Zen 400/4000 est définie en fonction de l'allure du système et de la température extérieure Te selon la formule suivante :
 Allure normale :
Pfr_max_normale_T.Zen(Te) = Min (Pfr_T.Zen[Te, 40 Hz] ; Pfr[Te]) (en W)
 Allure boost :
Pfr_max_boost_T.Zen(Te) = Min (Pfr_T.Zen[Te, 100 Hz] ; Pfr[Te]) (en W)
 Pour un mode de fonctionnement à une température extérieure Te, le calcul de l'évolution de la puissance utile de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en fonction de la fréquence de rotation F et de l'allure est défini selon la formule suivante :
Pfr_utile_T.Zen(Te, F) = afr(Te) × F² + bfr(Te) × F + cfr(Te) (en W)
où :
 F : fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 (Hz) ;
 afr(Te), bfr(Te) et cfr(Te) : coefficients dépendant de la température extérieure et définis dans le tableau 8 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Te
afr(Te)
bfr(Te)
cfr(Te)
Mode sans recyclage et sans eau
20 °C
― 6,198
395,915
― 4 858,3  
Tair extrait = 20 °C
Normale
25 °C
― 1,549
115,94 
― 1 020,1  
Qair = 160 m³/h
35 °C
― 0,411
 47,035
     59,4  
Mode avec recyclage et sans eau
20 °C
― 0,137
 33,997
    361,905
Tair extrait = 20 °C
Boost
25 °C
― 0,127
 31,926
    448,54 
Qair = 400 m³/h
35 °C
― 0,124
 30,218
    522,65 
Tableau 7. ― Valeurs des coefficients afr(Te), bfr(Te) et cfr(Te)
 En fonction de la puissance de rafraîchissement nécessaire pour le bâtiment, le calcul de la fréquence de rotation, Ffr, du système T.Zen 400/4000 en mode rafraîchissement est défini en fonction de l'allure du système et de la température extérieure Te selon la formule suivante :
 Si Pfr (Te) ≤ Pfr_max_normale_T.Zen(Te)
Ffr (Te) = Ffr_normale (Te) = Min (F1 ; F2) (en Hz)
où :
 F1 et F2 : fréquences définies selon les deux formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 afr(Te), bfr(Te) et cfr(Te) : coefficients définis dans le tableau 8 et correspondant à l'allure normale ;
  : coefficient défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

Si Pfr (Te) > Pfr_max_normale_T.Zen (Te)
Ffr (Te) = Ffr_boost(Te) = Min (F1 ; F2) (en Hz)
où :
 F1 et F2 : fréquences définies selon les deux formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 afr(Te), bfr(Te) et cfr(Te) : coefficients définis dans le tableau 8 et correspondant à l'allure boost ;
  : coefficient défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

 Le calcul de la puissance utile de rafraîchissement pour le bâtiment à une température extérieure Te est donc défini selon la formule suivante :
Pfr_utile (Te) = afr(Te) × Ffr(Te)² + bfr(Te) × Ffr(Te) + cfr(Te) (en W)
où :
 Ffr (Te) : la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 en mode rafraîchissement à la température extérieure Te ;
 afr(Te), bfr(Te) et cfr(Te) : coefficients définis dans le tableau 8 et correspondant à :
 ― l'allure normale si Pfr (Te) ≤ Pfr_max_normale_T.Zen (Te) ;
 ― l'allure boost si Pfr (Te) > Pfr_max_normale_T.Zen (Te).
3.2.4.2. Calcul de la puissance absorbée en mode rafraîchissement pour chaque température extérieure suivante : 20 °C, 25 °C et 35 °C
 Pour chaque mode et allure de fonctionnement (normale ou boost) et fréquence de rotation F (Hz), le calcul de la puissance absorbée en mode rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en fonction de la température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Pabs_fr_T.Zen (Te, F) = aabs ― fr(F) × 
Te² + babs-fr(F) × Te + cabs-fr(F) (en W)
où :
 aabs-fr(F), babs-fr(F) et cabs-fr(F) : coefficients dépendant de la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 et définis dans le tableau 9 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
FRÉQUENCE DE ROTATION
F(en Hz)
aabs-fr(F)
babs-fr(F)
cabs-fr(F)
Mode sans recyclage et sans eau
 20
0,165
― 9,405
  442,75 
Tair extrait = 20 °C
Normale
 30
0,06 
  0,58 
  408,3  
Qair = 160 m³/h
 40
0,054
  3,679
  492,075
Mode avec recyclage et sans eau
 40
0,151
― 3,064
  677,675
Tair extrait = 20 °C
Boost
 60
0,068
  6,153
  821,475
Qair = 400 m³/h
 80
0,088
  8,513
1 067,375
100
0,102
 11,772
1 276,75 
Tableau 8. ― Valeurs des coefficients aabs-fr(F), babs-fr(F) et cabs-fr(F)
 Pour un mode de fonctionnement à une température extérieure Te le calcul de l'évolution de la puissance absorbée utile en mode rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en fonction de la fréquence de rotation, F et de l'allure est défini selon la formule suivante :
Pabs_utile_fr_T.Zen (Te, F) = aabs-fr(Te)
× F² + babs-fr(Te) × F + cabs-fr(Te) (en W)
où :
 F : fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 (Hz) ;
 aabs-fr(Te), babs-fr(Te) et cabs-fr(Te) : coefficients dépendant de la température extérieure et définis dans le tableau 10 suivant :
DESCRIPTION
ALLURE
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Te
aabs-fr(Te)
babs-fr(Te)
cabs-fr(Te)
Mode sans recyclage et sans eau
20 °C
  0,101
 7,27 
 134,9  
Tair extrait = 20 °C
Normale
25 °C
  0,041
12,925
  36,1  
Qair = 160 m³/h
35 °C
― 0,007
18,965
― 61    
Mode avec recyclage et sans eau
20 °C
― 0,009
15,917
  53,155
Tair extrait = 20 °C
Boost
25 °C
― 0,014
17,645
  11,345
Qair = 400 m³/h
35 °C
― 0,015
19,693
 ― 9,055
Tableau 9. ― Valeurs des coefficients aabs ― fr(Te), babs ― fr(Te) et cabs ― fr(Te)
 Le calcul de la puissance absorbée en mode rafraîchissement pour le bâtiment à une température extérieure Te est donc défini selon la formule suivante :
Pabs_fr(Te) = aabs-fr(Te) × Ffr(Te)²
+ babs-fr(Te) × Ffr(Te) + cabs-fr(Te) (en W)
où :
 Ffr (Te) : la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 en mode rafraîchissement à une température extérieure donnée, Te ;
 aabs-fr(Te), babs-fr(Te) et cabs-fr(Te) : coefficients définis dans le tableau 10 et correspondants à :
 ― l'allure normale si Pfr (Te) ≤ Pfr_max_normale_T.Zen (Te) ;
 ― l'allure boost si Pfr (Te) > Pfr_max_normale_T.Zen (Te).
3.2.4.3. Calcul du coefficient de performance
en mode rafraîchissement du système T.Zen 400/4000
 Le calcul du coefficient de performance du système T.Zen 400/4000, EERfr (Te) en mode rafraîchissement, pour une température extérieure Te parmi les trois suivantes, 20 °C, 25 °C et 35 °C, est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Pfr_utile (Te) : puissance de rafraîchissement utile pour le bâtiment à une température extérieure donnée, Te ;
 Pabs_fr : puissance absorbée en mode rafraîchissement à une température extérieure donnée Te.
 A partir des trois valeurs suivantes du coefficient de performance, EERfr (20 °C), EERfr (25 °C) et EERfr (35 °C), on en déduit le coefficient de performance du système T.Zen 400, EERfr (Te) en mode rafraîchissement, pour une température extérieure Te qui peut s'exprimer sous la forme suivante :
EERfr (Te) = (afr × Te² + bfr × Te + cfr) × αsurv × 0.9
où :
 afr, bfr et cfr : coefficients résultant d'une régression polynomiale à partir des points EERfr(20 °C) EERfr(25 °C) et EERfr(35 °C)
 αsurv : coefficient de surventilation nocturne.
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
αsurv
1,55
1,57
1,17
1,27
1,33
1,22
1,14
1,11
3.2.4.4. Calcul de la consommation de rafraîchissement
du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te
 Le calcul de la consommation de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te, défini au tableau 2 (en heures) ;
 EERfr(Te) : coefficient de performance du système T.Zen 400/4000 pour une température extérieure Te ;
 Pfr(Te) : puissance de rafraîchissement nécessaire pour chaque température extérieure Te (W) ;
 Pfr_T.Zen (35 °C, 100 Hz) : puissance de rafraîchissement maximale du système T.Zen 400/4000 à 100 Hz et à 35 °C (W).
3.2.5. Calcul de la consommation de l'eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure
3.2.5.1. Calcul de la puissance utile d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure suivante : 10 °C, 20 °C et 30 °C
 Pour chaque mode et allure de fonctionnement (normale ou boost) et fréquence de rotation, F (Hz), le calcul de la puissance d'eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000 en fonction de la température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Pecs_T.Zen (Te, F) = aecs(F) × Te² + becs(F) × Te + cecs(F) (en W)
où :
 aecs(F), becs(F) et cecs(F) : coefficients dépendant de la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 et définis dans le tableau 11 suivant :
Tableau 11. ― Valeurs des coefficients aecs(F), becs(F) et cecs(F)
DESCRIPTION
ALLURE
FRÉQUENCE DE ROTATION
F(en Hz)
aecs(F)
becs(F)
cecs(F)
Mode sans recyclage et sans eau
 20
― 0,044
 9,985
  849,73
Tair extrait = 20 °C
Normale
 30
― 0,035
12,616
1 143,33
Qair = 160 m³/h
 40
― 0,032
14,709
1 387,58
Mode avec recyclage et sans eau
 40
  0,098
27,811
1 387,5 
Tair extrait = 20 °C
Boost
 60
  0,129
35,087
1 855,18
Qair = 400 m³/h
 80
  0,141
41,088
2 239,65
100
  0,133
46,733
2 561,42
 Le calcul de la puissance d'eau chaude sanitaire maximale du système T.Zen 400/4000 est définie, en fonction de l'allure du système et de la température extérieure Te selon la formule suivante :
 Allure normale :
Pecs_max_normale_T.Zen(Te) = Min (Pecs_T.Zen[Te, 40 Hz] ; Pecs[Te]) (en W)
 Allure boost :
Pecs_max_boost_T.Zen(Te) = Min (Pecs_T.Zen[Te, 100 Hz] ; Pecs[Te]) (en W)
 Pour un mode de fonctionnement à une température extérieure Te le calcul de l'évolution de la puissance utile d'eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000 en fonction de la fréquence de rotation, F et de l'allure est défini selon la formule suivante :
Pecs_utile_T.Zen(Te, F) = aecs(Te) × F² + becs(Te) × F + cecs(Te) (en W)
 où :
 F : fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 (Hz)
 aecs(Te), becs(Te) et cecs(Te) : coefficients dépendant de la température extérieure et définis dans le tableau 12 suivant :
Tableau 12. ― Valeurs des coefficients aecs(Te), becs(Te) et cecs(Te)
DESCRIPTION
ALLURE
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Te
aecs(Te)
becs(Te)
cecs(Te)
Mode sans recyclage et sans eau
10 °C
― 0,277 
45,93 
137,4  
Tair extrait = 20 °C
Normale
20 °C
― 0,3145
50,715
143,4  
Qair = 160 m³/h
30 °C
― 0,358 
55,97 
133,7  
Mode avec recyclage et sans eau
10 °C
― 0,1329
41,486
212,645
Tair extrait = 20 °C
Boost
20 °C
― 0,156 
48,099
289,416
Qair = 400 m³/h
30 °C
― 0,181 
55,154
372,738 
 En fonction de la puissance d'eau chaude sanitaire nécessaire pour le bâtiment, le calcul de la fréquence de rotation Fecs du système T.Zen 400/4000 en mode eau chaude sanitaire est défini, en fonction de l'allure du système et de la température extérieure Te, selon la formule suivante :
 Si Pecs (Te) ≤ Pecs_max_normale_T.Zen(Te)
Fecs(Te) = Fecs_normale(Te) = Min(F1; F2) (en Hz)
où :
 F1 et F2 : fréquences définies selon les deux formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 aecs(Te), becs(Te) et cecs(Te) : coefficients définis dans le tableau 12 et correspondant à l'allure normale ;
 Δ : coefficient défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

 Si Pecs (Te) > Pecs_max_normale_T.Zen(Te)
 Fecs(Te) = Fecs_normale(Te) = Min(F1;F2) (en Hz)
où :
 F1 et F2 : fréquences définies selon les deux formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

 où :
 aecs(Te), becs(Te) et cecs(Te) : coefficients définis dans le tableau 12 et correspondant à l'allure boost ;
 Δ : coefficient défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

 Le calcul de la puissance utile d'eau chaude sanitaire pour le bâtiment à une température extérieure Te est donc défini selon la formule suivante :
Pecs_utile(Te) = aecs(Te) × Fecs(Te)² + becs(Te)
 × Fecs(Te) + cecs(Te) (en W)
où :
 Fecs (Te) : la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 en mode eau chaude sanitaire à la température extérieure Te ;
 aecs(Te), becs(Te) et cecs(Te) : coefficients définis dans le tableau 12 et correspondant à :
 ― l'allure normale si Pecs (Te) ≤ Pecs_max_normale_T.Zen(Te) ;
 ― l'allure boost si Pecs (Te) > Pecs_max_normale_T.Zen(Te).
3.2.5.2. Calcul de la puissance absorbée en mode eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure suivante : 10 °C, 20 °C et 30 °C
 Pour chaque mode et allure de fonctionnement (normale ou boost) et fréquence de rotation F (Hz), le calcul de la puissance absorbée en mode eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000 en fonction de la température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Pabs_ecs_T.Zen(Te, F) = aabs-ecs(F) × Te² + babs-ecs(F) × Te + cabs-ecs(F) (en W)
où :
 aabs-ecs(F), babs-ecs(F) et cabs-ecs(F) : coefficients dépendant de la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 et définis dans le tableau 13 suivant :
Tableau 13. ― Valeurs des coefficients aabs ― ecs(F), babs―ecs(F) et cabs―ecs(F)
DESCRIPTION
ALLURE
FRÉQUENCE DE ROTATION
F(en Hz)
aabs―ecs(F)
babs―ecs(F)
cabs―ecs(F)
Mode sans recyclage et sans eau
 20
― 0,011
 1,118
  297,528
Tair extrait = 20 °C
Normale
 30
― 0,012
 2,036
  420,43 
Qair = 160 m³/h
 40
― 0,003
 2,761
  535,684
Mode avec recyclage et sans eau
 40
― 0,023
 2,192
  390,583
Tair extrait = 20 °C
Boost
 60
― 0,014
 3,778
  515,334
Qair = 400 m³/h
 80
  0,001
 5,554
  634,872
100
  0,138
16,457
1 261,158 
 Pour un mode de fonctionnement à une température extérieure Te, le calcul de l'évolution de la puissance absorbée utile en mode eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000 en fonction de la fréquence de rotation F et de l'allure est défini selon la formule suivante :
Pabs_utile_ecs_T.Zen(Te, F) = aabs-ecs(Te) × F² + babs-ecs(Te) × F + cabs-ecs(Te) (en W)
où :
 F : fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 (Hz) ;
 aabs―ecs(Te), babs―ecs(Te) et cabs―ecs(Te) : coefficients dépendant de la température extérieure et définis dans le tableau 14 suivant :
Tableau 14. ― Valeurs des coefficients aabs―ecs(Te), babs―ecs(Te) et cabs―ecs(Te)
DESCRIPTION
ALLURE
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Te
aabs ― ecs(Te)
babs ― ecs(Te)
cabs ― ecs(Te)
Mode sans recyclage et sans eau
10 °C
― 0,043
15,35 
 17,8  
Tair extrait = 20 °C
Normale
20 °C
― 0,039
16,05 
 10    
Qair = 160 m³/h
30 °C
― 0,025
16,23 
  6,4  
Mode avec recyclage et sans eau
10 °C
― 0,019
15,117
115,654
Tair extrait = 20 °C
Boost
20 °C
― 0,016
17,181
 85,941
Qair = 400 m³/h
30 °C
― 0,008
19,083
 54,546 
 Le calcul de la puissance absorbée en mode eau chaude sanitaire pour le bâtiment à une température extérieure Te est donc défini selon la formule suivante :
 Pabs_ecs(Te) = aabs-ecs(Te) × Fecs(Te)² + babs-ecs(Te) × Fecs(Te) + cabs-ecs(Te) (en W)
où :
 Fecs (Te) : la fréquence de rotation du système T.Zen 400/4000 en mode eau chaude sanitaire à une température extérieure donnée, Te ;
 aabs―ecs(Te), babs―ecs(Te) et cabs ― ecs(Te) : coefficients définis dans le tableau 14 et correspondant à :
 ― l'allure normale si Pecs (Te) ≤ Pecs_max_normale_T.Zen(Te),
 ― l'allure boost si Pecs (Te) > Pecs_max_normale-T.Zen(Te)
3.2.5.3. Calcul du coefficient de performance en mode eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000
 Le calcul du coefficient de performance du système T.Zen 400/4000, COPecs (Te) en mode eau chaude sanitaire, pour une température extérieure Te parmi les trois suivantes 10 °C, 20 °C et 30 °C, est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Pecs-utile(Te) : puissance d'eau chaude sanitaire utile pour le bâtiment à une température extérieure donnée Te ;
 Pabs-ecs(Te) : puissance absorbée en mode eau chaude sanitaire à une température extérieure donnée Te ;
 A partir des trois valeurs suivantes du coefficient de performance, COPecs (10 °C), COPecs (20 °C) et COPecs (30 °C), on en déduit le coefficient de performance du système T.Zen 400, COPecs (Te) en mode eau chaude sanitaire pour une température extérieure Te qui peut s'exprimer sous la forme suivante :
COPecs(Te) = (aecs × Te² + becs × Te + cecs) × 0.9
où :
 aecs, becs et cecs : coefficients résultant d'une régression polynomiale à partir des points COPecs(10 °C), COPecs(20 °C) et COPecs(30 °C).
3.2.5.4. Calcul de la consommation d'eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000
pour chaque température extérieure, Te
 Le calcul de la consommation d'eau chaude sanitaire du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te, défini au tableau 2 (en heures) ;
 COPecs(Te) : coefficient de performance du système T.Zen 400/4000 pour une température extérieure Te ;
 Pecs : puissance d'eau chaude sanitaire nécessaire (W) ;
 Pecs_T.Zen (10 °C, 100 Hz) : puissance d'eau chaude sanitaire maximale du système T.Zen 400/4000 à 100 Hz et à 10 °C (W).
 Le calcul de la consommation d'eau chaude sanitaire de l'appoint du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 NH (Te) : nombre d'occurrence de la température Te, défini au tableau 2 (en heures) ;
 Pecs : puissance d'eau chaude sanitaire nécessaire (W) ;
 Pecs_T.Zen (10 °C, 100 Hz) : puissance d'eau chaude sanitaire maximale du système T.Zen 400/4000 à 100 Hz et à 10 °C (W).
3.2.6. Calcul de la consommation du chauffage, du rafraîchissement et de l'eau chaude sanitaire sur l'année
3.2.6.1. Calcul de la consommation annuelle de chauffage
 Le calcul de la consommation annuelle de chauffage liée à la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 en énergie finale est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cch_T.Zen(Te) : consommation de chauffage liée à la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te (kWh) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements.
 Le calcul de la consommation annuelle de chauffage liée à l'appoint en énergie finale est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cch_appoint_T.Zen(Te) : consommation de chauffage de l'appoint du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te (kWh) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements.
3.2.6.2. Calcul de la consommation annuelle de rafraîchissement
 Le calcul de la consommation annuelle de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en énergie finale est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cfr_T.Zen(Te) : consommation de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te (kWh) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements.
3.2.6.3. Calcul de la consommation annuelle d'eau chaude sanitaire
 Le calcul de la consommation annuelle d'eau chaude sanitaire liée à la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 en énergie finale est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cecs_T.Zen(Te) : consommation d'eau chaude sanitaire du système liée à la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure, Te (kWh) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements.
 Le calcul de la consommation annuelle d'eau chaude sanitaire liée à l'appoint en énergie finale est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cecs_appoint_T.Zen(Te) : consommation d'eau chaude sanitaire de l'appoint du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure Te (kWh) ;
 SHONRT : surface hors œuvre nette au sens de la RT (m²) ;
 NL : nombre de logements.
3.2.7. Calcul des coefficients de performance du système
TZEN 400/4000 chauffage, rafraîchissement, et ecs
3.2.7.1. Calcul du coefficient de performance chauffage
 Le calcul du coefficient de performance du système T.Zen 400/4000 en mode chauffage est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cch_T.Zen : consommation annuelle de chauffage de la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 en énergie finale ([kWh/(m².an]) ;
 Cch_appoint_T.Zen : consommation de chauffage de l'appoint du système T.Zen 400/4000 pour chaque température extérieure, Te (kWh) ;
 Coefep_appoint : 2,58 si appoint électrique, 1 si appoint bois ;
 Bch : besoins de chauffage issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]).
3.2.7.2. Calcul du coefficient de performance rafraîchissement
 Le calcul du coefficient de performance du système T.Zen 400/4000 en mode rafraîchissement est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cfr_T.Zen : consommation annuelle de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en énergie finale (kWh/[m².an]) ;
 Bfr : besoins de rafraîchissement issus du premier calcul sous Th-CE (kWh/[m².an]).
3.2.7.3. Calcul du coefficient de performance ecs
 Le calcul du coefficient de performance du système T.Zen 400/4000 en mode eau chaude sanitaire est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cecs_T.Zen : consommation annuelle d'eau chaude sanitaire de la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 en énergie finale (kWh/[m².an]) ;
 Cecs_appoint_T.Zen : consommation annuelle d'eau chaude sanitaire de l'appoint en énergie finale (kWh/[m².an]).
 Becs : besoins d'eau chaude sanitaire issus du premier calcul sous Th-CE (kWh/[m².an])
3.2.8. Calcul des coefficients Aepenr du système TZEN 400/4000
 Le calcul du coefficient Aepenr TH_ch du système T.Zen 400/4000 en mode chauffage est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cch_T.Zen : consommation annuelle de chauffage de la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 en énergie finale (kWh/[m².an]) ;
 Bch : besoins de chauffage issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]) ;
 Cch_appoint_T.Zen : consommation de chauffage de l'appoint du système T.Zen 400/4000 (kWh/[m².an]) ;
AepenrPE = Cch_appoint_T.Zen × RatEN Ren (en kWhep/[m².an])
où :
 Cch_appoint_T.Zen : consommation de chauffage de l'appoint du système T.Zen 400/4000 (kWh/[m².an]) ;
RatEN Ren : 1 si appoint bois, 0 sinon.
 Le calcul du coefficient Aepenr TH_fr du système T.Zen 400/4000 en mode rafraîchissement est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cfr_T.Zen : consommation annuelle de rafraîchissement du système T.Zen 400/4000 en énergie finale (kWh/([m².an]) ;
 Bfr : besoins de rafraîchissement issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]) ;
 Le calcul du coefficient AepenrTH_ecs du système T.Zen 400/4000 en mode eau chaude sanitaire est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 77 du 30/03/2012 texte numéro 5

où :
 Cecs_T.Zen : consommation annuelle d'eau chaude sanitaire de la partie thermodynamique du système T.Zen 400/4000 en énergie finale (kWh/([m².an]) ;
 Becs : besoins d'eau chaude sanitaire issus du premier calcul sous Th-BCE (kWh/[m².an]) ;
 Cecs_appoint_T.Zen : consommation annuelle d'eau chaude sanitaire de l'appoint en énergie finale (kWh/[m².an]).
 Le coefficient AepenrT.Zen du système T.Zen 400/4000 est défini selon la formule suivante :
AepenrT.Zen = AepenrTH_ch + AepenrTH_fr + AepenrTH_ecs + Aepenr PE
(en kWhep/[m².an])