A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME « POWER-PIPE » DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition et fonction du système « Power-Pipe »
 Au sens du présent arrêté, le système Power-Pipe est un système de récupération de l'énergie perdue sous forme de chaleur par l'évacuation des eaux usées (ou eaux grises). Ce système consiste en un échangeur de chaleur en cuivre sous la forme de plusieurs tubes entourant l'évacuation des eaux usées, par lesquels transite l'eau entrante ainsi préchauffée.
 Le système Power-Pipe assure le préchauffage de l'eau chaude sanitaire selon 4 montages différents :
 « Eau chaude seule » : seule l'arrivée d'eau froide de la génération d'eau chaude sanitaire est préchauffée ;
 « Eau froide seule » : seule l'arrivée d'eau froide de la salle de bain est préchauffée, la température de préchauffage de l'eau est alors limitée à 25 °C ;
 « Eau froide + eau chaude » ou « Equal Flow » : l'eau préchauffée est simultanément envoyée à la génération d'eau chaude sanitaire et à l'arrivée d'eau froide de la douche, la température de préchauffage pour la partie eau froide est limitée également à 25 °C ;
 « Hybride » : une première étape de préchauffage amène l'eau à un maximum de 25 °C. Une partie est envoyée en eau froide préchauffée, la deuxième partie passe une deuxième étage de préchauffage non bridé pour le préchauffage de l'eau à destination de la génération d'eau chaude sanitaire.
2. Domaine d'application
 Le champ d'application de la présente méthode s'étend aux bâtiments à usage d'habitation, d'hébergement, d'établissement sanitaire avec hébergement, d'hôtellerie et d'établissement sportif.
 La prise en compte du système Power-Pipe dans le calcul du coefficient Cep n'est possible que sous les cinq conditions suivantes :
 ― toutes les douches d'une zone de bâtiment, au sens de la méthode de calcul Th-CE, dont la consommation d'ECS est prise en compte dans le Cep doivent être raccordées à un échangeur Power-Pipe ;
 ― la longueur des canalisations reliant l'évacuation de douche à l'entrée d'un échangeur Power-Pipe ne doit pas excéder 20 m ;
 ― la longueur des canalisations reliant la sortie d'un échangeur Power-Pipe à tout point de valorisation de l'eau préchauffée ne doit pas excéder 45 m ;
 ― chaque zone de bâtiment, au sens de la méthode de calcul Th-CE, doit être équipée avec la même référence de Power-Pipe (même longueur et même diamètre) ;
 ― la zone de bâtiment équipée du système Power-Pipe possède l'un des générateurs suivants pour assurer principalement la production d'eau chaude sanitaire :
  ― générateur à effet joule ;
  ― chaudière à combustible gazeux ou liquide à accumulation ;
  ― chaudière individuelle instantanée à combustible gazeux ou liquide ;
  ― chaudière bois ou biomasse ;
  ― réseau de chaleur.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La présente méthode propose l'intégration du système Power-Pipe comme suit :
 ― modéliser le bâtiment sur la base du calcul selon la méthode de calcul Th-CE sans système Power-Pipe ;
 ― corriger la consommation d'énergie primaire du bâtiment ainsi obtenue (Cepinitiale) par le moteur de calcul par le gain en énergie primaire généré par le système Power-Pipe (Ceppp) sur le bâtiment.
3.1. Calcul du coefficient de pertes énergétiques
 Le coefficient de pertes énergétiques (Cpertes) en amont et en aval de l'échangeur Power-Pipe jusqu'au lieu de valorisation de l'eau chaude préchauffée est calculé de la façon suivante :
4
Cpertes = 1 ― 
40 ― Tef
 Avec :
 Tef : la température de l'eau froide (en °C), déterminée selon la méthode de calcul Th-CE.
3.2. Calcul du coefficient de régime transitoire
 Les valeurs du coefficient de régime transitoire (Ctrans) selon l'usage de la zone de bâtiment sont données dans le tableau 1 suivant :
USAGES
COEFFICIENT DE RÉGIME TRANSITOIRE
Etablissements sportifs
1
Autres usages
0,944
Tableau 1. ― Coefficient de régime transitoire (Ctrans) selon l'usage de la zone de bâtiment
3.3. Calcul du coefficient d'efficacité instantanée
de l'échangeur Power-Pipe
 Les valeurs du coefficient d'efficacité instantanée (échangeur) de l'échangeur Power-Pipe en régime stabilisé équipant la zone de bâtiment, selon le type de montage, le modèle sélectionné et la zone climatique, sont données dans les tableaux 2 à 5 suivants :
DIAMÈTRE
(mm)
LONGUEUR
(cm)
MONTAGE
« eau froide seule »
H1
H2
H3
76,2
60,96
18,1
18,2
18,3
76,2
76,2
22,8
22,9
76,2
91,44
26,7
26,8
101,6
60,96
23,8
23,9
101,6
76,2
29,3
50,8
60,96
23,4
23,5
50,8
76,2
28,7
76,2
60,96
24,6
24,7
101,6
60,96
27,7
Tableau 2. ― Coefficient d'efficacités instantanées du Power-Pipe (échangeur)
pour le montage « eau froide seule »
DIAMÈTRE
(mm)
LONGUEUR
(cm)
MONTAGE
« eau chaude seule »
H1
H2
H3
76,2
60,96
18,1
18,1
17,9
76,2
76,2
22,5
22,4
22,1
76,2
91,44
26,2
26,1
25,7
76,2
106,68
29,3
29,2
28,6
76,2
121,92
32,0
31,8
31,1
76,2
137,16
34,3
34,0
33,3
76,2
152,4
36,3
36,0
35,1
76,2
167,64
38,0
37,7
36,7
76,2
182,88
39,5
39,2
38,1
76,2
198,12
40,9
40,5
39,3
76,2
213,36
41,5
41,1
39,9
76,2
228,6
42,0
41,6
40,4
76,2
243,84
42,6
42,1
40,8
76,2
259,08
43,1
42,6
41,3
76,2
274,32
43,5
43,1
41,7
76,2
289,56
44,0
43,5
42,1
76,2
304,8
44,4
43,9
42,5
101,6
60,96
23,5
23,4
23,0
101,6
76,2
28,5
28,3
27,8
101,6
91,44
32,4
32,2
31,5
101,6
106,68
35,6
35,3
34,5
101,6
121,92
38,2
37,9
36,9
101,6
137,16
40,4
40,0
38,9
101,6
152,4
42,2
41,8
40,5
101,6
167,64
43,7
43,3
41,8
101,6
182,88
45,0
44,5
43,0
101,6
198,12
45,5
45,0
43,4
101,6
213,36
46,0
45,5
43,9
101,6
228,6
46,5
45,9
44,2
101,6
243,84
46,9
46,3
44,6
101,6
259,08
47,3
46,7
45,0
101,6
274,32
47,7
47,1
45,3
101,6
289,56
48,0
47,4
45,6
101,6
304,8
48,3
47,7
45,8
50,8
60,96
23,1
23,0
22,7
50,8
76,2
28,0
27,8
27,3
50,8
91,44
31,8
31,6
30,9
50,8
106,68
34,9
34,7
33,9
50,8
121,92
37,5
37,2
36,2
50,8
137,16
39,7
39,3
38,2
50,8
152,4
41,5
41,1
39,9
50,8
167,64
43,0
42,6
41,2
50,8
182,88
44,4
43,9
42,4
50,8
198,12
45,5
45,0
43,4
50,8
213,36
46,5
45,9
44,3
50,8
228,6
46,9
46,4
44,6
50,8
243,84
47,3
46,8
45,0
50,8
259,08
47,7
47,1
45,3
50,8
274,32
48,1
47,5
45,6
50,8
289,56
48,4
47,8
45,9
50,8
304,8
48,7
48,1
46,2
76,2
60,96
24,3
24,2
23,8
76,2
76,2
29,3
29,1
28,6
76,2
91,44
33,2
33,0
32,2
76,2
106,68
36,3
36,1
35,2
76,2
121,92
38,9
38,6
37,5
76,2
137,16
41,0
40,6
39,4
76,2
152,4
42,8
42,4
41,0
76,2
167,64
44,3
43,8
42,3
76,2
182,88
45,5
45,0
43,4
76,2
198,12
46,6
46,1
44,4
76,2
213,36
47,0
46,5
44,7
76,2
228,6
47,5
46,9
45,1
76,2
243,84
47,9
47,3
45,4
76,2
259,08
48,2
47,6
45,7
76,2
274,32
48,6
47,9
46,0
76,2
289,56
48,9
48,3
46,3
76,2
304,8
49,2
48,5
46,5
101,6
60,96
27,0
26,9
26,4
101,6
76,2
32,2
32,0
31,3
101,6
91,44
36,1
35,8
35,0
101,6
106,68
39,2
38,9
37,8
101,6
121,92
41,6
41,2
40,0
101,6
137,16
43,6
43,2
41,8
101,6
152,4
45,2
44,7
43,2
101,6
167,64
46,5
46,0
44,3
101,6
182,88
47,6
47,1
45,3
101,6
198,12
48,1
47,5
45,6
101,6
213,36
48,5
47,9
46,0
101,6
228,6
48,9
48,2
46,3
101,6
243,84
49,2
48,6
46,5
101,6
259,08
49,5
48,9
46,8
101,6
274,32
49,8
49,1
47,0
101,6
289,56
50,1
49,4
47,3
101,6
304,8
50,4
49,7
47,5
Tableau 3. ― Coefficient d'efficacités instantanées du Power-Pipe (échangeur)
pour le montage « eau chaude seule »
DIAMÈTRE
(mm)
LONGUEUR
(cm)
MONTAGE
« eau froide + eau chaude »
H1
H2
H3
76,2
60,96
23,5
23,5
23,5
76,2
76,2
29,5
29,5
29,5
76,2
91,44
34,6
34,6
34,6
76,2
106,68
39,0
39,0
76,2
121,92
42,9
42,9
76,2
137,16
46,3
101,6
60,96
30,8
30,8
30,8
101,6
76,2
37,8
37,8
101,6
91,44
43,5
43,5
50,8
60,96
30,3
30,3
30,3
50,8
76,2
37,1
37,1
50,8
91,44
42,6
42,6
50,8
106,68
47,3
76,2
60,96
31,9
31,9
31,9
76,2
76,2
39,0
39,0
76,2
91,44
44,7
101,6
60,96
35,7
35,7
101,6
76,2
43,2
43,2
Tableau 4. ― Coefficient d'efficacités instantanées du Power-Pipe (échangeur)
pour le montage « eau froide + eau chaude »
DIAMÈTRE
(mm)
LONGUEUR
(cm)
MONTAGE
« hybride »
H1
H2
H3
76,2
213,36
54,1
53,02
50,38
76,2
228,6
56,35
54,14
51,23
76,2
243,84
57,48
55,25
52,08
101,6
213,36
60,19
58,43
56,14
101,6
228,6
61,12
59,29
56,67
101,6
243,84
63,24
61,67
57,46
50,8
213,36
59,46
59,16
55,16
50,8
228,6
61,58
59,98
56,23
50,8
243,84
62,3
60,79
56,77
76,2
259,08
61,09
59,33
54,57
76,2
274,32
61,82
60,17
57,55
76,2
289,56
62,55
60,8
58,06
101,6
304,8
63,1
60,75
56,47
101,6
60,96
63,65
61,17
57,17
101,6
76,2
64,01
63,87
58,08
Tableau 5. ― Coefficient d'efficacités instantanées
du Power-Pipe (échangeur) pour le montage « hybride »
3.4. Calcul de la proportion d'eau chaude sanitaire
traitée par le Power-Pipe
 Les valeurs de la proportion d'eau chaude sanitaire consommée dans la zone de bâtiment sur laquelle le Power-Pipe va agir (Pecs) sont données selon l'usage de la zone de bâtiment dans le tableau 6 suivant :
USAGES
PROPORTION D'EAU CHAUDE
sanitaire traitée par le Power-Pipe (Pecs) en %
Logements (individuels et collectifs)
66 %
Hébergement
66 %
Etablissement sanitaire avec hébergement ― avec blanchisserie
42 %
Etablissement sanitaire avec hébergement ― sans blanchisserie
66 %
Hôtel 1* sans blanchisserie
70 %
Hôtel 1* avec blanchisserie
56 %
Hôtel 2* sans blanchisserie
75 %
Hôtel 2* avec blanchisserie
63 %
Hôtel 3* sans blanchisserie
80 %
Hôtel 3* avec blanchisserie
70 %
Hôtel 4* et GC sans blanchisserie
85 %
Hôtel 4* et GC avec blanchisserie
76 %
Etablissements sportifs
100 %
Tableau 6. ― Proportion d'eau chaude sanitaire traitée
par le Power Pipe (Pecs) selon l'usage de la zone de bâtiment
3.5. Calcul du rendement moyen
de génération d'eau chaude sanitaire
 Les valeurs du rendement moyen de génération d'eau chaude sanitaire (h gén) d'une zone de bâtiment selon le type de générateur sont données dans le tableau 7 suivant :
TYPE DE GÉNÉRATEUR
RENDEMENT MOYEN
de génération (hgén) en %
Générateur à effet Joule
100 %
Chaudière à combustible gazeux ou liquide à accumulation
0,9414 × Rpn
Chaudière individuelle instantanée à combustible gazeux ou liquide
0,9991 × Rpn
Chaudière bois ou biomasse
0,8958 × Rpn
Réseau de chaleur
100 %
Tableau 7. ― Rendement moyen de génération
(hgén) selon le type de générateur
 Avec :
 Rpn : rendement PCI à pleine charge défini par la méthode de calcul Th-CE en %.
3.6. Calcul du gain en énergie finale sur la consommation d'eau chaude sanitaire généré par le système Power-Pipe en kWhef/an pour une zone de bâtiment
 Le gain en énergie finale sur la consommation d'eau chaude sanitaire pour une zone de bâtiment est calculé de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 5

 Avec :
 Cpertes : coefficient de pertes énergétiques en amont et en aval de l'échangeur Power-Pipe ;
 Ctrans : coefficient de régime transitoire ;
 Pecs : proportion d'eau chaude sanitaire consommée dans la zone de bâtiment sur laquelle le Power-Pipe va agir en % ;
 Qw : besoins d'eau chaude sanitaire de la zone, définis et déterminés selon la méthode de calcul Th-CE en kWh/an ;
  échangeur : coefficient d'efficacité instantanée de l'échangeur Power-Pipe en régime stabilisé ;
 h gén : rendement moyen de génération d'eau chaude sanitaire en %.
3.7. Post-traitement pour l'intégration dans le moteur
de calcul Th-C-E
 La consommation en énergie primaire du bâtiment est obtenue en apportant la correction suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 5

 Avec :
 Cepinitiale : consommation en énergie primaire du bâtiment calculée par le moteur de calcul sans le système Power-Pipe en kWhEP/(m².an) ;
 Ceppp : gain en énergie primaire généré par le système Power-Pipe sur le bâtiment en kWhEP/(m².an).
 Le gain en énergie primaire généré par le système Power-Pipe sur le bâtiment est la somme des gains sur la consommation d'eau chaude sanitaire générés par le système Power-Pipe sur chaque zone du bâtiment. Il est calculé de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 5

 Avec :
 Ctep : coefficient de transformation de l'énergie finale en énergie primaire défini à l'article 35 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;
 SHON : surface hors œuvre nette du bâtiment en m² ;
 Czone : gain en énergie finale sur la consommation d'eau chaude sanitaire généré par le système Power-Pipe en kWhef/an pour une zone de bâtiment.