Article 12
Dispositifs de mesure directe pouvant être agréés par l'agence
12.1. Compteurs d'eau
 A. - Compteurs de vitesse à hélice axiale ou verticale du type Woltmann, à mécanisme amovible ou non.
 B. - Compteurs à turbine.
 C. - Compteurs volumétriques à piston rotatif.
 Ces compteurs doivent avoir fait l'objet d'une décision d'approbation CEE telle que prévue par le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et des textes pris pour son application.
12.2. Autres dispositifs de mesure directe
des volumes d'eau sur conduites en charge
 A. - Débitmètres électromagnétiques.
 B. - Débitmètres à ultra-sons.
 C. - Débitmètres à étranglement du type Venturi ou à diaphragme.
 D. - Débitmètres à turbine.
 Ces dispositifs doivent être équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés et répondre aux normes en vigueur, telles que précisées dans le cahier des prescriptions particulières.
12.3. Dispositifs sur canaux
ou canalisations à écoulement libre
 A. - Déversoirs rectangulaires en mince paroi avec ou sans contraction latérale et déversoirs triangulaires en mince paroi dans le cas d'eaux peu ou pas chargées en matières en suspension.
 B. - Canaux venturis à fond plat.
 C. - Seuils jaugeurs.
 D. - Vannes de fond.
 Tous ces dispositifs de comptage doivent être équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés.
 Pour les trois cas ci-dessus, le volume d'eau prélevé durant la période intéressée est déterminé par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période, compte tenu des passages à zéro s'il y a lieu.
Article 13
Autres méthodes de mesure
pouvant être agréées par l'agence
 La mesure des volumes d'eau prélevés peut également être déterminée en fonction du débit des pompes et de leur temps de fonctionnement. Dans ce cas :
 1. Le débit des installations de pompage à retenir doit être celui défini au § 2 B de l'article 7.
 2. Le temps de fonctionnement des pompes doit être déterminé par des compteurs horaires à moteur synchrone. Ce temps est représenté par la différence entre les relevés d'index effectués sur ces compteurs en fin et début de période compte tenu des éventuels passages à zéro.
 3. Le volume d'eau prélevé durant la période intéressée est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en m³ par heure défini au § 2 B de l'article 7 par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation défini au § 2 ci-dessus.
 4. Les volumes mesurés ne peuvent porter que sur les eaux superficielles telles que définies au § 1 de l'article 2, sauf impossibilité technique majeure admise au préalable par l'agence.
Article 14
Modalités d'agrément des dispositifs de comptage
 Les conditions particulières à respecter pour l'installation des dispositifs de comptage visés ci-dessous sont définies dans le cahier des prescriptions particulières tenu à la disposition des redevables.
 Pour bénéficier des dispositions de l'article 6 relatives au régime de la mesure, les installations de comptage visées aux articles 12 et 13 doivent faire l'objet d'un agrément par l'agence ou l'un de ses mandataires dans les conditions suivantes :
 1. Le redevable doit compléter et retourner à l'agence un exemplaire des imprimés de demande d'agrément qui lui sont adressés par l'agence sur simple demande. Ils peuvent être établis sur la base d'un projet d'installation.
 2. L'agrément des dispositifs de comptage visés aux articles 12 et 13 est sanctionné par un plombage au timbre de l'agence. En cas d'impossibilité technique de plombage, l'agrément est confirmé par la délivrance d'un certificat d'agrément par l'agence.
 3. Les dispositifs de comptage doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 18.
Article 15
Modification d'installation - Déplombage
 15.1. Toute modification d'une installation de comptage doit être signalée à l'agence sans délais. Le cas échéant, il est procédé à un nouvel agrément.
 15.2. En cas de panne ou de déplombage accidentel ou non du dispositif de comptage, le redevable doit en avertir immédiatement l'agence par lettre recommandée. Cette lettre doit donner toutes indications utiles quant à l'origine de l'incident ou du motif du déplombage, leur date ainsi que la valeur de l'index à cette date. Ces renseignements doivent en outre figurer sur le carnet de relevés prévu à l'article 16. Le redevable fait ensuite procéder à la remise en état et au remplacement du compteur. Il informe l'agence de la fin des travaux de remise en état afin qu'il soit procédé au replombage de l'installation.
 Le délai s'écoulant entre la date du dernier relevé périodique visé à l'article 16 et la date de demande du replombage ne doit pas excéder trois mois.
 Les volumes d'eau prélevés durant la période visée à l'alinéa ci-dessus sont calculés au prorata des prélèvements enregistrés en dehors de cette période ou éventuellement de ceux effectués durant la même période de l'année précédente.
 15.3. Le bris de la glace de protection du cadran d'un compteur est assimilé à un déplombage. Si l'interruption de mesure a dépassé le délai de trois mois prévu ci-dessus, l'assiette de la redevance est déterminée durant la période d'interruption par application du régime de l'estimation forfaitaire défini à l'article 7 sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 16
Relevés et contrôles des dispositifs de comptage
16.1. Relevés
 Pour chaque dispositif de comptage agréé, le redevable effectue :
 A. - Un relevé d'index par mois, appelé « relevé périodique ». Celui-ci est consigné sur un « carnet de relevés de comptage » fourni par l'agence lors des opérations d'agrément et conservé par le redevable à proximité du lieu de comptage, ou sur tout autre support équivalent, sous réserve d'acceptation préalable de l'agence.
 B. - Les relevés nécessaires à la détermination de l'assiette des redevances de prélèvement ou de consommation nette, ainsi que les relevés visés à l'article 15 lors d'une panne ou d'un déplombage.
 En cas de perte d'un carnet de relevés de comptage, le redevable doit en avertir immédiatement l'agence ou son mandataire. Le volume prélevé depuis le début de l'année ou le dernier contrôle jusqu'à la mise en place de nouveaux carnets est obtenu en majorant de 10 % le volume prélevé pendant la même période de l'année précédente. Si ce volume n'est pas connu, il est calculé à partir du volume annuel au prorata de la période considérée.
 Si cette perte est constatée lors d'un contrôle, il est fait application du régime de l'estimation forfaitaire défini à l'article 7. Il en est de même en cas de mauvaise tenue des carnets, notamment l'absence de consignation des relevés périodiques.
16.2. Contrôles des dispositifs de comptage
 L'agence ou son mandataire peuvent procéder à des relevés d'index, soit lors de contrôles occasionnels de l'état et du fonctionnement des appareils qui peuvent être effectués à tout moment, soit pour déterminer contradictoirement avec le redevable l'assiette des redevances pour l'année écoulée. Les relevés effectués lors de ces contrôles sont consignés dans le carnet de relevés, ainsi que sur un compte rendu de visite dont les formulaires sont fournis par l'agence.
 Si, au cours d'un contrôle ou d'un relevé, le dispositif de comptage est trouvé en panne ou déplombé, la quantité prélevée depuis la date du précédent relevé périodique normal, consigné sur le carnet de relevés, jusqu'à la date du replombage après remise en état ou passage à un autre moyen de comptage, est déterminée selon le régime de l'estimation forfaitaire défini à l'article 7. Cependant, s'il peut être établi que la panne ou le déplombage se sont produits moins d'un mois avant la visite de contrôle, le redevable peut former auprès du directeur de l'agence, un recours gracieux tendant à bénéficier du mode de calcul visé au 2e alinéa du § 1 B du présent article.
Article 17
Accès des agents chargés des contrôles
 Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés des contrôles aux dispositifs de comptage et aux carnets de relevés.
Article 18
Contrôle d'exactitude, échange standard
 Le redevable est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement les dispositifs de comptage dont ils ont équipé leurs points de captage. Dans ce cadre, il lui appartient :
 1. Pour les compteurs définis au § 1 de l'article 12 :
 - soit de procéder à un échange standard tous les sept ans ;
 - soit de faire effectuer un contrôle d'exactitude tous les quatre ans.
 2. Pour les débitmètres électromagnétiques et à ultra-sons :
 - soit de procéder à un étalonnage sur un banc d'essai tous les sept ans ;
 - soit de faire procéder à une vérification in situ tous les quatre ans.
 3. Pour les débitmètres à étranglement du type venturi ou à diaphragme :
 - de vérifier tous les trois ans l'état de l'élément primaire en contact avec le liquide ;
 - et de faire procéder tous les trois ans à un contrôle de fonctionnement des appareils secondaires.
 4. Pour les dispositifs sur canaux et canalisations à écoulement libre :
 - de permettre à l'agence de procéder à une vérification des installations et de faciliter les opérations de contrôle et de tarage des appareils de mesure.
 Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations visées au présent article sont définies dans le cahier des prescriptions particulières.