Pour l'application du présent arrêté, en plus des définitions de l'article 2 du décret du 27 juin 2003 susvisé, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
 - « cahier des charges des informations » : document remis par le gestionnaire du réseau public de transport à l'utilisateur définissant la nature des informations à échanger pour assurer la conduite de l'installation ;
 - « cellule disjoncteur » : ensemble d'appareillages composé de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections ;
 - « dispositif de découplage » : dispositif ayant pour objet de détecter l'existence d'une situation critique qui nécessite de séparer tout ou partie de l'installation de l'utilisateur du réseau public ;
 - « polygone [U, Q] » : graphe délimitant les possibilités d'une installation de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive, sans limitation de durée, en fonction de la variation de la tension au point de livraison.
   Le polygone [U, Q] résulte de l'intersection du parallélogramme [U, Q] de l'installation avec les droites horizontales représentant les limites du régime normal de tension du réseau ;
 - « programme d'appel » : programme de production proposé par le producteur ;
 - « programme de marche » : programme de production à appliquer par le producteur résultant de la modification éventuelle du programme d'appel par le gestionnaire du réseau public de transport ;
 - « puissance active maximale de l'installation de production Pmax » : valeur contractuelle définissant la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de livraison en fonctionnement normal et sans limitation de durée, les réserves de réglages primaire et secondaire fréquence/puissance étant utilisées à leurs limites constructives. Selon le type d'installation, Pmax peut varier suivant des conditions externes comme la température de l'air ou de l'eau de refroidissement par exemple. La valeur maximale qu'elle peut atteindre est désignée par Pmax ;
 - « puissance active nominale d'un groupe de production Pn » : puissance active assignée au groupe, définie par son constructeur pour des conditions de référence normatives ;
 - « puissance maximale de la turbine » : puissance mécanique maximale que restitue la turbine lorsque le groupe de production est à sa puissance active maximale nette Pmax ;
 - « domaine normal d'une installation de production » : domaine de fonctionnement dans lequel les groupes de production de l'installation peuvent fonctionner sans limitation de durée ;
 - « domaine exceptionnel d'une installation de production » : domaine de fonctionnement durant lequel les groupes de production de l'installation peuvent subir des contraintes supérieures à celles du régime normal, lors de régimes exceptionnels ;
 - « tension de dimensionnement (Udim) » : tension théorique définie par le gestionnaire du réseau public de transport, après concertation avec le producteur, et destinée à optimiser, lors de la conception, l'utilisation de la capacité de l'installation à participer au réglage de tension local. Elle est normalement située à l'intérieur de la plage normale de tension ;
 - « tension nominale d'un réseau (Un) » : tension qui a servi de référence à la conception du réseau et qui est utilisée par la suite pour le désigner ;
 - « tension de prise (Uprise) » : tension délivrée par le transformateur d'un groupe de production aux bornes de la prise en service ;
 - « RST (Réglage secondaire de la tension) » : dispositif agissant sur le régulateur primaire d'un groupe de production afin d'asservir les variations de sa puissance réactive à une consigne provenant d'un calculateur central agissant sur les groupes d'une région recouvrant une zone de réglage de la tension ;
 - « RSCT (Réglage secondaire coordonné de la tension) » : dispositif de régulation permettant d'asservir la tension du stator d'un groupe de production à une consigne provenant d'un régulateur central agissant sur les groupes de plusieurs zones de réglage de la tension.