A N N E X E
      Certains projets de construction, de par leur conception architecturale,
     prévoient fréquemment la réservation d'un volume libre disposé comme une cour     ou une rue intérieure, recouvert ou non et entouré par des niveaux à     destinations des plus variées (boutiques, bureaux, chambres d'hôtel,
     circulations, etc.). L'éclosion d'un incendie dans ce volume ou son     environnement immédiat engendre des risques de propagation du feu, des fumées     et des gaz chauds.
      La présente instruction technique a pour objet de définir les règles de     construction et les principes de désenfumage de ces volumes. Elle s'applique,     d'une part, aux établissements du premier groupe, d'autre part, aux     établissements du deuxième groupe pour lesquels l'encloisonnement des     escaliers est demandé.
      Elle ne concerne pas:
      - les trémies (nota 1) créées par la communication possible entre trois     niveaux au plus, lorsque les dispositions particulières l'autorisent;
      - les rues intérieures (nota 2).
      Cette instruction technique décrit un certain nombre de configurations et     propose des solutions qui sont réputées satisfaire l'exigence de mise à     l'abri des fumées. Les réalisations qui diffèrent de ces configurations soit     par leur architecture, soit par leurs dimensions, soit par les dimensions de     leurs volumes adjacents (par exemple: hauteur sous plafond  4 m), nécessitent     une étude particulière, s'appuyant sur les modèles utilisés pour élaborer la     présente instruction technique, et seront examinées par la Commission     centrale de sécurité, après avis de la C.C.D.P.C.S.A.
    1. Terminologie
      Dans l'ensemble du présent texte, le mot << atrium >> est seul utilisé pour     désigner le volume libre intérieur (atriums, patios, puits de lumière...)     cité au paragraphe ci-dessus. On appelle donc:
    1.1. Atrium à l'air libre
      Un volume libre fermé sur toutes ses faces latérales dont la plus petite     dimension (  1.3) est inférieure ou égale à la hauteur de la façade la plus     haute et qui ne comporte aucune occlusion en partie supérieure (fig. 1).
    1.2. Atrium couvert
      Le même volume que ci-dessus avec une couverture totale ou partielle. Dans     cette catégorie d'atriums, il faut distinguer:
      a) Ceux dont un ou plusieurs niveaux sont ouverts en permanence sur le     volume central: atriums couverts ouverts (fig. 2);
      b) Ceux dont tous les niveaux (à l'exception du niveau inférieur) sont     fermés par une paroi, même si celle-ci comporte des ouvrants, des balcons ou     une circulation horizontale ouverte: atriums couverts fermés (fig. 3 et 4).
    1.3. Plus petite dimension d'un atrium
      La plus petite dimension d'un atrium est définie comme étant le diamètre du     cylindre droit s'inscrivant, sur toute la hauteur de l'atrium, dans l'espace     libre compris entre:
      - nez de balcons pour les atriums ouverts (fig. 2);
      - parois verticales pour les atriums fermés (fig. 3 et 4);
      - nez de balcons et parois verticales pour les atriums ouverts sur une face     et fermés sur l'autre (fig. 5).
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0032 du 07/02/95                        Page 2077   a 2083    
                      ......................................................
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0032 du 07/02/95                        Page 2077   a 2083    
                      ......................................................
    1.4. Bases de calcul pour le désenfumage
      La section de base de l'atrium (fig. 6) est la plus grande des sections     horizontales comprises entre les éléments de construction délimitant l'atrium     (nez de balcons et/ou parois verticales).
      A chaque niveau, la section du vide entre éléments de construction doit être     au moins égale à la moitié de cette section de base.
      Le volume de base de l'atrium est le produit de cette section de base par la     hauteur totale de l'atrium, mesurée au plafond du dernier niveau.
    2. Règles de construction
    2.1. Dimensions des atriums
      Conventionnellement, un atrium, qu'il soit à l'air libre ou couvert, est un     espace dont la plus petite dimension (cf. 1.3) doit être au    moins égale à  7 H H (H étant la hauteur du plancher bas du niveau le plus     haut par rapport au niveau bas de l'atrium) sans être inférieure à 7 mètres.    
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0032 du 07/02/95                        Page 2077   a 2083    
                      ......................................................
    2.2. Produits verriers utilisés dans les atriums
      La réaction au feu des produits verriers (minéraux ou de synthèse) utilisés     en couverture de l'atrium doit être conforme aux articles CO 16 à CO 18.
      La réaction au feu des produits verriers isolant éventuellement les niveaux     situés dans la partie supérieure du volume libre intérieur (cf. 3.2.4) doit     être de catégorie M 2.
    2.3. Façades
      La règle dite du (C + D), définie à l'article CO 21 (  3 b) du réglement de     sécurité, s'applique obligatoirement à l'ensemble des façades intérieures des     atriums.
      De plus, en aggravation des dispositions de l'article CO 20 (  1), les     revêtements extérieurs des façades intérieures des atriums couverts doivent     être de catégorie M 2.
    2.4. Atriums comportant des locaux à sommeil
      Si des locaux à sommeil sont disposés directement au bord d'un atrium     couvert:
      - en aggravation des dispositions de l'article CO 20, le revêtement des     façades sera réalisé en matériaux de catégorie M 1.
    2.5. Circulations autour d'un atrium couvert
    2.5.1. Escaliers
      Un escalier non encloisonné, situé dans le volume du puits, ne constitue pas     un dégagement protégé.
    2.5.2. Bâtiments comportant des locaux à sommeil
      Les circulations horizontales ouvertes sur un atrium sont considérées comme     des dégagements protégés dès lors que leur longueur n'excède pas 15 mètres     entre la porte d'une chambre et un escalier ou un dégagement protégé.
      Les circulations, d'une longueur supérieure à 15 mètres entre la porte d'une     chambre et un escalier ou dégagement protégé et séparées de l'atrium par un     élément verrier (cf. 2.2), sont considérées comme des dégagements protégés.
     Dans ce cas, la distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à     un escalier doit être inférieure à 40 mètres.
    2.5.3. Bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil
      Les circulations horizontales ouvertes sur l'atrium sont prises en compte     dans le calcul des dégagements. La distance maximale entre la porte d'un     local accessible au public et l'accès à un escalier protégé doit être     inférieure à 40 mètres.
    3. Désenfumage
    3.1. Atriums à l'air libre
      Leur désenfumage se fait naturellement par la partie supérieure.
    3.2. Atriums couverts
    3.2.1. Règles générales
      a) Afin d'éviter tout mouvement de fumée vers l'atrium, les locaux ou les     circulations horizontales adjacents seront désenfumés conformément aux     articles 3.3.1 à 3.3.4.
      b) Dans les établissements dont l'activité principale entraîne un classement     << à risques particuliers >>, les locaux adjacents de type M et T doivent     être équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau, en outre     MS 25 (  2) ne s'applique pas.
    3.2.2. Désenfumage
      a) La surface libre des évacuations de fumée peut être réalisée soit par des     exutoires, soit par des ouvrants placés sur des façades différentes. En     position de fonctionnement, le dispositif d'obturation de ces ouvertures ne     doit pas faire obstacle à l'écoulement normal des fumées.
      b) En désenfumage naturel, les amenées d'air doivent avoir une surface libre     équivalente à celle des évacuations de fumée.
      En désenfumage mécanique, lorsque les amenées d'air sont naturelles, leur     section doit être telle que, pour le plus grand débit extrait (correspondant     soit à l'atrium soit au plus grand des niveaux), la vitesse moyenne de     passage de l'air soit inférieure ou égale à 2 mètres par seconde.
      Lorsque les amenées d'air sont mécaniques, leur débit est égal au plus grand     débit extrait et la vitesse de soufflage limitée à 5 mètres par seconde.
      c) Le déclenchement des dispositifs d'évacuation de fumées et d'amenée d'air     doit être automatique et commandé par un système de détection automatique     d'incendie respectant les dispositions de l'article MS 58.
      Dans le cas d'amenée d'air naturelle par ouvrants en façade du bâtiment, au     moins 20 p. 100 de ces derniers devront être commandés automatiquement par le     même système et réalisés conformément aux dispositions de la norme NFS 61-937     (annexe A, fiche VIII).
      De même, lorsque les niveaux supérieurs sont isolés dans les conditions     prévues en 3.2.4, 20 p. 100 au moins de la surface d'amenée d'air nécessaire     au désenfumage doit être réalisée par des ouvrants commandés automatiquement     et débouchant soit dans le puits central, soit à l'extérieur.
      La commande automatique doit toujours être doublée par une commande manuelle     située au niveau d'accès des secours ou au poste central de sécurité, s'il     existe.
    3.2.3. Atriums avec potentiel calorifique réduit
      Lorsque l'atrium comporte un potentiel calorifique réduit (absence de     mobilier autre que M 0 ou M 1), son désenfumage sera réalisé:
      - soit naturellement, par des ouvertures installées en partie haute de     l'atrium et représentant une surface libre égale à 1/100 de la section de     base (cf. 1.4) du volume à désenfumer, avec un minimum de 2 mètres carrés;
      - soit mécaniquement, avec un débit extrait égal à 1 mètre cube par seconde     pour 100 mètres carrés de section de base, avec un minimum de 3 mètres cubes     par seconde.
      Dans ces deux cas, l'amenée d'air, naturelle ou mécanique, est réalisée en     partie basse de l'atrium.
    3.2.4. Autres atriums
      Afin d'empêcher l'envahissement des étages supérieurs par les fumées, il est     indispensable d'isoler de l'atrium les niveaux situés dans la moitié     supérieure du volume désenfumé par des éléments de construction fixes,
     disposés à la périphérie du vide entre éléments de construction (nez de     balcons ou parois verticales): les éléments verriers visés au   2.2 sont     suffisants.
      La mise en place de ces éléments est sans influence sur la détermination de     la plus petite dimension de l'atrium; de plus, les locaux ou dégagements     ainsi isolés sont désenfumés dans les mêmes conditions que les niveaux     inférieurs (fig. 7).
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0032 du 07/02/95                        Page 2077   a 2083    
                      ......................................................
      Désenfumage naturel:
      L'évacuation naturelle des fumées sera assurée par des ouvertures situées en     partie haute de l'atrium et représentant une surface libre égale au 1/15 de     la section de base du volume à désenfumer.
      Les amenées d'air naturelles seront situées en partie basse de l'atrium.
      Désenfumage mécanique:
      L'extraction mécanique, effectuée en partie haute, assurera un débit horaire     d'extraction minimal égal à douze fois le volume de base de l'atrium.
      Les amenées d'air, situées en partie basse de l'atrium, seront soit     naturelles, soit mécaniques.
    3.3. Désenfumage des volumes adjacents à l'atrium
    3.3.1. Généralités
      a) Dans tous les cas, les circulations horizontales ouvertes sur l'atrium     sont désenfumées.
      b) Les locaux et les circulations périphériques, dont le désenfumage est     exigé aux paragraphes 3.3.2 à 3.3.4, doivent être séparés de l'atrium par des     écrans de cantonnement fixes, M 0 et S F 1/4 heure. La retombée sous plafond     sera au minimum de 0,50 mètre et, pour les hauteurs libres de fumée     supérieures à 2 mètres, elle descendra 0,50 mètre en dessous du point bas de     la bouche d'extraction (fig. 8).
      Le désenfumage, obligatoirement mécanique, est mis en route automatiquement     par canton. On doit pouvoir désenfumer simultanément tous les cantons d'un     même niveau et l'installation doit être calculée pour le niveau correspondant     au plus grand débit (I.T. 246,   6.4.3).
      La mise en route du désenfumage dans un niveau interdit la commande     automatique des dispositifs de désenfumage des autres niveaux desservis par     le même réseau (I.T. 246,   6.5).
      c) Les volumes fermés sont désenfumés en application des dispositions     particulières et conformément à l'I.T. 246.
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0032 du 07/02/95                        Page 2077   a 2083    
                      ......................................................
    3.3.2. Locaux séparés de l'atrium
    par une circulation ouverte sur l'atrium
      a) Désenfumage des locaux:
      Il s'agit de locaux normalement fermés par une porte (généralement des     bureaux, des locaux à sommeil...).
      Leur désenfumage naturel ou mécanique, s'il est imposé par les dispositions     particulières, est réalisé dans les conditions de l'I.T. 246.
      b) Désenfumage des circulations:
      Les circulations horizontales, y compris le plénum s'il existe, sont     recoupées tous les 30 mètres par des écrans de cantonnement d'une hauteur     équivalente à celle des retombées.
      Le désenfumage des circulations est réalisé mécaniquement par au moins deux     bouches d'extraction situées dans le réservoir de fumées, sous le plafond de     la circulation.
      Ces bouches sont espacées au maximum de 10 mètres en parcours rectiligne et     de 7 mètres en parcours non rectiligne, toute porte devant se trouver au plus     à 5 mètres d'une bouche d'extraction. Quelle que soit la largeur de cette     circulation, le débit extrait sera de 4 mètres cubes par seconde au moins     dans chaque tronçon et la vitesse moyenne d'entrée d'air aux bouches limitée     à 5 mètres par seconde.
      L'arrivée d'air frais doit se faire en-dessous de la zone enfumable depuis     le pied de l'atrium ou depuis les cantons voisins mis en surpression, sans     pour autant être située obligatoirement dans la moitié inférieure de la     circulation.
    3.3.3. Locaux ouverts sur une circulation,