Article 2
    Définitions
      Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont     les significations suivantes:
      Conducteur actif: conducteur normalement affecté à la transmission de     l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur     neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le     compensateur en courant continu; toutefois le conducteur qui est à la fois     conducteur neutre et conducteur de protection n'est pas considéré comme     conducteur actif.
      Partie active: toute partie conductrice destinée à être sous tension en     service normal.
      Masse: partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être     touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui     peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce     matériel.
      Elément conducteur étranger à l'installation électrique: élément ne faisant     pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un     potentiel (généralement celui de la terre).
      Contact direct: contact de personnes avec une partie active.
      Contact indirect: contact de personnes avec une masse mise sous tension par     suite d'un défaut d'isolement.
      Tension de contact: tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement,
     entre des parties simultanément accessibles.
      Liaison équipotentielle: liaison électrique spéciale mettant au même     potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments     conducteurs.
      Terre: masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque     point est considéré comme égal à zéro.
      Prise de terre: corps conducteur enterré, ou ensemble de conducteurs     enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre.
      Borne (ou barre) principale de terre: borne (ou barre) prévue pour la     connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y     compris les conducteurs d'équipotentialité.
      Conducteur de mise à la terre du neutre: conducteur reliant le point neutre     ou un point du conducteur neutre à la prise de terre.
      Prises de terre électriquement distinctes: prises de terre suffisamment     éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être     écoulé par l'une d'elle ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres.      Conducteur de terre: conducteur de protection reliant la borne principale de     terre à la prise de terre.
      Conducteur principal de protection: conducteur de protection auquel sont     reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et     éventuellement les conducteurs des liaisons équipotentielles.
      Conducteur de protection: conducteur prescrit dans certaines mesures de     protection contre les chocs électriques et destiné à relier certaines des     parties suivantes:
      - masses;
      - éléments conducteurs;
      - borne principale de terre;
      - prises de terre;
      - point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre     artificiel.
      Poste: ensemble, groupé dans un même local ou emplacement, de l'appareillage     électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation     de l'énergie électrique ou pour la liaison entre plusieurs circuits.
      Un poste est un local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens.
      Ligne électrique (canalisation électrique): ensemble constitué par un ou     plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments assurant leur     fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.
      Ligne électrique aérienne: ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en     élévation sur des supports (poteaux, pylônes, potelets en façade de bâtiments     ou de galeries accessibles au public,...) au moyen d'isolateurs ou de     systèmes de suspension adéquats. Ils peuvent être regroupés en faisceaux     torsadés de conducteurs isolés électriquement les uns par rapport aux autres     et mécaniquement solidaires.
      Canalisation électrique souterraine: canalisation électrique établie     au-dessous du niveau du sol.
      Canalisation électrique enterrée: canalisation électrique souterraine dont     les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact     avec le terrain.
      Canalisation électrique dans les bâtiments: canalisation électrique dont les     conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou     placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.
      Ligne de télécommunications: ligne servant uniquement à des transmissions de     signaux ou d'informations.
      Conducteur isolé: conducteur revêtu d'une matière électriquement isolante,
     cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de     l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.
      Tension de tenue diélectrique: lorsqu'une tension minimale de tenue     diélectrique est spécifiée dans le présent arrêté, il s'agit de la tenue à     fréquence industrielle (50 Hz) pendant au moins une minute.
      Conducteur nu: tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas     suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.
      Câble: ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés     et revêtus, par construction, d'une protection mécanique et, éventuellement,     d'un écran conducteur.
      Voisinage: tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme,
     rapprochement oblique ou croisement.
      Croisement: voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou     canalisations se coupent.