A N N E X E  I
    METHODE DE MESURE DU BRUIT AERIEN EMIS
    PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE
    Champ d'application
      La présente méthode de mesure s'applique aux groupes électrogènes de     puissance. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination     du niveau de puissance acoustique de ce matériel en vue de l'examen CEE de     type et du contrôle de conformité.
      Ces procédures techniques sont conformes aux dispositions de l'annexe I de     l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant le code général de mesure relatif     au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier.
      Les dispositions de cette annexe I s'appliquent aux groupes électrogènes de     puissance avec les modifications particulières suivantes :
    4. Critères à retenir pour l'expression des résultats
     4.1. Le critère acoustique pour l'environnement des groupes électrogènes de     puissance est exprimé par le niveau de puissance acoustique de ces derniers.    
    6. Conditions de mesure
     6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant les mesures.
    6.2.1. N'est pas à prendre en considération.
    6.2.2. Le groupe électrogène de puissance doit être utilisé dans les     conditions indiquées par le fabricant. Il doit fonctionner à un régime     stabilisé en débitant, sur une résistance non inductive, trois quarts de     charge de la puissance du groupe en kW définie à partir de la puissance     nominale en kVA compte tenu du facteur de puissance (cos j).
    6.3. Site de mesure.
    L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire d'essais jusqu'à
    Les groupes électrogènes de puissance sans roues, sur bâti-support
    6.4.1. Surface de mesure. - Distance de mesure.
    La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère.
    - 4 mètres lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de
    - 10 mètres lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de
    - 16 mètres lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de
    6.4.2.1. Généralités.
    Pour les mesures, les points de mesure sont au nombre de 6, à savoir les
    Pour les essais des groupes électrogènes de puissance, le centre
    L'axe des x du système de coordonnées, par rapport auquel sont fixées
    7. Réalisation des mesures
     7.1.1. Seul le bruit de fond est pris en considération pour les corrections.    7.1.5. Présence d'obstacles.
    Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois
     troisième alinéa, de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié sont     respectées.
    7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA.
    Si les niveaux de pression acoustique aux points de mesure sont
    8. Exploitation des résultats
     8.2. N'est pas pris en considération.
    8.6.2. Compte tenu du point 6.3, le point 8.6.2 n'est pas à prendre en     considération et C = 0.
    A N N E X E  I I
     1. Généralités :
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
    2. Dimensions du groupe électrogène de puissance :
                      ......................................................
    Largeur    .........................................................  mètres.                      ......................................................
                      ......................................................
    2.2. Présentation du groupe : bâti-support (skid) ; remorque ; autre (1).
    3. Fonctionnement :
    3.1. Fonctionnement du moteur d'entraînement :
                      ......................................................
      3.1.2. Energie utilisée : essence, gazole, gaz (1).
                      ......................................................
    3.2. Fonctionnement de la génératrice :
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
      3.2.4. Nature du courant : alternatif ; monophasé ; triphasé ; continu,
    etc. (1).
      3.2.5. Tension : entre phases ; entre phase et neutre, etc. (1).
                      ......................................................
    4. Joindre la notice descriptive commerciale.
      (1) Rayer les mentions inutiles.
    A N N E X E  I I I
    CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
    D'UN GROUPE ELECTROGENE DE PUISSANCE
                      ......................................................
    (nom et prénoms)    atteste que le groupe électrogène de puissance :
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
      5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère de    celui du matériel :......
                      ......................................................
    est fabriqué conformément au(x) type(s) examiné(s) comme indiqué dans le    tableau ci-après :
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0127 du 03/06/97                        Page 8956   a 8958    
                      ......................................................
                      ......................................................
                      ......................................................
    (Signature)                      ......................................................
    (Fonction)    
    A N N E X E  IV
    MODELE DE LA MENTION
    INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0127 du 03/06/97                        Page 8956   a 8958    
                      ......................................................
      Ce modèle donne les dimensions de la plaque et des inscriptions en     millimètres. Ces dimensions peuvent être diminuées ou augmentées sous réserve     d'en conserver les proportions. En cas de réduction, elles doivent être     telles que les prescriptions de l'article 4 soient respectées (la mention     doit être visible).