Article 32
    Voisinage des téléphériques et remonte-pentes
       1. - La distance de base à la surface délimitant les installations fixes     d'un téléphérique ou d'un remonte-pente et à celle définie par le gabarit     cinématique de ces engins et de leurs accessoires est:
       b=3 mètres.
      La distance de tension est t2.
      En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour     les positions des conducteurs électriques correspondant:
      Dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à     l'absence de vent;
      Dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs de 15 oC     et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa;
      Dans les cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de     -10 oC et à l'absence de vent.
       2. - Lorsqu'une ligne électrique croise, par-dessus ou par-dessous, un     téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des conditions suivantes     doit être remplie:
      Les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être conservé en     cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage du     téléphérique ou du remonte-pente;
      Les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa mise hors     tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne     électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente     (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit     de la rupture du câble du téléphérique).
      Pour les lignes BT, l'isolement des conducteurs est la seule solution     admise.
      Les mises à la terre prescrites par arrêté du ministère des transports pour     la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques,     remonte-pentes ou tous autres engins utilisant les câbles porteurs ou     tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à     pouvoir écouler les courants de court-circuit dus à la ligne électrique, et     de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des     gradients de potentiel au sol trop élevés. En particulier, l'équipotentialité     des structures conductrices des stations d'extrémité doit être réalisée.
      Le câble de téléphérique ou de remonte-pente, s'il est utilisé comme câble     téléphonique, ne peut être mis à la terre. En cas de croisement avec une     ligne HT, il doit alors être protégé par un limiteur de surtension assurant     sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne. Ce     dispositif doit être capable d'écouler le courant de défaut éventuel et sa     mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de     potentiel au sol trop élevés.
       3. - Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique à     voyageurs ou un remonte-pente, l'une des deux conditions suivantes doit en     outre être remplie:
      1o Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section supérieure     ou égale à:
      228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage     d'aluminium;
      147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs aluminium-acier ou     alliage d'aluminium-acier;
      75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze.
      Si la ligne électrique est HTA, la valeur susvisée de 228 millimètres     carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est     remplacée par 147 millimètres carrés.
      2o Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la ligne     électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages mobiles     du téléphérique ou du remonte-pente.
       4. - Lorsqu'une ligne électrique HT en conducteurs nus croise par-dessus un     remonte-pente:
      1o Les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante     susceptible de tenir une tension de 6 kV;
      2o Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte-pente doivent     être interconnectées.
       5. - Dans les cas où une ligne électrique HT croise un téléphérique autre     qu'un téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du     téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces     mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du     téléphérique encadrant la traversée et chacune des stations d'extrémité.
      Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu     isolé, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension assurant sa     mise à la terre en cas de contact avec une ligne HT.