Section 4
    Postes
    Article 43
    Mise hors de portée
       1. - La mise des conducteurs et pièces nus sous tension hors de portée du     personnel doit être réalisée par éloignement ou par interposition d'obstacles     efficaces, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
       2. - La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et pièces nus     sous tension est réalisée par application de l'article 12, en prenant une     distance de base, au-dessus du sol ou du plancher, égale à b=2,30 mètres, et     une distance de tension égale à t3.
      Cette distance au-dessus du sol est également à respecter lorsque ces     conducteurs ou pièces nus sous tension surplombent une cellule et sont     susceptibles de rester sous tension lorsque l'écran ou le grillage de     protection sont ouverts.
      Les conducteurs ou pièces nus sous tension BT sont considérés comme hors de     portée par éloignement s'ils ne surplombent pas de passages de service, sous     réserve, lorsqu'ils bordent un tel passage, de l'application du paragraphe 4     du présent article.
       3. - La mise hors de portée par interposition d'obstacles efficaces doit     être réalisée par application de l'article 15 et en respectant les conditions     suivantes:
      1o L'écran ou le grillage doit être fixé à demeure, c'est-à-dire ne pas être     démontable sans l'aide d'un outil, ou pouvoir être fermé à clef;
      2o Les écrans ou grillages verticaux doivent s'élever du niveau du sol ou du     plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau, à moins qu'ils ne se     raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond;
      3o La distance entre les conducteurs ou pièces nus sous tension et les     grillages ou écrans ne doit pas être inférieure, en appliquant les règles de     l'article 12, à une distance égale (en mètres) à 0,1+t3;
      4o Les écrans ou grillages horizontaux, s'ils ne se raccordent pas à un     écran ou grillage verticaux ou à un plafond, doivent déborder d'une distance     au moins égale (en mètres), en appliquant les règles de l'article 12 à 0,3+t3     l'aplomb des conducteurs nus surplombant un passage;
      5o En outre, si l'écran ou le grillage est prévu pour être fermé à clef,
     l'une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie:
      a) Un système de verrouillage interdit l'ouverture de la cellule tant que     les conducteurs HT sont sous tension;
      b) Le schéma d'ensemble du poste est affiché de façon très visible;
      c) Une inscription est apposée sur le grillage ou l'écran indiquant, sans     ambiguïté, les appareils à manoeuvrer, dans le poste ou dans les postes     voisins, pour obtenir la mise hors tension des conducteurs HT et précisant,
     s'il y a lieu, les pièces situées dans la cellule et restant sous tension     après la manoeuvre desdits appareils.
       4. - A l'exclusion des vides de toute dimension pouvant entourer les     appareils, les passages de service ménagés entre les grillages, écrans,
     enveloppes, cuves eux-mêmes ou pièces nues sous tension BT aussi bien     qu'entre ceux-ci et les parois de la construction doivent présenter une     largeur minimale de 0,80 mètre.
      Cette largeur minimale doit être portée à 1,20 mètre lorsqu'ils sont bordés     de deux côtés opposés par des conducteurs ou pièces nus sous tension BT.
      Les issues ou dégagements nécessaires doivent être établis afin de permettre     une évacuation rapide en cas de nécessité.