C HAPITRE  Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Terminologie
      Au sens du présent titre, il faut entendre par:
      - amovible: le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif     à main, mobile, semi-mobile ou semi-fixe;
      - appareil de connexion: un dispositif constitué de deux parties destiné à     réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux     canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel     électriques;
      - borne principale ou barre principale de terre: une borne ou une barre     prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de     protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement     les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle;
      - câble électrique: une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs     électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert     d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine;
      - canalisation électrique: un ensemble constitué par un ou plusieurs     conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas     échéant, leur protection mécanique;
      - canalisation électrique enterrée: une canalisation électrique établie     au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles     que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain;
      - choc électrique: l'effet physio-pathologique résultant du passage d'un     courant électrique à travers le corps humain;
      - circuit: l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la     même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes     dispositifs de protection;
      - circuit terminal: un circuit relié directement au matériel d'utilisation     ou aux socles de prises de courant;
      - conducteur actif: un conducteur normalement affecté à la transmission de     l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur     neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le     compensateur en courant continu: toutefois, le conducteur PEN n'est pas     considéré comme conducteur actif;
      - conducteur d'équipotentialité: un conducteur de protection assurant une     liaison équipotentielle;
      - conducteur de mise à la terre du neutre: un conducteur reliant le point     neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre;
      - conducteur de phase: un conducteur relié à une des bornes de phase du     générateur;
       - conducteur de protection: un conducteur prescrit dans certaines mesures     de protection contre les contacts indirects et destiné à relier     électriquement certaines des parties suivantes:
        - masses;
       - éléments conducteurs;
       - borne principale de terre;
       - prise de terre;
       - point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre     artificiel;
       - conducteur de terre: un conducteur de protection reliant la borne     principale de terre à la prise de terre;
      - conducteur PEN: un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les     fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre;
      - conducteur principal de protection: un conducteur de protection auquel     sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre     et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle;
      - contact direct: le contact de personnes avec une partie active;
      - contact indirect: le contact de personnes avec une masse mise sous tension     par suite d'un défaut d'isolement;
      - courant de court-circuit: une surintensité produite par un défaut ayant     une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une     différence de potentiel en service normal;
      - courant de défaut: un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement;
      - courant de surcharge: une surintensité anormale se produisant dans un     circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique;
      - courant différentiel résiduel: le module de la somme vectorielle des     courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation     en un point donné d'une installation;
      - défaut d'isolement: la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un     circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active     pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de     potentiels différents appelé défaut franc;
      - double isolation: une isolation comprenant à la fois une isolation     principale et une isolation supplémentaire;