Article 13
    Résistance mécanique des ouvrages
       1. - Généralités:
      La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité en service, est     définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine, ou un     endommagement irréversible de cet ouvrage, et les efforts correspondant à     l'ensemble des charges permanentes associées à celles dues au vent, au givre,     à la neige collante et à la pluie verglaçante dans des conditions de     température définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
       2. - Les charges dues au vent et à la température:
      1o Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles qui     résultent de la plus défavorable des deux hypothèses climatiques définies     ci-après:
      A. - Température moyenne des conducteurs, prise conventionnellement égale à     15 oC, avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal et sur les     lignes aériennes HT, les pressions suivantes:
       Conducteurs, câbles de garde: 480 Pa;
       Surfaces planes des poteaux et cornières: 1000 Pa.
       Eléments cylindriques des supports de diamètre d (cm):
        Inférieur ou égal à 15 cm: (720-16 d) Pa;
        Supérieur à 15 cm: 480 Pa;
       Poteaux cylindriques: 400 Pa.
      Dans la zone à vent fort, les pressions à considérer sont celles de la zone     à vent normal, multipliées par 1,33.
      B. - Température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à     -10 oC, avec un vent horizontal créant, sur les lignes aériennes HT, les     pressions suivantes:
       Surfaces planes: 300 Pa;
       Surfaces cylindriques: 180 Pa.
      Dans les hypothèses A et B:
      Les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en     projection sur un plan normal au vent.
      Les pressions à adopter pour les lignes aériennes BT sont celles des lignes     HT, multipliées par 0,75.
      2o Les rapports entre les efforts entraînant la ruine de l'ouvrage et ceux     correspondant aux charges dues au vent et à la température sont les suivants:      a) Pour les conducteurs, les câbles de garde, les isolateurs suspendus, les     chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus     généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement à la     traction, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir un rapport     au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la ruine par traction et les     efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire (art. 84 [  8]     et 85 [  2]);
      b) Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite d'élasticité     minimale garantie, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir,
     pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les     efforts correspondant à une contrainte égale à la limite d'élasticité du     support, calculée à partir de la limite d'élasticité minimale garantie des     matériaux constitutifs et les efforts correspondant aux charges;
      c) Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports     constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides,
     pour les ferrures d'isolateurs rigides, pour les ferrures d'armement fixées     sur les supports et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant     principalement en flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir     un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la ruine du     support et les efforts correspondant aux charges;
      d) Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de tels     poteaux, on vérifie par le calcul, que sous l'effet des charges, la     contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de     la contrainte de rupture moyenne, estimée par des essais;
      e) Les fondations des supports doivent être dimensionnées avec des méthodes     de calcul géotechniques prenant en compte le comportement du sol, pour     assurer la stabilité des ouvrages. On s'assurera, par ailleurs, que les     matériaux constitutifs ne sont pas soumis à des contraintes dépassant les     valeurs maximales admissibles.
       3. - Les charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie     verglaçante: