ANNEXE INFORMATIVE
RÉGIMES EXCEPTIONNELS DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT
CONSTATÉS EN EXPLOITATION
1. Plages de tension des régimes exceptionnels
 Hors creux de tension et transitoires rapides, des régimes de fonctionnement du réseau, à durée limitée, peuvent se produire dans des situations particulières.
 Pour le réseau 400 kV, la tension au point de livraison peut atteindre les plages suivantes :
 - de 360 à 380 kV pendant 5 heures, 10 fois par an ;
 - de 340 à 360 kV pendant 1 h 30, quelques fois par an ;
 - de 320 à 340 kV pendant 1 heure, 1 fois par an, exceptionnellement ;
 - de 420 à 424 kV pendant 20 minutes, plusieurs fois par an ;
 - de 424 à 428 kV pendant 5 minutes, quelques fois par an ;
 - de 428 à 440 kV pendant 5 minutes, une fois tous les 10 ans.
 Pour le réseau 225 kV la tension au point de livraison peut atteindre les plages suivantes :
 - de 245 à 247,5 kV pendant 20 minutes, quelques fois par an ;
 - de 247,5 à 250 kV pendant 5 minutes, exceptionnellement ;
 - de 190 à 200 kV pendant 1 h 30 quelques fois par an, exceptionnellement ;
 - de 180 à 190 kV pendant une heure, 1 fois par an, exceptionnellement.
 En 90 kV et 63 kV, le réseau peut fonctionner dans des plages de tensions hautes qui dépassent de l'ordre de 2 % de la tension nominale au-delà du domaine normal pendant 5 minutes et de 1 % pendant 20 minutes. Des régimes de fonctionnement exceptionnels du réseau vers les valeurs basses pendant des durées limitées (quelques dizaines de minutes par an) peuvent avoir lieu, en particulier lors du blocage des régleurs en charge des transformateurs THT/HT, on peut observer des tensions allant jusqu'à des valeurs d'environ 50 kV sur les réseaux 63 kV et 72 kV sur les réseaux 90 kV.
2. Plages de fréquence des régimes exceptionnels
 Des régimes de fonctionnement du réseau dans des plages de fréquence plus hautes ou plus basses que la plage normale peuvent se produire pour des durées limitées :
 ]47 Hz-47,5 Hz] pendant une minute, exceptionnellement, une fois tous les 5 à 10 ans ;
 ]47,5 Hz-49 Hz[ pendant 3 minutes, exceptionnellement, une fois tous les 5 à 10 ans ;
 [49 Hz-49,5 Hz[ pendant 5 heures en continu, 100 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;
 ]50,5 Hz-51 Hz] pendant 1 heure en continu, 15 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;
 ]51 Hz-52 Hz] pendant 15 minutes, une à cinq fois par an ;
 ]52 Hz-55 Hz[ pendant 1 minute, exceptionnellement (régime transitoire).
Gabarits des creux de tension
constatés en exploitation
 Les creux de tension auxquels les installations peuvent être soumises sont définis comme indiqué ci-dessous en fonction du type de réseau :
 1. Installation raccordée à un réseau de répartition :
 - creux de tension 100 % pendant 250 ms ;
 - palier à 0,5 Udim pendant les 450 ms suivantes ;
 - retour linéaire à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;
 - palier à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;
 - retour linéaire à Udim pendant les 500 ms suivantes.
 2. Installation raccordée au réseau d'interconnexion :
 - creux de tension 100 % pendant 150 ms ;
 - palier à 0,5 Udim pendant les 550 ms suivantes ;
 - retour linéaire à Udim pendant les 800 ms suivantes.
Conditions de référence de fonctionnement sur court-circuit
 La stabilité est vérifiée pour un défaut triphasé, situé sur une des lignes, côté transformateur de groupe, et à une distance du bord de la ligne égale à 1 % de sa longueur totale. Il est éliminé par l'ouverture des protections sur le réseau considéré, dans les conditions suivantes :
 1. Installation raccordée à un réseau de répartition :
 - vu du réseau, le régime de fonctionnement est P = Pmax, Q = 0, U = Udim ;
 - le temps normal d'élimination d'un défaut sur le réseau public de transport dans la zone considérée est plafonné à 250 ms.
 2. Installation raccordée au réseau d'interconnexion :
 - vu du réseau, le régime de fonctionnement est P = Pmax, Q = 0, U = Udim ;
 - le temps normal d'élimination d'un défaut sur le réseau public de transport dans la zone considérée est plafonné à 110 ms.
 Le défaut ne doit pas entraîner de perte de synchronisme des groupes de l'installation.
 De plus, l'amortissement du régime oscillatoire doit être tel que la puissance électrique s'établisse à plus ou moins 5 % de sa valeur finale en moins de 10 secondes.