ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " BIO-10ST " ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " BIO-UNIK ", MODÈLES BIO-5ST, BIO-7ST, BIO-7SB, BIO-7TB, BIO-10SB, BIO-10TB, BIO-15SB ET BIO-15TB
Références administratives
Numéro national d'agrément
2015-002
2015-002-EXT01
2015-002-EXT02
2015-002-EXT03
2015-002-EXT04
Titulaire de l'agrément
BIONEST France, zone d'activité Eurocentre, 17, avenue du Girou, 31620 Villeneuve-les-Bouloc
Dénomination commerciale
" BIO-UNIK " BIO-10ST
Gamme
" BIO-UNIK ", modèle BIO-5ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7TB
Capacité de traitement
10 Equivalents-Habitants
5 Equivalents-Habitants
7 Equivalents-Habitants
7 Equivalents-Habitants
7 Equivalents-Habitants
Numéro national d'agrément
2015-002-EXT05
2015-002-EXT06
2015-002-EXT07
2015-002-EXT08
Titulaire de l'agrément
BIONEST France, zone d'activité Eurocentre, 17, avenue du Girou, 31620 Villeneuve-les-Bouloc
Dénomination commerciale
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-10SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-10TB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-15SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-15TB
Capacité de traitement
10 Equivalents-Habitants
10 Equivalents-Habitants
15 Equivalents-Habitants
15 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
22 décembre 2014
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié (annexe 2)
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des micro stations à boues activées fonctionnant sur le principe de la culture bactérienne fixée, immergée et aérée.
Les dispositifs de la gamme " BIO-UNIK " comprennent :
- un prétraitement anaérobie composé d'une fosse toutes eaux munie d'un ou de deux préfiltre(s) en sortie de fosse ;
- un réacteur biologique composé d'une section aérée en continu et d'une section de clarification, toutes deux contenant un media-support bactérien sous forme de ruban de polymère.
Le passage des eaux usées du prétraitement vers la section aérée du réacteur, puis de cette section aérée vers la section de clarification s'effectue par voie gravitaire.
La section aérée est équipée de diffuseurs d'air sous forme de tuyaux poreux de polyéthylène et de caoutchouc, placés au fond de cette section et alimentés en continu par un compresseur.
La recirculation des boues du fond de la section de clarification vers la fosse toutes eaux est assurée par une pompe de recirculation.
Le compresseur peut être placé jusqu'à 20 m de la station. Il est logé, conformément aux prescriptions du guide d'utilisation, dans un coffret de polyester, avec le boîtier électrique et le dispositif d'alarme.
L'alarme visuelle et sonore permet de détecter tout défaut de fonctionnement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
" BIO-UNIK " BIO-10ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-5ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7TB
Numéro national d'agrément
2015-002
2015-002-ext01
2015-002-ext02
2015-002-ext03
2015-002-ext04
Capacité (Equivalent-Habitant)
10 EH
5 EH
7 EH
7 EH
7 EH
Décanteur primaire
Matériau
Polyéthylène
Polyéthylène
Polyéthylène
Béton
Béton
Modèle (Marque)
EPURBLOC 4000C
(Sotralentz)
EPURBLOC 3000R
(Sotralentz)
EPURBLOC 3000R
(Sotralentz)
3000BI
(Sebico)
MAXI-ECO 3000L
(Thebault)
Longueur (m)
2,39
2,70
2,70
2,40
2,60
Largeur (m)
1,65
1,19
1,19
1,20
1,20
Hauteur (m)
1,65
1,44
1,44
1,50
1,48
Longueur utile (m)
2,38
2,69
2,69
2,33
2,47
Largeur utile (m)
1,64
1,18
1,18
1,13
1,07
Hauteur utile (m)
1,34
1,15
1,15
1,32
1,16
Volume utile (m3)
4,18
3,25
3,25
3,00
3,04
Surface utile (m2)
1,91
2,48
2,48
2,29
2,63
Réacteur : section aérée + clarificateur
Matériau
Polyéthylène
Polyéthylène
Polyéthylène
Béton
Béton
Modèle (Marque)
EPURBLOC 4000C
(Sotralentz)
EPURBLOC 2000R
(Sotralentz)
EPURBLOC 3000R
(Sotralentz)
3000BI
(Sebico)
MAXI-ECO 3000L
(Thebault)
Longueur (m)
2,39
1,90
2,70
2,40
2,60
Largeur (m)
1,65
1,19
1,19
1,20
1,20
Hauteur (m)
1,65
1,44
1,44
1,50
1,48
Longueur utile (m)
2,38
1,9
2,69
2,33
2,47
Largeur utile (m)
1,64
1,19
1,18
1,13
1,07
Hauteur utile (m)
1,34
1,15
1,15
1,32
1,16
Volume utile (m3)
4,18
2,26
3,25
3,00
3,04
Volume utile de la section aérée (m3)
2,79
1,51
2,17
2,00
2,03
Volume utile du clarificateur (m3)
1,39
0,75
1,08
2,00
1,01
Surface utile de la section aérée (m2)
1,27
1,17
1,65
1,53
1,75
Surface utile du clarificateur (m2)
0,64
0,59
0,83
0,76
0,88
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
" BIO-UNIK " BIO-10ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-5ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-7TB
Numéro national d'agrément
2015-002
2015-002-ext01
2015-002-ext02
2015-002-ext03
2015-002-ext04
Capacité (Equivalent-Habitant)
10 EH
5 EH
7 EH
7 EH
7 EH
Préfiltre
Modèle
POLYLOK PL-122
Nombre
2
1
1
1
1
Filtration (mm)
1,6
Cloison de séparation
Matériau
Polyéthylène
Polyéthylène
Polyéthylène
Béton
Béton
Caractéristiques
Non étanche, positionnée au 2/3 de la longueur du réacteur
Epaisseur (mm)
10
Surpresseur
Marque
HIBLOW
Modèle
HP 100
HP-60
HP-80
HP-80
HP-80
Puissance déclarée (W)
87
43
69
67,7
69
Débit déclaré (L/min)
89.6
58,93
73,47
69
73,28
Temps de fonctionnement
Continu
Diffuseur d'air
Type
Fines bulles
Modèle
BIONEST Tuyau poreux
Quantité
3
2
2
2
2
Longueur par tuyau (m)
0,75
Matériaux
Polyéthylène et caoutchouc
Pompe de recirculation
Modèle
PP-388
Puissance (W)
12
Débit (L/min)
15,63
Temps de fonctionnement (min/h)
10
5
7
7
7
Média filtrant
Modèle
Serpentin
Surface (m2/m3 de volume utile)
90
Nombre (section aérée + clarificateur)
12 sacs (8+4)
6 (4+2)
9 (6+3)
9 (6+3)
9 (6+3)
Densité (kg/m3)
16,3
Pourcentage de vide (%)
98,44
Matériau
Polymère
Dispositif de soutirage des boues
Caractéristique
Conduite ABS en forme de H
Nombre (section aérée + clarificateur)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
" BIO-UNIK " BIO-10ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-10SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-10TB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-15SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-15TB
Numéro national d'agrément
2015-002
2015-002-ext05
2015-002-ext06
2015-002-ext07
2015-002-ext08
Capacité (Equivalent-Habitant)
10 EH
10 EH
10 EH
15 EH
15 EH
Décanteur primaire
Matériau
Polyéthylène
Béton
Béton
Polyéthylène
Béton
Modèle (Marque)
EPURBLOC 4000C
(Sotralentz)
4000BI (Sebico)
MAXI-ECO 4000L
(Thebault)
60FI
(Sebico)
OBLON-GUE 6000L
(Thebault)
Longueur (m)
2,39
2,40
2,60
3,24
3,19
Largeur (m)
1,65
1,55
1,20
1,76
2,00
Hauteur (m)
1,65
1,50
1,86
1,75
1,66
Longueur utile (m)
2,38
2,33
2,47
3,23
3,05
Largeur utile (m)
1,64
1,48
1,07
1,74
1,86
Hauteur utile (m)
1,34
1,32
1,54
1,45
1,28
Volume utile (m3)
4,18
4,00
4,06
6,00
6,35
Surface utile (m2)
1,91
3,09
2,63
3,47
4,93
Réacteur : section aérée + clarificateur
Matériau
Polyéthylène
Béton
Béton
Polyéthylène
Béton
Modèle (Marque)
EPURBLOC 4000C
(Sotralentz)
4000BI (Sebico)
MAXI-ECO 4000L
(Thebault)
60FI
(Sebico)
OBLON-GUE 6000L
(Thebault)
Longueur (m)
2,39
2,40
2,60
3,24
3,19
Largeur (m)
1,65
1,55
1,20
1,76
2,00
Hauteur (m)
1,65
1,50
1,86
1,75
1,66
Longueur utile (m)
2,38
2,33
2,47
3,23
3,05
Largeur utile (m)
1,64
1,48
1,07
1,74
1,86
Hauteur utile (m)
1,34
1,32
1,54
1,45
1,28
Volume utile (m3)
4,18
4,00
4,06
6,00
6,35
Volume utile de la section aérée (m3)
2,79
2,67
2,704
4,00
4,23
Volume utile du clarificateur (m3)
1,39
1,33
1,35
2,00
2,12
Surface utile de la section aérée (m2)
1,27
2,06
1,75
2,31
4,00
Surface utile du clarificateur (m2)
0,64
1,03
0,88
1,16
2,00
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
" BIO-UNIK " BIO-10ST
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-10SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-10TB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-15SB
Gamme " BIO-UNIK ", modèle BIO-15TB
Numéro national d'agrément
2015-002
2015-002-ext05
2015-002-ext06
2015-002-ext07
2015-002-ext08
Capacité (Equivalent-Habitant)
10 EH
10 EH
10 EH
15 EH
15 EH
Préfiltre
Modèle
POLYLOK PL-122
Nombre
2
2
2
2
2
Filtration (mm)
1,6
Cloison de séparation
Matériau
Polyéthylène
Béton
Béton
Polyéthylène
Béton
Caractéristiques
Non étanche, positionnée au 2/3 de la longueur du réacteur
Epaisseur (mm)
10
Surpresseur
Marque
HIBLOW
Modèle
HP-100
HP-100
HP-100
HP-200
HP-200
Puissance déclarée (W)
87
88
83
192
197
Débit déclaré (L/min)
89,6
92
84,73
152
158
Temps de fonctionnement
Continu
Diffuseur d'air
Type
Fines bulles
Modèle
BIONEST Tuyau poreux
Quantité
3
3
4
4
4
Longueur par tuyau (m)
0,75
Matériaux
Polyéthylène et caoutchouc
Pompe de recirculation
Modèle
PP-388
Puissance (W)
12
Débit (L/min)
15,63
Temps de fonctionnement (min/h)
10
10
10
15
15
Média filtrant
Modèle
Serpentin
Surface (m2/m3 de volume utile)
90
Nombre (section aérée + clarificateur)
12 (8+4)
12 (8+4)
12 (8+4)
18 (12+6)
18 (12+6)
Densité (kg/m3)
16,3
Pourcentage de vide (%)
98,44
Matériau
Polymère
Dispositif de soutirage des boues
Caractéristique
Conduite ABS en forme de H
Nombre (section aérée + clarificateur)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique, permanente ou temporaire, à l'exception du modèle BIO-10ST qui doit être installée hors nappe phréatique, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans les tableaux ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide d'utilisation - Gamme BIO - Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.