ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF AGRÉÉ " PURESTATION EP600 " (4 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " PURESTATION ", MODÈLES " EP600 " (4 EH) ET " EP900 " (5 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-003 bis
2011-003 bis-mod01
2012-017
Titulaire de l'agrément
ALIAXIS UI
ZI route de Béziers,
34140 Mèze
Dénomination commerciale
" PureStation EP600 "
Gamme " PureStation ", modèle EP600
Gamme " PureStation ", modèle EP900
Capacité de traitement
4 Equivalents-Habitants
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
11 septembre 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à boues activées, à écoulement gravitaire, qui reposent sur le principe de la culture libre aérée.
Ils sont composés de trois cuves :
- un décanteur primaire ;
- un réacteur avec une clarification intermédiaire ;
- un décanteur final.
L'aération du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de tubes.
Le passage des eaux usées d'un compartiment à un autre est assuré par deux pompes à injection d'air.
Une troisième pompe à injection d'air assure la recirculation des boues du décanteur final vers le décanteur primaire.
Une armoire de commande, en fonctionnement permanent, est équipée d'un système d'alarme visuelle de l'automate, permettant de détecter tout dysfonctionnement de l'installation.
L'alimentation en air de la pompe par injection d'air et des diffuseurs à air est assurée par un compresseur.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèles de la gamme
" PureStation EP600 "
Gamme " PureStation ", modèle EP600
Gamme " PureStation ", modèle EP900
N° national d'agrément
2011-003 bis
2011-003 bis-mod01
2012-017
Capacité (Equivalents-Habitants)
4
5
Cuves
Matériau : Polyéthylène copolymère Haute Performance (PEHD)
Nombre de cuves : 3
Membrane d'aération
Marque : ENVICON
Modèle : EMR 5
Modèle : diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de tube
Nombre : 2
Longueur (d'un tube) : 300 mm
Diamètre (d'un tube) : 80 mm
Matériaux : éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tubes de transfert
Matériau : Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre : 3
Armoire électrique
Marque : Automate programmable Télémécanique Zelio
Electrovannes
Modèle : PARKER
Nombre de voies : 2
Puissance : 5 W
Débit : 30 l/min
1 entrée de diamètre : 12 mm
2 sorties de diamètre : 8 mm
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle de la gamme
" PureStation EP600 "
Gamme " PureStation ", modèle EP600
Gamme " PureStation ", modèle EP900
N° agrément
2011-003 bis
2011-003 bis-mod01
2012-017
Capacité (Equivalents-Habitants)
4
5
Décanteur primaire
Type de cuve
1100 L de la société ALIAXIS
3000 L de la société ALIAXIS
Surface de séparation
0
0,62 m2
Longueur
1,17 m
2,36 m
Largeur
1,17 m
1,21 m
Hauteur
1,85 m
2,00 m
Volume
1,44 m3
3,39 m3
Diamètre
1,10 m
/
Diamètre utile
1,10 m
/
Longueur utile
/
2,28 m
Largeur utile
/
1,13 m
Hauteur utile
1,28 m
1,28 m
Surface utile
0,95 m2
2,19 m2
Volume utile
1,10 m3
2,70 m3
Réacteur avec pré-clarificateur intégré
Type de cuve
1100 L de la société ALIAXIS
1100 L de la société ALIAXIS
Réacteur
Longueur
1,17 m
1,17 m
Largeur
1,17 m
1,17 m
Hauteur
1,85 m
2,00 m
Volume
1,44 m3
1,44 m3
Diamètre
1,10 m
1,10 m
Diamètre utile
1,10 m
1,10 m
Hauteur utile
1,26 m
1,27 m
Surface utile
0,82 m2
0,87 m2
Volume utile (sans pré-clarificateur)
0,95 m3
1,10 m3
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle de la gamme
" PureStation EP600 "
Gamme " PureStation ", modèle EP600
Gamme " PureStation ", modèle EP900
N° agrément
2011-003 bis
2011-003 bis-mod01
2012-017
Capacité (Equivalents-Habitants)
4
5
Réacteur avec pré-clarificateur intégré
Pré-clarificateur
Hauteur
1,25 m
1,25 m
Volume
0,20 m3
0,10 m3
Diamètre
0,40 m
0,31 m
Diamètre utile
0,40 m
0,31 m
Hauteur utile
1,25 m
1,25 m
Surface utile
0,13 m2
0,08 m2
Volume utile
0,20 m3
0,09 m3
Décanteur final
Type de cuve
1100 L de la société ALIAXIS
1100 L de la société ALIAXIS
Longueur
1,17 m
1,17 m
Largeur
1,17 m
1,17 m
Hauteur
1,85 m
2,00 m
Volume
1,44 m3
1,44 m3
Diamètre
1,10 m
1,10 m
Diamètre utile
1,10 m
1,10 m
Hauteur utile
1,23 m
1,23 m
Surface utile
0,95 m2
0,95 m2
Volume utile
1,10 m3
1,10 m3
Surpresseur
Marque
SECOH
THOMAS
SECOH
SECOH
Modèle
EL-S-60N
AP-60/80
EL-S-60N
EL-S-60N
Puissance déclarée
48 W
57 W
48 W
48 W
Débit à 150 mbar
64 L/min
75 L/min
64 L/min
64 L/min
Armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement de transfert des eaux usées du décanteur primaire vers le réacteur (pompe à injection d'air 1)
22 cycles de 3 x 40 s (soit 44 min/j)
22 cycles de 4 x 60 s (soit 88 min/j)
Durée et temps de fonctionnement du surpresseur
22 cycles de 30 min d'aération et 30 min de repos (soit 11 h/j)
22 cycles de 35 min d'aération et 25 min de repos (soit 12,83 h/j)
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues du pré-clarificateur vers le réacteur (pompe à injection d'air 2)
22 cycles de 30 minutes car fonctionne en même temps que l'aération (soit 11 h/j)
22 cycles de 35 minutes car fonctionne en même temps que l'aération (soit 12,8 h/j)
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues du décanteur final vers le décanteur primaire (pompe à injection d'air 3)
22 cycles de 30 sec de recirculation (soit 11 min/j)
22 cycles de 40 sec de recirculation (soit 14,66 min/j)
Durée et temps de fonctionnement des électrovannes
3 fois 40 s/h pendant 22 heures par jour, soit 44 min/j pour l'électrovanne 1
4 fois 60 s/h pendant 22 heures par jour, soit 88 min/j pour l'électrovanne 1
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Les guides d'utilisation (Guide utilisateur, PureStation EP600, août 2015, 36 pages, et Guide utilisateur, PureStation EP900, avril 2012, 61 pages) sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seuls les guides d'utilisation référencés ci-dessus valent agrément. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.