ANNEXE II
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " PURESTATION PS V " MODÈLES PS9V (9 EH) ET PS15V (15 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2014-019- 
mod01-ext01
2014-019- 
mod01-ext01-mod01
2014-019-mod01-ext02
Titulaire de l'agrément
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY,
ZI route de Béziers, 34140 Mèze
Dénomination commerciale
Gamme " PureStation PS V ", modèle PS9V
Gamme " PureStation PS V ", modèle PS15V
Capacité de traitement
9 Equivalents-Habitants
15 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
10 octobre 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à culture fixée sur supports mobiles fonctionnant selon le procédé IFAS (Integrated Fixed-film Activated Sludge).
La cuve est en polyester renforcé de fibre de verre, de forme cylindrique à axe horizontal et est composée de trois compartiments :
- un décanteur primaire ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est rempli de modules flottants et libres servant de supports de fixation. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée de manière séquentielle par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment.
Les dispositifs de traitement nécessitent une alimentation en air pilotée par un boîtier de commande disposé à proximité de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le décanteur primaire permet de transférer les eaux prétraitées dans le réacteur biologique.
Deux pompes par injection d'air placées dans le clarificateur permettent de faire recirculer les boues dans le décanteur primaire et le réacteur biologique.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées, qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur fonctionnant en permanence et présente une alarme visuelle en cas de dysfonctionnement des dispositifs de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve
Cuve cylindrique à axe horizontal à trois compartiments
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Cloisons internes (avec débordement par le dessus en cas de surcharge hydraulique dans l'un des compartiments)
Couvercles et rehausses
Rehausses
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Trois couvercles de diamètre 600 mm
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Tuyauterie
Entrée : coude à 90° DN 125 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du réacteur biologique au clarificateur :
- tube en té DN 100 mm côté réacteur biologique avec réduction de 50 mm
- tube plongeur DN 100 mm côté clarificateur
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : coude à 90° DN 125 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
/
Disjoncteur différentiel
/
Coffret IP55 avec alarme déportée en façade
/
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau flexible d'air DN 12 mm
Polyamide
Pompe par injection d'air pour le transfert des eaux prétraitées du décanteur primaire au réacteur biologique
Electrovanne(s) 1 voie
/
Tuyaux flexibles d'air DN 8 mm
Polyamide
Tube DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Crépine d'aspiration dans le décanteur primaire de diamètre 125 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompes par injection d'air pour la recirculation des boues du clarificateur dans le réacteur biologique et le décanteur primaire
Electrovannes 1 voie
/
Tuyaux flexibles d'air DN 8 mm
Polyamide
Réducteur de débit (vers le décanteur primaire)
/
Tube DN 32 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Supports de fixation libres
Modules sphériques de diamètre 77 mm
Modèle BIO-ECO
Polypropylène (PP)
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles d'air dans le fond du réacteur)
Disques membranaires microperforés
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyaux flexibles d'air DN 12 mm
Polyamide
Tubes verticaux d'alimentation en air DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
Gamme " PureStation PS V ", modèle PS9V
Gamme " PureStation PS V ", modèle PS15V
Numéro national d'agrément
2014-019-mod01-ext01
2014-019-mod01-ext01-mod01
2014-019-mod01-ext02
Capacité (Equivalents-Habitants)
9 EH
15 EH
Cuve
Nombre
1
1
Longueur (cm)
476
680
Largeur (cm)
150
150
Hauteur hors tout (cm)
175
175
Volume utile total (m3)
6,1
9,6
Hauteur entrée (cm)
123
123
Hauteur sortie (cm)
108
108
Décanteur primaire
Volume utile (m3)
3,2
5,0
Réacteur biologique
Volume utile (m3)
1,5
2,8
Clarificateur
Volume utile (m3)
1,4
1,8
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
125
125
Surpresseur
Modèle
BIBUS (SECOH), type EL-S-150W
BIBUS (SECOH), type EL-S-150W ou THOMAS, type LP-150HN
THOMAS, type LW-240
Puissance déclarée
149 W à 200 mbar
149 W (BIBUS) ou 130 W (THOMAS) à 200 mbar
250 W à 200 mbar
Débit d'air déclaré
165 l/min à 200 mbar
165 l/min (BIBUS) ou 150 l/min (THOMAS) à 200 mbar
245 l/min à 200 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement (correspondant aux périodes d'aération)
40 minutes toutes les heures, durant une période de 22 heures par jour (soit 14,7 h/jour)
40 minutes toutes les heures, durant une période de 22 heures par jour
(soit 14,7 h/jour)
Pompe par injection d'air pour le transfert des eaux prétraitées du décanteur primaire au réacteur biologique
Nombre d'électrovanne(s)
1
2
Fréquence et durée de fonctionnement
120 secondes, 5 fois par période d'aération (soit 220 min/jour)
120 secondes, 5 fois par période d'aération
(soit 220 min/jour)
Pompes par injection d'air pour la recirculation des boues du clarificateur dans le réacteur biologique et le décanteur primaire
Fréquence et durée de fonctionnement
35 secondes, 4 fois par période d'aération (soit 51 min/jour)
15 secondes, 4 fois par période d'aération
(soit 22 min/jour)
Supports de fixation libres
Surface spécifique (m2/m3)
210
210
Masse sèche (kg/m3)
250
250
Nombre
600
1 000
Volume (m3)
0,14
0,24
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles d'air dans le fond du réacteur)
Modèle
BIBUS, type HD 270
BIBUS, type HD 270
Nombre
4
6
Diamètre (mm)
218
218
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide utilisateur - PureStation PS6 - PureStation PS9V - PureStation PS15V, 23 septembre 2015, 36 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.