A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES FENÊTRES PARIÉTODYNAMIQUES DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition d'une fenêtre pariétodynamique
 Au sens du présent arrêté, les fenêtres pariétodynamiques sont des systèmes qui permettent à l'air extérieur d'entrer par des ouvertures situées dans le haut de la menuiserie de la fenêtre, de circuler dans deux lames d'air réalisées grâce à un triple vitrage et de pénétrer dans le local par l'intermédiaire d'une bouche d'entrée d'air autoréglable située en partie haute de la menuiserie.
 La fonction principale de ce système est le réchauffement de l'air durant son passage dans les deux lames d'air.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique à tout bâtiment.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La présente méthode propose une modification des calculs des déperditions et des apports solaires pour les fenêtres pariétodynamiques. Elle permet ainsi de calculer de nouveaux coefficients Eta et S qui seront à saisir dans le calcul réglementaire.
 3.1. Calcul des débits sous 4 Pa.
 On considère qu'il existe une entrée d'air par élément de baie pariétodynamique, soit une entrée d'air par ouvrant. Le débit de l'ensemble des entrées d'air sous 20 Pa est défini par la formule suivante :
SMEA20Pa = N entrées d'air * Q entrées d'air
où :
 Q entrées d'air = débit d'entrée d'air de l'ouvrant pariétodynamique.
 N entrées d'air = nombre total d'ouvrants pariétodynamiques.
 Sous 4 Pa, ce débit est défini par la formule suivante :
 SMEA4Pa = SMEA20Pa * 0,45
 3.2. Calcul du débit extrait.
 Le calcul du débit extrait est défini par la formule suivante :
Q extrait = Q base* Cd * Cfr
où :
 Q base = débit de base ;
 Cfr = coefficient de fuite du réseau ;
 Cd = coefficient de dépassement.
 3.3. Calcul du débit par ouvrant.
 Le calcul du débit par ouvrant est défini par la formule suivante :
Q ouvrant = C * Q extrait * SMEA4Pa / ((SMEA4Pa + Q4Pa-surf * A Tbat) * Nentrées d'air)
où :
 Q4Pa-surf = perméabilité à l'air du bâtiment sous 4 Pa ;
 A Tbat = surface des parois déperditives en mètres carrés dont les planchers bas sont exclus ;
 C = coefficient correctif dépendant du niveau de perméabilité à l'air du bâtiment sous 4 Pa et égal à :
 * 1 si :
 ― le bâtiment a fait l'objet d'une mesure de la perméabilité à l'air et le coefficient Q4Pa-surf mesuré est inférieur ou égal à :
   0,6 m³/h/m² de parois déperditives en maison individuelle, 
   1 m³/h/m² de parois déperditives dans les autres cas ;
 ― le bâtiment a fait l'objet de l'application d'une démarche qualité agréée, selon les modalités définies par l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs et des parties nouvelles de bâtiments ;
 * 0,5 dans les autres cas.
 3.4. Calcul des déperditions.
 Pour chaque ouvrant, par type de fenêtre pariétodynamique, connaissant le débit moyen de son entrée d'air, il est possible de calculer le coefficient Eta par interpolation linéaire. Il est défini dans le tableau suivant :
Tableau 1. Calcul des coefficients Eta et DS
FENÊTRE À UN VANTAIL
FENÊTRE À DEUX VANTAUX
PORTE-FENÊTRE
Débit ouvrant
Q ouvrant (m³/h)
Coefficient Eta
Coefficient DS
0  Q  5
1 ― 0,68 × Q / 5
1 ― 0,7 × Q / 5
1 ― 0,65 × Q / 5
0,13 × Q / 5
5 ¸ Q  10
0,32 ― 0,06 × (Q ― 5) / 5
0,30 ― 0,06 × (Q ― 5) / 5
0,35 ― 0,05 × (Q ― 5) / 5
0,13 + 0,06 × (Q ― 5) / 5
10 ¸ Q  15
0,26 ― 0,03 × (Q ― 10) / 5
0,24 ― 0,03 × (Q ― 10) / 5
0,30 ― 0,04 × (Q ― 10) / 5
0,19 + 0,03 × (Q ― 10) / 5
15 ¸ Q  22
0,23 ― 0,05 × (Q ― 15) / 7
0,21 ― 0,04 × (Q ― 15) / 7
0,26 ― 0,05 × (Q ― 15) / 7
0,22 + 0,02 × (Q ― 15) / 7
22 ¸ Q  30
0,18 ― 0,02 × (Q ― 22) / 8
0,17 ― 0,03 × (Q ― 22) / 8
0,21 ― 0,03 × (Q ― 22) / 8
0,24 + 0,01 × (Q ― 22) / 8
30 ¸ Q  40
0,16 ― 0,03 × (Q ― 30) / 10
0,16 ― 0,03 × (Q ― 30) / 10
0,16 ― 0,04 × (Q ― 30) / 10
0,25 + 0,01 × (Q ― 30) / 10
 Le coefficient b de la fenêtre pariétodynamique est ainsi défini :
 b = 1 - Eta
 3.5. Calcul des apports solaires.
 Chaque type de fenêtre possède un facteur solaire S°. Celui de la fenêtre pariétodynamique est calculé à partir de la formule suivante :
S' = S° + DS
où :
 S° = facteur solaire de la fenêtre classique ;
 DS = supplément du facteur solaire. Pour chaque ouvrant, ce terme est calculé par type de fenêtre pariétodynamique à partir du débit moyen de son entrée d'air. Le tableau 1 donne les valeurs de ce coefficient.