ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " EASYONE ", MODÈLES 12 EH ET 15 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2015-008-ext03
2015-008-ext04
Titulaire de l'agrément
GRAF DISTRIBUTION SARL, 45, route d'Ernolsheim, 67120 Dachstein-Gare
Dénomination commerciale
Gamme " EASYONE ",
modèle 12 EH
Gamme " EASYONE ",
modèle 15 EH
Capacité de traitement
12 Equivalents-Habitants
15 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
17/09/2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à boues activées fonctionnant selon le principe SBR (Sequencing Batch Reactor).
Ils comprennent dans une seule et même cuve cylindrique en polyéthylène :
- une zone de tranquillisation ;
- une zone de traitement.
Ces deux zones sont séparées par une cloison en polypropylène. Le passage des eaux usées entre les deux zones s'effectue sous la cloison, au fond du bassin. L'évacuation de l'eau traitée est réalisée par un levier d'extraction en polyéthylène, fonctionnant selon le principe d'une pompe à injection d'air (airlift).
L'aération des deux zones est assurée par un compresseur d'air, fonctionnant en alternance selon un cycle programmé. Le compresseur est raccordé, au fond de la cuve, à une rampe de diffusion en acier inoxydable équipée de trois diffuseurs " fines bulles " à membranes microperforées.
Le fonctionnement de la microstation d'épuration est géré par un automate avec microprocesseur qui commande le compresseur d'air et sa répartition entre les diffuseurs et le levier d'extraction des eaux traitées via des électrovannes ou des vannes motorisées dédiées.
Le compresseur et l'automate avec microprocesseur sont situés dans une armoire électrique qui doit être installée selon les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Un système d'alarme visuelle permet de détecter tout dysfonctionnement des équipements via l'automate.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENTS DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL/MATÉRIAUX CONSTITUTIFS
Modèles de la gamme
Gamme " EASYONE ",
modèle 12 EH
Gamme " EASYONE ",
modèle 15 EH
Numéro national d'agrément
2015-008-ext03
2015-008-ext04
Capacité (Equivalents-Habitants)
12 EH
15 EH
Cuve
Marque
GRAF DISTRIBUTION SARL
Nombre
1
Matériau
Polyéthylène (PE)
Forme
Cylindrique
Cloison de séparation
Matériau
Polypropylène (PP)
Compresseur
Marque
Société HIBLOW
Rampe de diffusion
Matériau
Acier Inoxydable
Diffuseurs d'air
Marque
Société Jäger Umwelttechnik GmbH
Type
Diffuseur fines bulles à membrane microperforée sous forme de disque
Modèle
HD 340
Matériau
Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Diamètre
350 mm
Levier d'extraction des eaux traitées
Matériau levier
Polyéthylène (PE)
Matériau tuyau d'alimentation en air
Polychlorure de vinyle (PVC) renforcé souple
Electrovannes
Marque
BUSCHJOST
Modèle
Magnetventilblock 2-fach
Nombre
2
Puissance déclarée
16 W
Débit déclaré
3,6 m3/h
Pression de fonctionnement
0 à 0,4 bar
Tension de fonctionnement
230 V (AC)
Vannes motorisées
Marque
MICROSTEP
Modèle
POS 12.1011
Nombre
2
Puissance déclarée
8,4 W
Débit déclaré
3,6 m3/h
Pression de fonctionnement
0 à 0,5 bar
Tension de fonctionnement
24 V (DC)
Armoire électrique
Marque
GRAF DISTRIBUTION SARL
Matériaux
Polyester ou polyéthylène pour une installation extérieure, polypropylène expansé (EPP) ou métal pour une installation intérieure
Programmation
La durée des 3 phases du cycle de traitement est programmée en usine
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèles de la gamme
Gamme " EASYONE ", modèle 12 EH
Gamme " EASYONE ", modèle 15 EH
Numéro national d'agrément
2015-008-ext03
2015-008-ext04
Capacité (Equivalents-Habitants)
12 EH
15 EH
Cuve
Type de cuve
CARAT XL 8500 L
CARAT XL 10000 L
Longueur totale
3,50 m
3,52 m
Largeur totale
2,04 m
2,24 m
Hauteur totale
2,09 m
2,29 m
Volume total
8,50 m3
10,00 m3
Hauteur utile
1,42 m
1,50 m
Surface utile totale
5,28 m2
6,33 m2
Volume utile total
6,58 m3
7,74 m3
Volume minimum permettant le fonctionnement du levier d'extraction des eaux traitées
4,44 m3
5,46 m3
Cloison de séparation
Epaisseur
8 mm
8 mm
Hauteur
1,32 m
1,46 m
Distance cuve-cloison au niveau du fil d'eau d'entrée
1,00 m
0,98 m
Distance cloison-fond de cuve
0,56 m
0,66 m
Compresseur
Modèle
HIBLOW HP-150
HIBLOW HP-200
Nombre
1
1
Puissance déclarée à 200 mbar
125 W
210 W
Débit à 150 mbar
175 L/min
225 L/min
Diffuseur d'air
Nombre
3
3
Automate/armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement de l'aération
6 min toutes les 10 min par cycle 
(soit 8,4 h / jour)
6 min toutes les 10 min par cycle 
(soit 8,4 h / jour)
Durée et temps de fonctionnement de l'arrêt de l'aération
168 min par cycle
(soit 5,6 h / jour)
168 min par cycle
(soit 5,6 h / jour)
Durée et temps de décantation
120 min par cycle
(soit 4 h / jour)
120 min par cycle
(soit 4 h / jour)
Durée et temps de fonctionnement de l'évacuation de l'eau traitée via la pompe à injection d'air
20 min par cycle
(soit 0,67 h / jour)
22 min par cycle
(soit 0,73 h / jour)
Durée d'un cycle (aération, décantation, évacuation eaux traitées)
650 min / jour
(soit 10,83 h / jour)
652 min / jour
(soit 10,87 h / jour)
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile de la cuve. L'opération de vidange portera à la fois sur la zone de tranquillisation et la zone de traitement.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des microstations d'épuration GRAF EasyOne 12 et 15 EH ", septembre 2015, 83 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.