ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " DIAMOND DMS 20 " (20 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " DIAMOND DMS " MODÈLES 5 (5 EH), 10 (10 EH) ET 15 (15 EH)
Références administratives
Numéro national 
d'agrément
2015- 011-ext01
2015- 011-ext02
2015- 011-ext03
2015-011
Titulaire de l'agrément
WPL Limited,
Units 1 and 2 Aston Road, PO7 7UX, Waterlooville, Hampshire, Royaume-Uni
Dénomination commerciale
Gamme " Diamond DMS ", modèle 5
Gamme " Diamond DMS ", modèle 10
Gamme " Diamond DMS ", modèle 15
" Diamond DMS 20 "
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
10 Equivalents-Habitants
15 Equivalents-Habitants
20 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
19 septembre 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement, à écoulement gravitaire, sont des microstations à boue activée, qui reposent sur le principe de la culture libre aérée.
Ils sont constitués d'une cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments :
- un réacteur biologique à fond ouvert ;
- un clarificateur.
Les effluents sont déversés dans le réacteur biologique. Les résidus solides se déposent par gravité dans le fond de la cuve tronconique, pour être entraînés dans un courant ascensionnel à l'intérieur d'un tube d'aération vertical placé au centre de la cuve tronconique. Un aérateur à membrane microperforée diffuse de l'air dans le tube d'aération.
Les effluents se déplacent depuis le fond de la cuve tronconique dans le clarificateur disposé autour du réacteur biologique, pour être évacués en partie haute du clarificateur par le raccordement de sortie.
La ventilation des dispositifs de traitement se fait par des ouvertures hautes ou basses.
Les dispositifs de traitement nécessitent une alimentation en air pilotée dans un boîtier disposé à proximité de la cuve tronconique. Le boîtier est équipé d'une alarme sonore et visuelle pour détecter en permanence d'éventuelles défaillances de l'alimentation en air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve et couvercle
Cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Cloison interne
Polychlorure de vinyle (PVC)
Capot de protection
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Pièces de fixation du capot
Acier inoxydable
Couvercle d'accès de diamètre 700 mm
Polyéthylène (PE)
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 110 mm
Polyéthylène (PE)
Sortie : tube en Té DN 110 mm
Polyéthylène (PE)
Joints Entrée / Sortie
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau flexible d'air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alarme sonore et visuelle modèle WERMA
/
Boîtier IP 44
Polyéthylène (PE)
Aérateur (système d'aération à fines bulles d'air au fond du réacteur biologique)
Disque membranaire microperforé
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyau flexible d'air DN 20 mm
Polyéthylène (PE)
Tube d'aération vertical DN 200 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
Gamme 
" Diamond DMS ", 
modèle 5
Gamme 
" Diamond DMS ", 
modèle 10
Gamme 
" Diamond DMS ", 
modèle 15
" Diamond DMS 20 "
Numéro national d'agrément
2015- 011-ext01
2015- 011-ext02
2015- 011-ext03
2015-011
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
10 EH
15 EH
20 EH
Cuve
Nombre
1
1
1
1
Diamètre hors tout (cm)
185
207
210
210
Hauteur hors tout (cm)
234
262
280
280
Volume utile total (m3)
1,64
2,47
3,13
3,13
Hauteur entrée (cm)
171
184
201
201
Hauteur sortie (cm)
161
174
193
193
Réacteur biologique
Volume utile (m3)
0,60
1,02
1,47
1,47
Clarificateur
Volume utile (m3)
1,04
1,45
1,66
1,66
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
110
110
110
110
Surpresseur
Modèle
Charles Austen ET 100
Charles Austen ETX 120
Charles Austen ETX 150
Charles Austen ETX 200
Puissance déclarée (W)
80 à 100 mbar
125 à 170 mbar
130 à 150 mbar
195 à 150 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
100 à 100 mbar
120 à 170 mbar
150 à 150 mbar
200 à 150 mbar
Ou bien modèle
Bibus JDK-60
Hiblow HP-120
/
Bibus JDK-200
Puissance déclarée (W)
40 à 200 mbar
115 à 177 mbar
/
180 à 200 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
58 à 200 mbar
120 à 177 mbar
/
200 à 200 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
Aérateur
Modèle
FlexAir
PermaCap
FlexAir
PermaCap
FlexAir
PermaCap
FlexAir
PermaCap
Nombre
1
1
1
1
Diamètre (mm)
63,5
63,5
63,5
63,5
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile de la cuve.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, et des mesures d'oxygénation et de temps de séjour, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (WPL, Guide d'installation, septembre 2015, 26 pages, et WPL, Guide d'utilisation et de maintenance, septembre 2015, 20 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.