ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS HYDROFILTRE 2 MODÈLES HF05B (5 EH) À HF20B (20 EH)
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre scientifique et technique du bâtiment
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DU (DES) DISPOSITIF(S)
Technologie(s) de traitement
Filtre compact à coquilles de noisettes alimentés sous faible pression (en gravitaire)
Description (nombre et fonction) des cuves/compartiments
Pour les modèles 5 EH et 6 EH :
- une cuve à deux compartiments : fosse toutes eaux et filtre
Pour les autres modèles :
- une fosse toutes eaux à 1 compartiment
- un filtre compact pour les modèles 7 EH, 9 EH, 10 EH et 12 EH et deux filtres compacts pour les modèles 14 EH, 18 EH et 20 EH
Liste des principaux équipements
- préfiltre
- une boîte d'alimentation pour les modèles 14 EH, 18 EH et 20 EH
- un auget d'alimentation et des rampes de répartition intégrées à la cuve du filtre
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondant à un remplissage au plus égal à 50 % du volume utile du décanteur primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ces dispositifs peuvent être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
HYDROFILTRE2/HF05B
HYDROFILTRE2/HF06B
HYDROFILTRE2/HF07B
Capacité de traitement
5 EH
6 EH
7 EH
Numéro national d'agrément
2019-002-ext01
2019-002-ext02
2019-002-ext03
Fosse toutes eaux
Nombre
1
1
1
Forme
-
-
Ovoïde
Matériau
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène haute densité
Hauteur utile (m)
1,19
1,19
1,34
Volume utile (m3)
3,08
3,08
4,02
Surface utile (m2)
2,10
2,10
1,96
Hauteur maximum de remplissages de boues avant extraction (cm)
51,4
51,4
71,3
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
17
14
16
Filtre
Nombre
Intégré à la cuve fosse toutes eaux
Intégré à la cuve fosse toutes eaux
1
Hauteur utile (m)
0,75
0,75
0,75
Surface utile (m2)
3,15
3,15
4,61
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la fosse (cm)
30
30
60
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus du filtre (cm)
60
Mise en œuvre possible en présence de nappe phréatique
Oui
Oui
Oui
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
HYDROFILTRE2/HF09B
HYDROFILTRE2/HF10B
HYDROFILTRE2/HF12B
Capacité de traitement
9 EH
10 EH
12 EH
Numéro national d'agrément
2019-002-ext04
2019-002-ext05
2019-002-ext06
Fosse toutes eaux
Nombre
1
1
1
Forme
Ovoïde
Ovoïde
Cylindrique
Matériau
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène haute densité
Hauteur utile (m)
1,47
1,47
1,99
Volume utile (m3)
5,02
5,02
6,02
Surface utile (m2)
2,15
2,15
1,74
Hauteur maximum de remplissages de boues avant extraction (cm)
78,0
78,0
107,7
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
16
14
14
Filtre
Nombre
1
1
1
Hauteur utile (m)
0,75
0,75
0,75
Surface utile (m2)
4,61
5,74
5,74
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la fosse (cm)
60
60
60
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus du filtre (cm)
60
60
60
Mise en œuvre possible en présence de nappe phréatique
Oui
Oui
Oui
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
HYDROFILTRE2/HF14B
HYDROFILTRE2/HF18B
HYDROFILTRE2/HF20B
Capacité de traitement
14 EH
18 EH
20 EH
Numéro national d'agrément
2019-002-ext07
2019-002-ext08
2019-002-ext09
Fosse toutes eaux
Nombre
1
1
1
Forme
Cylindrique
Cylindrique
Cylindrique
Matériau
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène haute densité
Hauteur utile (m)
1,99
2,04
2,04
Volume utile (m3)
8,01
10,12
10,12
Surface utile (m2)
2,62
3,86
3,86
Hauteur maximum de remplissages de boues avant extraction (cm)
107,2
114,6
114,6
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
16
16
14
Filtre
Nombre
2
2
2
Hauteur utile (m)
0,75
0,75
0,75
Surface utile (m2)
9,22
9,22
11,48
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la fosse (cm)
60
30
30
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus du filtre (cm)
60
60
60
Mise en œuvre possible en présence de nappe phréatique
Oui
Oui
Oui