ANNEXES
ANNEXE I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " AS-VARIOCOMP K5 " (5 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " AS-VARIOCOMP " MODÈLES K8 (8 EH) ET K12 (12 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-015
2012-015-ext01
2012-015-ext02
Titulaire de l'agrément
ASIO, spol, s.r.o.
Ksirova 552/45,
619 00 Brno, République Tchèque
Dénomination commerciale
" AS-VARIOcomp K5 " types K/S, K/PB et K/PB/SV
Gamme " AS-VARIOcomp ",
modèle K8 type K/S
Gamme " AS-VARIOcomp ",
modèle K12 type K/S
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
8 Equivalents-Habitants
12 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
30 mai 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement, à écoulement gravitaire, sont des microstations à boue activée, qui reposent sur le principe de la culture libre aérée.
Ils sont constitués de trois compartiments :
- un décanteur primaire ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé à proximité de la cuve.
Un cylindre, placé au-dessus des aérateurs du réacteur biologique, permet l'ascension des boues activées en excès vers le clarificateur.
A l'aide d'une pompe par injection d'air, l'eau traitée en partie haute du clarificateur est déposée dans une auge de rejet, vers la sortie du dispositif. Les boues sédimentées en fond de clarificateur sont redéposées gravitairement dans le réacteur biologique.
Les boues activées en excès dans le réacteur biologique sont recirculées dans le décanteur primaire, à l'aide d'une autre pompe par injection d'air actionnée manuellement (délestage).
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le surpresseur est équipé d'un témoin lumineux en cas de dysfonctionnement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve, couvercle
Cuve cylindrique à axe vertical à 3 compartiments
Polypropylène (PP)
Remplissage (types double paroi et double fond)
Béton
Cloisons internes
Polypropylène (PP)
Un couvercle 1 006 x 846 mm
Polypropylène (PP)
ou
Aluminium
Paroi inclinée de décantation en fond de clarificateur
Polypropylène (PP)
Tuyauterie
Entrée : tube droit
Polypropylène (PP)
Du décanteur primaire au réacteur biologique : ouverture DN 150 mm
/
Du réacteur biologique au clarificateur : ascension par pompe par injection d'air depuis le réacteur vers un tube vertical DN 80 mm dans le clarificateur
Polypropylène (PP)
Retour du clarificateur au réacteur : ouverture en fond de clarificateur pour déversement gravitaire des boues dans le réacteur
/
Sortie : tuyau coupé longitudinalement en forme de gouttière côté intérieur (auge de rejet)
Polypropylène (PP)
Dispositif de trop plein DN 40 mm reliant le décanteur primaire à l'auge de rejet
/
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau flexible d'air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompes par injection d'air
Cylindre ouvert en partie basse diamètre 300 mm et hauteur 350 mm raccordé à un tuyau DN 40 mm, au-dessus de(s) l'aérateur(s) pour l'ascension des boues activées du réacteur biologique vers le clarificateur
Polypropylène (PP)
Tuyau DN 40 mm vertical perforé pour l'extraction des eaux traitées du clarificateur
Polypropylène (PP)
Tuyau DN 40 mm pour la recirculation des boues activées en excès du réacteur biologique dans le décanteur primaire (délestage)
Polypropylène (PP)
Tuyaux d'air flexibles DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Valve pour actionner la recirculation des boues activées en excès du réacteur dans le décanteur primaire (délestage)
Polypropylène (PP)
Aérateur(s) (système[s] d'aération à fines bulles d'air dans le fond du réacteur)
Tube(s) membranaire(s) microperforé(s)
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyau flexible d'air DN20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
" AS-VARIOcomp K5 "
Gamme " AS-VARIOcomp ",modèle K8
Gamme " AS-VARIOcomp ",modèle K12
Type K/S (simple paroi)
Type K/PB(double paroi)
Type K/PB/SV (double paroi et double fond)
Type K/S (simple paroi)
Type K/S (simple paroi)
Numéro national d'agrément
2012-015
2012-015-ext01
2012-015-ext02
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
8 EH
12 EH
Cuve
Nombre
1
1
1
Diamètre (cm)
121
151
151
150
200
Hauteur hors tout (cm)
202
167
183
202
202
Volume utile total (m3)
1,48
2,24
3,31
Hauteur entrée (cm)
135
135
151
135
135
Hauteur sortie (cm)
127
127
143
127
127
Décanteur primaire
Volume utile (m3)
0,71
1,11
1,54
Réacteur biologique
Volume utile (m3)
0,58
0,85
1,36
Clarificateur
Volume utile (m3)
0,19
0,29
0,41
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
150
150
150
Surpresseur
Modèle
Bibus (SECOH) EL-S-60
Bibus (SECOH) 
EL-S-100
Bibus (SECOH) 
EL-S-120
Puissance déclarée (W)
44 à 200 mbar
92 à 200 mbar
120 à 200 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
54 à 200 mbar
94 à 200 mbar
123 à 200 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
Continue (24 h / jour)
Continue (24 h / jour)
Continue (24 h / jour)
Pompe par injection d'air
Durée de fonctionnement
Continue (24 h / jour)
Continue (24 h / jour)
Continue (24 h / jour)
Aérateur(s)
Modèle
ASEKO A-109
ASEKO A-109
ASEKO A-109
Nombre
1
1
2
Longueur (mm)
680
680
680
Diamètre (mm)
80
80
80
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, hors nappe phréatique permanente ou temporaire pour le type K/S, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire pour les types K/PB et K/PB/SV sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, et des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Manuel pour l'installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d'épuration AS - VARIOcomp Gamme K - Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25/05/2015, 35 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.