ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ
" ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH, FILTRE À COCO PTE "
Références administratives
Numéro national d'agrément
2015-013
Titulaire de l'agrément
FCI Aqua Technology, ZI BEL AIR, 97872 SAINT LOUIS CEDEX LA REUNION
Dénomination commerciale
" ECOFLO MAXI COCOONIG 6 EH, Filtre à coco PTE "
Capacité de traitement
6 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
6 novembre 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement " ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH, Filtre à coco PTE " comprend dans une monocuve :
- un compartiment assurant le traitement primaire muni d'un préfiltre ;
- un compartiment assurant le traitement secondaire.
Le principe du procédé repose sur l'utilisation d'un milieu filtrant constitué de fragments de coco contenu dans un caisson.
La répartition des eaux usées se fait de façon gravitaire à l'aide d'un auget unidirectionnel à basculement qui répartit les eaux usées de façon homogène sur la surface du filtre grâce à l'utilisation de plaques de distribution rainurées et perforées.
L'épuration des eaux usées est réalisée lors de leur percolation en contact avec le milieu filtrant et en présence d'oxygène, renouvelé grâce aux dispositifs de ventilation passive intégrés aux dispositifs.
L'admission de l'air se fait par une ouverture de diamètre de 100 mm et l'ensemble du circuit de ventilation est dimensionné en respectant ce diamètre minimum.
La collecte des eaux traitées est réalisée en fond du filtre compact, sous le média filtrant.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF 
ÉLÉMENT DU DISPOSITIF
MATÉRIEL/MATÉRIAU CONSTITUTIF
Modèle
" ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH, Filtre à coco PTE "
Capacité de traitement (EH)
6 EH
Numéro d'agrément
2015-013
Cuve
Fabricant : FCI Aqua Technology
Matériaux : polyéthylène (cuve) et plastique renforcé de fibres de verre (PRV) (cloison)
Type : Monobloc, fosse et filtre combinés
Préfiltre
Type : PF 17
Fabricant : PREMIER TECH AQUA
Système d'alimentation
Matériau de l'auget d'alimentation : polyéthylène
Plaque de distribution : polyéthylène
Fabricant : PREMIER TECH AQUA
Média filtrant
Matériau : Fragments de coco
Epaisseur : supérieur ou égal à 0,65 m
Dimensionnement : supérieur ou égal à 0,65 m2/EH
Fabricant : PREMIER TECH AQUA
Géogrille
Type : GV55
Fabricant : CELLOPLAST
Matériau : polyéthylène
Epaisseur : 13 mm
Nombre : 1
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF
Modèle
" ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH, Filtre à coco PTE "
Capacité (EH)
6 EH
Numéro d'agrément
2015-013
Nombre d'enveloppes
Monobloc : fosse et filtre combinés
cuve
Longueur totale
4,77 m
Largeur totale
1,80 m
Hauteur totale (sans couvercle)
1,74 m
Traitement primaire
Volume utile (m3)
3,7
Surface utile (m2)
2,24
Hauteur utile (m)
1,36
Traitement secondaire
Surface utile filtre (m2)
3,98
Hauteur utile fil d'eau (m)
1,69
Auget de répartition
Non nécessaire
Auget d'alimentation (mm)
Unidirectionnel grand modèle (1170 x 445)
Plaque de distribution (mm)
2x1500
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile du compartiment de traitement primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 6 Equivalents-Habitants (soit 360 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide de l'usager - Ecoflo Maxi Cocooning 6 EH, filière avec filtre à coco Premier Tech, octobre 2015, 34 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle et les conseils d'utilisation.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.