ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ  NOUVELLE GÉNÉRATION NG6 "
Références administratives
Numéro national d'agrément
2014-015
2014-015-mod01
Titulaire de l'agrément
SAS INNOCLAIR
15, rue Luzerne
56700 Merlevenez
Dénomination commerciale
 Nouvelle génération NG6 "
Capacité de traitement
6 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
28/07/2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation à boues activées fonctionnant selon le principe de la culture bactérienne libre, immergée et aérée.
Il comprend dans une seule et même cuve rectangulaire :
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur contenant une zone siphoïde.
Le passage des eaux usées du réacteur biologique vers le clarificateur puis la zone siphoïde s'effectue par voie gravitaire.
Le réacteur biologique est équipé d'un diffuseur d'air sous forme de tube, placé au fond du réacteur et alimenté en alternance par un compresseur.
La recirculation des boues du fond du clarificateur vers le réacteur biologique est assurée par une pompe de recirculation.
Le compresseur et son tableau électrique sont situés dans un compartiment technique étanche, sec et aéré, placé soit dans le sous-couvercle de la station (< 1 m de la station), soit à une distance maximale de 15 m de la station.
Un système d'alarme sonore permet de détecter tout dysfonctionnement des équipements via le tableau électrique.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF
Modèle
Nouvelle génération NG6
Numéro d'agrément
2014-015
2014-015-mod01
Capacité (Equivalents-Habitants)
6 EH
Cuve
Marque
Modèle
Matériau
Société INNOCLAIR
Cuve NG 3m3
Polyéthylène (PE)
Couvercle
Marque
Modèle
Matériau
Longueur
Largeur
Epaisseur
Société INNOCLAIR
NG B
Polyéthylène (PE)
1,15 m
0,65 m
10 mm
Compresseur
Marque
Longueur maximale du compresseur
Société BIBUS
15 m
Diffuseur d'air
Marque
Matériau (membrane)
Société BIBUS
Ethylène-propylène-diène-monomère (EPDM)
Pompe de recirculation des boues
Marque
Société BIBUS
Tableau électrique
Marque
Modèle
Matériau
Société ERIS
CE 12 T
Polychlorure de vinyle (PVC)
Caractéristiques
Automate de commande du compresseur et de la pompe de recirculation des boues, équipé d'une alarme sonore
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DU DISPOSITIF
Modèle
Nouvelle génération NG6
Numéro d'agrément
2014-015
2014-015-mod01
Capacité (Equivalents-Habitants)
6 EH
Cuve
Nombre de cuve
Volume total
Volume utile
Longueur total
Largeur total
Hauteur hors total
1
3,50 m3
3,06 m3
2,29 m
1,20 m
2,03 m
Réacteur biologique
Surface utile
Volume utile
Hauteur utile
1,31 m2
2,10 m3
1,66 m
Clarificateur (comprenant zone siphoïde)
Surface utile
Volume utile
Hauteur utile
0,57 m2
0,96 m3
1,63 m
Zone siphoïde
Volume utile
0,21 m3
Compresseur
Modèle
Puissance déclarée
Débit à 150 mbar
EL-S-80-17
71 W
95 l/min
EL-S-80-17
ou
JDK-80
71 ou 55 W
95 ou 90 l/min
Diffuseur d'air
Modèle
Forme
Longueur
Nombre
TD 63/2075
Tube
810 mm
1
Pompe de recirculation des boues
Modèle
Puissance déclarée
Débit
Série SV 150
150 W
1,7 l/S à HTM = 4 m
Tableau électrique
Durée et temps de fonctionnement de l'aération
15 min toutes les 30 min pendant les 2 premières heures et 45 min/h la dernière heure (soit 1 h 45 min par cycles de 3 heures, soit 14 h/jour)
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues vers le réacteur
20 sec toutes les 30 min (soit 16 min/jour)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du réacteur biologique. L'opération de vidange portera à la fois sur le réacteur biologique et le clarificateur.
Les caractéristiques techniques, en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ce dispositif ne peut pas être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 6 Equivalents-Habitants (soit 360 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide d'utilisation d'une microstation d'assainissement non collectif - Modèle NG6 (6 EH) de la gamme  Nouvelle génération " de la société Innoclair, juillet 2015, 41 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.