ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS ACTICLEVER, MODÈLES AT 122 (6 EH), 25-25 QR (9 EH), 40-40 QR (13 EH) ET 50-50 QR (15 EH)
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
microstations à culture libre aérée (boue activée fonctionnant selon le procédé SBR : Sequencing Batch Reactor)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
1 cuve à 2 compartiments
- 2 compartiments aérobies pour le traitement
Liste des principaux équipements
- surpresseur
- automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
- vanne flottante avec sonde de niveau
- aérateurs à membrane micro perforée
- pompe par injection d'air pour l'évacuation des eaux traitées
- pompe par injection d'air pour le rinçage du tube d'évacuation des eaux traitées
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 30 % des volumes utiles cumulés des deux compartiments de la cuve (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air au niveau de la sortie (compartiments aérobies).
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme ACTICLEVER
modèle AT 122
Gamme ACTICLEVER
modèle 25-25 QR
Gamme ACTICLEVER
modèle 40-40 QR
Gamme ACTICLEVER
modèle 50-50 QR
Capacité de traitement
6 EH
9 EH
13 EH
15 EH
Numéro national d'agrément
2018-007-ext01
2018-007-ext02
2018-007-ext03
2018-007-ext04
Cuve
Nombre
1
1
1
1
Forme
cylindrique à axe horizontal
parallélépipédique
Matériau
polyéthylène
2 compar-timents aérobies
Hauteur utile (cm)
100 - 118
99 - 117
99 - 117
96 - 114
Volume utile (m3)
2 x 1,52
2 x 2,13
2 x 3,13
2 x 3,63
Surface utile (m2)
2 x 1,65
2 x 2,16
2 x 3,15
2 x 3,77
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction exprimée en hauteur cumulée dans les 2 compartiments (cm)
(obtenue en additionnant les mesures de hauteurs de boue dans les 2 compartiments)
70
60
60
60
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
8
8
8
8
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
75 à 200 mbar
120 à 200 mbar
200 à 200 mbar
200 à 200 mbar
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus des cuves (cm)
80
60
60
60
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui