ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS MICROSTATIONS MODULAIRES NDG - NDG XXS (6 EH), NDG XS (10 EH) ET NDG S (20 EH) ET AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS GAMME MICROSTATIONS MODULAIRES NDG EAU - XXS 4 EH ET XS2C 8 EH
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organismes notifiés chargés de l'évaluation de l'agrément
Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton
Evaluation initiale réalisée par le Centre scientifique et technique du bâtiment
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
Microstations à culture fixée immergée aérée
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
Modèles de capacité 4 EH, 6 EH, 10 EH et 20 EH : 1 cuve à 4 compartiments
Modèle de capacité 8 EH : 2 cuves à 2 compartiments
- décanteur primaire
- réacteur biologique
- clarificateur
Liste des principaux équipements
- surpresseur
- pompe par injection d'air pour la recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire
- électrovanne 2 voies
- boîtier de commande
- lit fixe immergé (treillis tubulaires)
- aérateurs (tubes perforés)
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 30 % des volumes utiles cumulés des deux compartiments du décanteur primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme microstations
      

     modulaires NDG EAU - XXS 4 EH
Microstations Modulaires NDG- NDG XXS
Gamme microstations modulaires NDG EAU - XS2c 8 EH
Microstations Modulaires NDG- NDG XS
Microstations Modulaires NDG- NDG S
Capacité de traitement
4 EH
6 EH
8 EH
10 EH
20 EH
Numéro national d'agrément
2011-002
2011-00
      

    2-bis
2013-002-
      

    ext01
2013-002-ext03-mod01
2012-022
2013-002-ext02
2013-002-ext04-mod01
2013-002-ext05-mod01
Cuve (s)
Nombre
1
1
2
1
1
Forme
cylindrique à axe vertical
Matériau
double paroi en polyéthylène (PE) / mousse polyuréthane (PU)
Décanteur primaire
Hauteur utile (cm)
100
100
101
147
184
Volume utile (m3)
1,60
1,60
3,70
2,25
3,16
Surface utile (m2)
1,48
1,48
3,66
1,48
1,48
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction exprimée en hauteur cumulée dans les 2 compartiments (cm)
60
60
60
90
110
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
11
7
11
5
4
Réacteur biologique aéré
Hauteur utile (cm)
100
100
98
147
184
Volume utile (m3)
0,75
0,75
1,80
1,06
1,45
Surface utile (m2)
0,71
0,71
1,83
0,71
0,71
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
80 à 147 mbar
100 à 177 mbar
200 à 200 mbar
120 à 177 mbar
200 à 200 mbar
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
98
98
95
147
184
Volume utile (m3)
0,50
0,50
1,05
0,89
1,02
Surface utile (m2)
0,71
0,71
1,83
0,71
0,71
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus des cuves (cm)
80 au-dessus de l'épaulement
80 au-dessus de l'épaulement
80 au-dessus de l'épaulement
80 au-dessus de l'épaulement
80 au-dessus de l'épaulement
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui
oui