ANNEXES
ANNEXE I
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " PUROO PE 5 EH " ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " PUROO PE ", MODÈLES 5 EH AD, 9 EH ET 12 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2014-004
2014-004-MOD01
2014-004-ext01
2014-004-ext02
2014-004-ext03
Titulaire de l'agrément
ATB France,
L'Orgerie,
53350 Ballots
Dénomination commerciale
" PUROO PE 5 EH "
Gamme " PUROO PE ", modèle 5 EH AD 
Gamme " PUROO PE ", modèle 9 EH 
Gamme " PUROO PE ", modèle 12 EH
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
5 Equivalents-Habitants
9 Equivalents-Habitants
12 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
3 août 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à boue activée (culture libre aérée), fonctionnant selon le procédé SBR (Sequencing Batch Reactor) asservi au débit des eaux à traiter.
Ils sont constitués de deux compartiments dans des cuves cylindriques à axe horizontal en polyéthylène :
- un compartiment de prétraitement pour la décantation primaire et le stockage des boues ;
- un compartiment de traitement et de clarification pour le réacteur biologique.
De manière gravitaire, le réacteur biologique est rempli en eaux prétraitées provenant du compartiment de prétraitement.
Les eaux prétraitées du réacteur biologique sont soumises à des cycles alternés d'aération. Une pompe par injection d'air recircule une partie des boues dans le compartiment de prétraitement. Après une période de décantation dans le réacteur biologique, la pompe par injection d'air évacue vers la sortie de la cuve les eaux traitées situées dans le haut du réacteur biologique.
La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment.
Les dispositifs de traitement nécessitent une alimentation en air pilotée par un boitier de commande disposé à proximité de la cuve.
Les dispositifs sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs est assurée par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur.
Le boitier de commande est équipé d'un afficheur et d'un témoin lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement des dispositifs de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve (s), couvercle (s) et rehausse (s)
Cuve (s) cylindrique (s) à axe horizontal
Polyéthylène (PE)
Cloison interne
Polyéthylène (PE)
Rehausse (s)
Polyéthylène (PE)
Couvercle (s) de diamètre 645 et 700 mm
Polyéthylène (PE)
Tuyauterie
Entrée : tube droit
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube en Té
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc Éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Du décanteur primaire au réacteur biologique : tube vertical avec surverse pour le déversement en trop-plein dans le réacteur biologique
Polyéthylène (PE)
Boitier de commande
Automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle ATB
/
Surpresseur
Modèle BIBUS ou HIBLOW
/
Tuyau d'air flexible
Copolymère
Dispositif de transfert des eaux (par des pompes par injection d'air)
Boitier disposé dans le réacteur biologique, pour la recirculation des boues, l'évacuation des eaux traitées, et le prélèvement
Modèle PUROO
Polyéthylène (PE)
Tuyaux d'air flexibles
Copolymère
Tubes DN 50 mm
Polyéthylène (PE)
Vanne à flotteur :
­ Position basse : aération
­ Position haute : recirculation des boues et évacuation des eaux traitées
/
Capteur de niveau
Copolymère
Aérateur (s) (système (s) d'aération à fines bulles d'air au fond du réacteur biologique)
Membrane (s) tubulaire (s) microperforé (s)
Caoutchouc Éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyau (x) d'air flexible (s)
Copolymère
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
" PUROO PE 5 EH "
Gamme " PUROO PE ", modèle 5 EH AD
Gamme " PUROO PE ", modèle 9 EH
Gamme " PUROO PE ", modèle 12 EH
Numéro national d'agrément
2014-004
2014-004-mod01
2014-004-ext01
2014-004-ext02
2014-004-ext03
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
5 EH
9 EH
12 EH
Cuve (s)
Nombre
1
1
1
1
2
Longueur (cm)
245
245
368
368
2 x 245
Largeur (cm)
175
175
175
175
175
Hauteur hors tout (cm)
225
225
200
200
200
Volume utile total maximum (m3)
3,5
3,5
6,6
6,0
8,2
Hauteur entrée (cm)
180
180
160
160
160
Hauteur sortie (cm)
158
178
158
158
158
Décanteur primaire
Volume utile maximum (m3)
1,8
5,0
3,0
4,1
Réacteur biologique
Volume utile maximum (m3)
1,8
1,6
3,0
4,1
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
100
100
Raccordement vers le réacteur biologique
Tuyaux DN (mm)
50
50
50
50
Surpresseur
Modèle
BIBUS (SECOH) EL-S-80-15
BIBUS (SECOH) JDK 80
BIBUS (SECOH) JDK S-120
BIBUS (SECOH) JDK 200
Puissance déclarée (W)
74 à 200 mbar
50 à 200 mbar
93 à 200 mbar
180 à 200 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
73 à 200 mbar
72 à 200 mbar
119 à 200 mbar
200 à 200 mbar
Ou bien modèle
HIBLOW HP-80
HIBLOW XP-80
HIBLOW HP-150
HIBLOW HP-200
Puissance déclarée (W)
71 à 147 mbar
58 à 147 mbar
125 à 200 mbar
210 à 200 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
80 à 147 mbar
80 à 147 mbar
125 à 200 mbar
200 à 200 mbar
Durée de fonctionnement (heure / cycle)
Entre 3,9 et 4,3
Entre 3,9 et 4,3
Entre 3,9 et 4,3
Entre 3,9 et 4,3
Tuyau d'air
Flexible DN 16 mm
Flexible DN 16 mm
Flexible DN 19 mm
Flexible DN 26 mm
Transfert des eaux
Aération (/ cycle)
3 minutes toutes les 9 minutes pendant 10,7 à 12,0 heures
3 minutes toutes les 9 minutes pendant 10,7 à 12,0 heures
3 minutes toutes les 9 minutes pendant 10,7 à 12,0 heures
3 minutes toutes les 9 minutes pendant 10,7 à 12,0 heures
Recirculation des boues (/ cycle)
15 secondes
24 secondes
36 secondes
45 secondes
Période de repos pour la décantation (/ cycle)
60 minutes
60 minutes
60 minutes
60 minutes
Évacuation des eaux traitées (/ cycle)
20 minutes
20 minutes
20 minutes
20 minutes
Durée total d'un cycle (heures)
Entre 12,0 à 13,3
Entre 12,0 à 13,3
Entre 12,0 à 13,3
Entre 12,0 à 13,3
Nombre de cycles par jour
Entre 1,8 à 2,0
Entre 1,8 à 2,0
Entre 1,8 à 2,0
Entre 1,8 à 2,0
Aérateur (s)
Nombre
1
1
2
2
Modèle
JAGER JetFlex TD 63/2050
PRO2AIR Pre-PUR 601/570
PRO2AIR Pre-PUR 601/1070
PRO2AIR Pre-PUR 601/1070
Longueur (mm)
560
570
1 070
1 070
Diamètre (mm)
63
63
63
63
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide de montage et d'utilisation - Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.