A N N E X E I
I-1. Contenu des analyses types à effectuer 
sur les échantillons d'eau prélevés 
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit : 
― au niveau de la ressource (eau brute) ; 
― au point de mise en distribution : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle ; ce réseau est alors appelé « unité de distribution » ; 
― aux robinets normalement utilisés par le consommateur. 
Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, P1, P2, D1 ou D2, avec : 
― RP correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ; 
― RS correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ; 
― RSadd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m ³ / jour en moyenne ; 
― P1 correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ; 
― P2 correspondant au programme d'analyses complémentaires de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution ; 
― D1 correspondant au programme d'analyses de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ; 
― D2 correspondant au programme d'analyses complémentaires de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine. 
Tableau 1 
CONTENU DES ANALYSES TYPES 
RESSOURCE 
POINT DE MISE 
EN DISTRIBUTION 
DISTRIBUTION aux robinets 
visés à l'article R. 1321-5 (1°) 
RP 
RS 
RSadd 
P1 
P2 
D1 
D2 
Paramètres microbiologiques 
Spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) 
Spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) 
Bactéries coliformes 
Bactéries coliformes 
Entérocoques intestinaux 
Entérocoques intestinaux 
Entérocoques intestinaux 
Entérocoques intestinaux 
Escherichia coli 
Escherichia coli 
Escherichia coli 
Escherichia coli 
Dénombrement des microorganismes revivifiables à 22° C et 36° C 
Dénombrement des microorganismes revivifiables à 22° C et 36° C 
Paramètres chimiques et organoleptiques 
Acrylamide (3) 
Acrylamide (3) 
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium) 
Aluminium 
Aluminium 
Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation) 
Ammonium (NH4 +) 
Ammonium (NH4 +) 
Ammonium (NH4 +) 
Ammonium (NH4 +) 
Antimoine 
Antimoine 
Arsenic 
Arsenic 
Arsenic (2) 
Aspect, couleur, odeur 
Aspect, couleur, odeur 
Aspect, couleur, odeur, saveur 
Aspect, couleur, odeur, saveur 
Azote Kjeldhal (N) 
Baryum (Ba) 
Baryum (Ba) 
Benzène 
Benzène 
Bore 
Bore 
Bore (2) 
Bromates 
(si l'eau subit un traitement d'ozonation ou un traitement de chloration) 
Diphényléther-bromés : somme des congénères n° s 28, 47, 99, 100, 153 et 154 
Cadmium (Cd) 
Cadmium (Cd) 
Cadmium (Cd) 
Cadmium (Cd) 
Carbone organique total 
Carbone organique total 
Carbone organique total (6) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide 
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) 
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) 
Chlorites 
(si l'eau subit un traitement au dioxyde de chlore) 
Chloroalcanes 
C10-13 
Chlorure de vinyle 
Chlorure de vinyle (3) 
Chlorures (Cl-) 
Chlorures (Cl-) 
Chlorures (Cl-) (1) 
Chrome (Cr) 
Chrome (Cr) 
Conductivité 
Conductivité 
Conductivité 
Conductivité 
Cuivre (Cu) 
Cuivre (Cu) 
Cyanures totaux 
Cyanures totaux (2) 
Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) 
Demande chimique en oxygène (DCO) 
Calcium 
Calcium 
Dureté (ou Titre hydrotimétrique) (1) 
Magnésium 
Magnésium 
1, 2-dichloroéthane 
1, 2-dichloroéthane 
Dichlorométhane 
Di-(2-éthylhexyl) phtalate 
Epichlorhydrine (3) 
Epichlorhydrine (3) 
Equilibre calcocarbonique 
Equilibre calcocarbonique 
Equilibre calcocarbonique (5) 
Fer dissous (sur échantillon filtré à 0, 45 µm) 
Fer dissous (sur échantillon filtré à 0, 45 µm) 
Fer total 
Fer total (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées) 
Fer total 
Fluorures (F-) 
Fluorures (F-) 
Fluorures (F-) (2) 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : somme de fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1, 2, 3-cd] pyrène 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1, 2, 3-cd] pyrène 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo [a] pyrène (substance individuelle) et somme de benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1, 2, 3-cd]-pyrène 
Hexachlorobenzène 
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 
Manganèse 
Manganèse 
Manganèse (si traitement de démanganisation) 
Manganèse (2) 
Matières en suspension 
Mercure (Hg) 
Mercure (Hg) 
Mercure (Hg) (2) 
Microcystines (4) 
Microcystines (4) 
Nickel 
Nickel 
Nickel 
Nickel 
Nitrates (NO3-) 
Nitrates (NO3-) 
Nitrates (NO3-) 
Nitrates (NO3-) (si plusieurs ressources en eau au niveau de l'unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg / L) 
Nitrites (NO2-) 
Nitrites (NO2-) 
Nitrites (NO2-) 
Nitrites (NO2-) 
4-nonylphénol 
4-(1, 1', 3, 3'-tétraméthylbutyl)-phénol 
Pesticides (par substance individuelle) 
Pesticides (par substance individuelle) 
Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha-et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine et trifluraline 
Pesticides (2) (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité) 
Potentiel hydrogène (pH) 
Potentiel hydrogène (pH) 
Potentiel hydrogène (pH) 
Potentiel hydrogène (pH) 
Phénols (indice phénol) 
Phosphore total (P2O5) 
Phosphore total (P2O5) 
Plomb 
Plomb 
Plomb 
Sélénium (Se) 
Sélénium (Se) 
Sélénium (Se) (2) 
Silice 
Silice 
Sodium 
Sodium 
Sodium 
Sulfates 
Sulfates 
Sulfates 
Taux de saturation en oxygène dissous 
Taux de saturation en oxygène dissous 
Température 
Température 
Température 
Température 
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 
Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration) 
Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (s'il y a une rechloration ou si la teneur en chlore ¹ 0, 5 mg / L) 
Carbonates 
Carbonates 
Titre alcalimétrique complet (1) 
Hydrogénocarbonates 
Hydrogénocarbonates 
Tributylétain-cation 
Trichlorobenzène : somme des isomères 1, 2, 4-, 1, 2, 3-et 1, 3, 5-
Trichlorométhane (chloroforme) 
Turbidité 
Turbidité 
Turbidité 
Turbidité 
Zinc (Zn) 
Paramètres radiologiques 
Activité alpha globale (1, 7) 
Activité bêta globale (1, 7) 
Tritium (2, 1, 7) 
(1) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-IV du présent arrêté. 
(2) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-V du présent arrêté. 
(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. 
(4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et / ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries. 
(5) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique. 
(6) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 5   000 habitants. 
(7) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l'équilibre calcocarbonique. En cas de valeurs supérieures à 0, 1 Bq / L (activité alpha globale) ou 1, 0 Bq / L (activité bêta globale), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.
I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser 
préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10 
Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants : 
― pour les installations de production et de distribution alimentant moins de 500 habitants : une analyse de type P1. Toutefois, si le préfet estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type P1 est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut alors être ajouté à l'analyse de type P1 ; 
― pour les installations de production et de distribution alimentant plus de 500 habitants : une analyse complète de type P1 + P2.
A N N E X E I I 
FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS 
D'EAU ET D'ANALYSES 
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.
I. ― Ressource 
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau prélevé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. 
Tableau 1 
Fréquences des prélèvements d'échantillons d'eau 
et d'analyses d'eau prélevée à la ressource 
DÉBIT 
(m ³ / jour) 
FRÉQUENCE ANNUELLE 
RP 
RS 
RSadd (9) 
Inférieur à 10 
0, 2 (8) 
0, 5 (8) 
De 10 à 99 
0, 2 (8) 
1 
De 100 à 1   999 
0, 5 (8) 
2 
4 (10) 
De 2   000 à 5   999 
1 
3 
8 (10) 
De 6   000 à 19   999 
2 
6 
12 (10) 
Supérieur ou égal à 20   000 
4 
12 
12 
(8) 0, 2 et 0, 5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans. 
(9) Les analyses de type RSadd sont à réaliser sur une année civile et pour la première fois en 2010. 
(10) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS. 
Dispositions complémentaires concernant les eaux brutes superficielles : 
Outre la recherche des paramètres microbiologiques pour l'analyse de type RS mentionnée dans le tableau 1 de l'annexe I, il est procédé : 
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ; 
b) A une recherche de bactéries coliformes dans les conditions suivantes : 
― une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m ³ / jour ; 
― deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m ³ / jour et 20 000 m ³ / jour ; 
― quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m ³ / jour. 
II. ― Eaux aux points de mise en distribution et d'utilisation 
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et le débit d'eau distribuée. 
Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre d'analyses de type D1 à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies. 
Tableau 2 
Fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau 
et d'analyses d'eau aux points de mise en distribution et d'utilisation 
POPULATION DESSERVIE 
DÉBIT 
(m ³ / jour) 
FRÉQUENCE ANNUELLE 
P1 
P2 (11) 
D1 (12) 
D2 (13) 
De 0 à 49 habitants 
De 0 à 9 
1 
Entre 0, 1 et 0, 2 
Entre 2 et 4 
Entre 0, 1 et 0, 2 
De 50 à 499 habitants 
De 10 à 99 
2 
Entre 0, 2 et 0, 5 
Entre 3 et 4 
Entre 0, 2 et 0, 5 
De 500 à 1   999 habitants 
De 100 à 399 
2 
1 
6 
1 
De 2   000 à 4   999 habitants 
De 400 à 999 
3 
1 
9 
1 
De 5   000 à 14   999 habitants 
De 1   000 à 2   999 
5 
2 
12 
2 
De 15   000 à 29   999 habitants 
De 3   000 à 5   999 
6 
3 
25 
3 
De 30   000 à 99   999 habitants 
De 6   000 à 19   999 
12 
4 
61 
4 
De 100   000 à 149   999 habitants 
De 20   000 à 29   999 
24 
5 
150 
5 
De 150   000 à 199   999 habitants 
De 30   000 à 39   999 
36 
6 
210 
6 
De 200   000 à 299   999 habitants 
De 40   000 à 59   999 
48 
8 
270 
8 
De 300   000 à 499   999 habitants 
De 60   000 à 99   999 
72 
12 
390 
12 
De 500   000 à 624   999 habitants 
De 100   000 à 124   999 
100 
12 
630 
12 
Supérieur ou égal à 625   000 habitants 
Supérieur ou égal à 125   000 
144 
12 (14) 
800 (15) 
12 (14) 
(11) L'analyse de type P2 est à réaliser en complément d'une analyse de type P1. 
(12) Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans la colonne D1 (le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche). Le chiffre inscrit dans la colonne D1 correspond à la borne inférieure de chaque classe de débit. 
(13) L'analyse de type D2 est à réaliser en complément d'une analyse de type D1. 
(14) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée par tranche supplémentaire de 25   000 m ³ / j du volume total. 
(15) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées par tranche supplémentaire de 1   000 m ³ / j du volume total.