ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS AERO, MODÈLES GRIZZLY 5 ET BIOCELL 6
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
Microstation mono-volume à culture libre aérée (boue activée fonctionnant selon le procédé SBR : Sequencing Batch Reactor)
Description (nombre et fonction) des cuves/compartiments
1 cuve à 1 compartiment
- compartiment aérobie pour le traitement
Liste des principaux équipements
- pompe par injection d'air pour l'évacuation des eaux traitées
- pompe par injection d'air pour le nettoyage du tube d'évacuation des eaux traitées
- surpresseur
- automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
- servomoteurs
- aérateurs à membrane micro perforée
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile de la cuve (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air au niveau de la sortie (compartiment aérobie).
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme AERO
modèle Grizzly 5
Gamme AERO
modèle Biocell 6
Capacité de traitement
5 EH
6 EH
Numéro national d'agrément
2018-004-ext01
2018-004-ext02
Cuve
Nombre
1
1
Forme
parallélépipédique
parallélépipédique
Matériau
polyéthylène
polyéthylène
Compartiment aérobie
      

     pour le traitement
Hauteur utile (cm)
100 à 130
103 à 141
Volume utile (m3)
2,34
2,72
Surface utile (m2)
2,47
2,64
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
34
32
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
7
7
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
60 à 200 mbar
80 à 200 mbar
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve (cm)
70
70
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui
oui