ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS « BIO-UNIK », MODÈLES 5 EH À 15 EH
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DU(DES) DISPOSITIF(S)
Technologie(s) de traitement
Microstation à culture fixée immergée libre et aérée (procédé à lit fluidisé)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
- modèle BIO : 1 cuve contenant un décanteur primaire et 1 cuve contenant un réacteur biologique et un clarificateur
- modèle UNIK : 1 cuve contenant un décanteur primaire, un réacteur biologique et un clarificateur
Liste des principaux équipements
- préfiltre
- surpresseur
- diffuseur d'air
- pompe de recirculation des boues
- média filtrant sous forme de ruban de polymère
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondant à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile du décanteur primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Le décanteur primaire est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du dispositif est assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10ST
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-5ST
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-7ST
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-7SB
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-7TB
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10SB
Capacité de traitement
10 EH
5 EH
7 EH
7 EH
7 EH
10 EH
Numéro national d'agrément
2015-002
2015-002-ext01
2015-002-ext02
2015-002-ext03
2015-002-ext04
2015-002-ext05
Cuves
Nombre
2
2
2
2
2
2
Forme
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Matériau
Polyéthylène
Polyéthylène
Polyéthylène
Béton
Béton
Béton
Décanteur primaire
Hauteur utile (cm)
134
115
115
132
116
132
Volume utile (m3)
4,18
3,25
3,25
3,00
3,04
4,00
Surface utile (m2)
1,91
2,48
2,48
2,29
2,63
3,09
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
40
35
35
40
35
40
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
15
22
16
15
15
14
Réacteur biologique aéré
Hauteur utile (cm)
134
115
115
132
116
132
Volume utile (m3)
2,79
1,51
2,17
2,00
2,03
2,67
Surface utile (m2)
1,27
1,17
1,65
1,53
1,75
2,06
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
90 à 209
59 à 154
73 à 164
69 à 178
73 à 164
92 à 202
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
134
115
115
132
116
132
Volume utile (m3)
1,39
0,75
1,08
2,00
1,01
1,33
Surface utile (m2)
0,64
0,59
0,83
0,76
0,88
1,03
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve du décanteur primaire (cm)
40
50
50
65
80
65
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve du réacteur et du clarificateur (cm)
40
50
50
65
80
65
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
non
oui
oui
oui
oui
oui
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10TB
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-15SB
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-15TB
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-5SB
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-5TB
Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-7TB
Capacité de traitement
10 EH
15 EH
15 EH
5 EH
5 EH
7 EH
Numéro national d'agrément
2015-002-ext06
2015-002-ext07
2015-002-ext08
2015-002-ext09
2015-002-ext10
2015-002-ext11
Cuve(s)
Nombre
2
2
2
2
2
1
Forme
Rectangulaire
Rectangulaire
Oblongue
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Matériau
Béton
Polyéthylène
Béton
Béton
Béton
Béton
Décanteur primaire
Hauteur utile (cm)
154
145
128
132
116
171
Volume utile (m3)
4,06
6,00
6,35
3,00
3,04
2,75
Surface utile (m2)
2,63
3,47
4,93
2,29
2,63
1,69
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
46
44
38
40
35
51
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
14
14
15
21
21
15
Réacteur biologique aéré
Hauteur utile (cm)
154
145
128
104
104
166
Volume utile (m3)
2,70
4,00
4,23
1,33
1,33
1,81
Surface utile (m2)
1,75
2,31
4,00
1,32
1,29
1,22
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
85 à 223
152 à 281
158 à 271
61 à 144
61 à 144
73 à 164
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
154
145
128
104
104
166
Volume utile (m3)
1,35
2,00
2,12
0,67
0,67
0,99
Surface utile (m2)
0,88
1,16
2,00
0,66
0,64
1,22
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve du décanteur primaire (cm)
80
65
80
65
80
80
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve du réacteur et du clarificateur (cm)
80
65
80
65
80
80
Mise en œuvre possible ou pas en présence
de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui
oui
oui
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10ST-2
Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-5ST
Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-5TB
Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-6ST
Capacité de traitement
10 EH
5 EH
5 EH
6 EH
Numéro national d'agrément
2015-002-ext12
2015-002-ext13
2015-002-ext14
2015-002-ext15
Cuve(s)
Nombre
2
1
1
1
Forme
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Matériau
Polyéthylène
Polyéthylène
Béton
Polyéthylène
Décanteur primaire
Hauteur utile (cm)
154
119
143
121
Volume utile (m3)
4,00
2,00
2,00
2,78
Surface utile (m2)
2,48
1,56
1,35
2,09
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
46
36
43
36
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
15
15
15
16
Réacteur biologique aéré
Hauteur utile (cm)
154
117
140
117
Volume utile (m3)
2,67
1,33
1,32
1,67
Surface utile (m2)
2,10
1,05
0,86
1,41
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
100 à 177
60 à 147
60 à 147
80 à 147
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
154
117
140
117
Volume utile (m3)
1,33
0,66
0,67
0,83
Surface utile (m2)
1,05
0,52
0,48
0,70
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve du décanteur primaire (cm)
60
60
80
60
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve du réacteur et du clarificateur (cm)
60
60
80
60
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui