ANNEXE 
ANNEXE VI
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES POUR LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÉVOYANT L'INTERVENTION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS 
A.-Taux d'application d'extinction forfaitaires 
Les moyens d'application de la solution moussante permettent soit une application douce, soit une application indirecte. L'application directe de solution moussante est interdite. L'émulseur est de classe de performance IA ou IB conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN 1568-2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4 (version d'août 2008). 
Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont ceux fixés dans le tableau suivant : 
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION 
LIQUIDE INFLAMMABLE 
non miscible à l'eau 
LIQUIDE INFLAMMABLE 
miscible à l'eau 
Moyen d'application réalisant une application douce (notamment les déversoirs et boîtes à mousse) 
4 litres par mètre carré 
et par minute 
4 litres par mètre carré 
et par minute 
Moyen d'application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance sur le réservoir) 
5 litres par mètre carré 
et par minute 
8 litres par mètre carré 
et par minute 
B.-Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante 
Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous. 
Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp. K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où :
-Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ;
-K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ;
-une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale. 
Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels. 
Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2. 
F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques. 
Majoration due à l'accessibilité 
Accessible de tous côtés 
Aucune 
Un côté inaccessible 
0,25 
Deux côtés inaccessibles 
0,5 
Majoration due à l'encombrement 
1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries 
Aucune 
Plusieurs réservoirs 
0,1 
Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries 
0,2 
Majoration due à la portée 
Impact sur le réservoir 
Aucune 
Majoration due à la météorologie (vent) 
Zone I selon les règles Neige et Vent 
Aucune 
Zone II selon les règles Neige et Vent 
0,1 
Zone III selon les règles Neige et Vent 
0,2 
Zone IV selon les règles Neige et Vent 
0,3 
L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes). 
En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles). 
F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit. 
Majoration due au délai 
Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur ou égal à quinze minutes et 
Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur ou égal à trente minutes et 
Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est inférieur ou égal à quarante-cinq minutes 
Aucune 
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées 
0,25 
Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est supérieur à quatre-vingt-dix minutes 
0,5 
Nota.-La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction. Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif. L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes. Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels.