ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " SIMBIOSE SB 6 " (6 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " SIMBIOSE SB " MODÈLES SB 4 (4 EH), SB 5 (5 EH), SB 8 (8 EH) ET SB 13 (13 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2013-013-ext01
2013-013-ext02
2013-013
2013-013-ext03
2013-013-ext04
Titulaire de l'agrément
ABAS,
Parc d'activités du Moulin Neuf 1,
56130 Péaule
Dénomination commerciale
Gamme " SIMBIOSE SB ",
modèle SB 4
Gamme " SIMBIOSE SB ",
modèle SB 5
" SIMBIOSE SB 6 "
Gamme " SIMBIOSE SB ",
modèle SB 8
Gamme " SIMBIOSE SB ",
modèle SB 13
Capacité de traitement
4 Equivalents-Habitants
5 Equivalents-Habitants
6 Equivalents-Habitants
8 Equivalents-Habitants
13 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
2 février 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée.
Ils sont constitués de trois compartiments :
- un décanteur primaire ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est équipé d'un lit fixe immergé composé de treillis tubulaires verticaux assemblés en blocs. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment sous le lit fixe.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé à proximité de la cuve.
Une pompe par injection d'air, placée dans le décanteur, permet d'égaliser les eaux dans le réacteur.
Une pompe par injection d'air, placée dans le clarificateur, permet de faire recirculer les boues dans le décanteur.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation.
L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Les dispositifs sont équipés d'une alarme visuelle ou sonore pour détecter en permanence d'éventuelles défaillances électriques du surpresseur.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Elément des dispositifs
Matériel
Matériau constitutif
Cuve(s), couvercle(s) et rehausse(s)
Cuve(s) cylindrique(s) à axe vertical à trois compartiments
Béton
Cloisons internes
Béton
Rehausse(s)
Béton ou polypropylène (PP)
Couvercle(s) de dimensions 92 x 92 cm
Béton ou fonte ou métallique ou polypropylène (PP)
Tuyauterie
Entrée : tube droit
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube en Té
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tube de trop plein du décanteur primaire au réacteur DN 80 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube de surverse du réacteur biologique au clarificateur DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau flexible d'air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alarme
Boîtier d'alarme visuelle ou sonore
/
Pompes par injection d'air
Distributeur d'air 3 voies :
- oxygénation par aérateurs ;
- égalisation des eaux dans le réacteur ;
- recirculation des boues dans le décanteur.
/
Tuyaux flexibles d'air DN 8 mm
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Tubes DN 25 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Lit fixe immergé
Treillis tubulaires verticaux
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles d'air au fond du réacteur biologique)
Tubes membranaires microperforés
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyaux flexibles d'air DN 10 mm
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Rampe verticale de distribution d'air DN 32 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
Gamme " SIMBIOSE SB ", modèle SB 4
Gamme " SIMBIOSE SB ", modèle SB 5
" SIMBIOSE SB 6 "
Gamme " SIMBIOSE SB ", modèle SB 8
Gamme " SIMBIOSE SB ", modèle SB 13
Numéro national d'agrément
2013-013-ext01
2013-013-ext02
2013-013
2013-013-ext03
2013-013-ext04
Capacité (Equivalents-Habitants)
4 EH
5 EH
6 EH
8 EH
13 EH
Cuve(s)
Nombre
1
1
1
1
2
Diamètre (cm)
220
220
220
250
220/cuve
Hauteur hors tout (cm)
166
166
166
220
166/cuve
Volume utile total (m3)
3,9
4,1
4,1
7,2
8,7
Hauteur entrée (cm)
139
147
147
190
147
Hauteur sortie (cm)
132
141
141
183
138
Décanteur primaire
Volume utile (m3)
2,1
2,1
2,1
3,4
4,4
Réacteur biologique
Volume utile (m3)
1,0
1,1
1,1
1,9
2,5
Clarificateur
Volume utile (m3)
0,8
0,9
0,9
1,9
1,8
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
100
100
100
Surpresseur
Modèle
Hiblow HP-80
Hiblow HP-100
Hiblow HP-100
Hiblow HP-150
Hiblow HP-200
Puissance déclarée (W)
71 à 147 mbar
95 à 177 mbar
95 à 177 mbar
125 à 200 mbar
210 à 200 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
80 à 147 mbar
100 à 177 mbar
100 à 177 mbar
150 à 200 mbar
200 à 200 mbar
Ou bien modèle
Bibus (Secoh) EL-S-100
Bibus (Secoh) EL-S-100
Bibus (Secoh) EL-S-150W
Bibus (Secoh) EL-S-200W
Puissance déclarée (W)
92 à 200 mbar
92 à 200 mbar
149 à 200 mbar
210 à 200 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
94 à 200 mbar
94 à 200 mbar
165 à 200 mbar
196 à 200 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
Pompes par injection d'air
Fréquence et durée de fonctionnement
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
continue (soit 24 h/jour)
Lit fixe immergé
Modèle
Bio-Net 100 ou Bio-Block 100
Bio-Net 100 ou Bio-Block 100
Bio-Net 100 ou Bio-Block 100
Bio-Net 100 ou Bio-Block 100
Bio-Net 100 ou Bio-Block 100
Surface spécifique (m2/m3)
100
100
100
100
100
Surface utile (m2)
66
77
91
122
197
Volume (m3)
0,66
0,77
0,91
1,22
1,97
Aérateurs
Modèle
Bibus 63/2050D
Bibus 63/2050D
Bibus 63/2050D
Bibus 63/2075D
Bibus 63/2075D
Nombre
2
2
2
2
2
Longueur (mm)
560
560
560
810
810
Diamètre (mm)
63
63
63
63
63
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE® SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.