C HAPITRE  III
    Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
    Section 1
    Dispositions générales (basse tension)
    Article 45
    Protection contre les contacts indirects
    sur les réseaux basse tension
       1. - Les mesures ci-après doivent être prises pour appliquer l'article 17     (sauf dans le cas prévu au paragraphe2):
      1o Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre relié     à un point neutre et mis directement à la terre; les distributions     monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à la terre;
      2o Si les ouvrages comportent des masses, elles doivent être mises au     neutre:
      a) La mise au neutre des masses consiste à les relier au conducteur neutre     du réseau. Cette disposition ne peut être prise que si les conditions     suivantes sont toutes respectées:
       Elimination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et     neutre par les dispositifs de protection contre les surintensités;
      Résistance globale de terre du conducteur neutre permettant la limitation à     1500 volts, par rapport aux terres des installations des clients, des     surtensions consécutives à l'écoulement à la masse d'un défaut monophasé HTA;      Absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre lorsqu'il est     confondu avec le conducteur de protection;
      b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse, il doit être à isolation     double ou renforcée par construction ou par installation.
       2. - Les prescriptions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ainsi     que celles de l'article 46 peuvent ne pas être appliquées aux parties     d'installations électriques intérieures visées au 2o de l'article 1er et qui     font partie d'un établissement industriel ou commercial.
      Si les prescriptions du paragraphe 1 ne sont pas appliquées, les parties de     ces installations soumises au présent arrêté ne doivent être que des     canalisations souterraines ou des lignes aériennes en conducteurs isolés.
       3. - Le conducteur neutre des lignes aériennes doit être mis à la terre en     plus d'un point dès que la longueur des lignes dépasse 100 mètres, et le     nombre moyen des mises à la terre sur les lignes desservies par un poste de     transformation ne doit pas descendre au-dessous de une par 200 mètres de     longueur de ligne.
      Hormis le cas cité au paragraphe 4, la mise à la terre du conducteur neutre     doit être réalisée à l'extérieur du poste de transformation, de façon à ce     que les montées en potentiel temporaires résultant d'un défaut d'isolement     des parties HTA ne se traduisent pas par une montée en potentiel des     conducteurs BT excédant 1500 volts.
      Lorsqu'un interrupteur coupant à la fois le conducteur neutre et les     conducteurs de phase est installé à la sortie du transformateur avant la     première mise à la terre du conducteur neutre, et que la partie de     l'installation comprise entre le transformateur et cet interrupteur est     accessible le transformateur étant sous tension, le point neutre du     transformateur doit se trouver automatiquement réuni à la terre des masses du     poste de transformation lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture.
       4. - Dans les postes et aux supports sur lesquels sont placés des     appareils, le point neutre du réseau BT peut être relié au conducteur     principal de terre ou à la prise de terre des masses si l'une au moins des     conditions suivantes est remplie:
      a) Le réseau BT ne s'étend pas en dehors de l'emprise du poste ou d'une zone     rendue équipotentielle;
      b) La résistance du circuit de terre est telle que la deuxième condition     énoncée au paragraphe 1 (2o a) est respectée.
       5. - Ces mesures règlent, en principe, les problèmes rencontrés dans les     zones foudroyées. Le cas échéant, des mesures complémentaires doivent être     mises en oeuvre: usage de parafoudres BT, interconnexion de l'ensemble des     prises de terre de la zone, etc.