ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ  BIOROCK D-XL10 
Références administratives
Numéro national d'agrément
2015-004
Titulaire de l'agrément
BIOROCK,
Zone d'activités économiques Robert Steichen,
5, rue Bommel,
4940 Hautcharage, Luxembourg
Dénomination commerciale
BIOROCK D-XL10
Capacité de traitement
10 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
2 février 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est un filtre compact à écoulement gravitaire.
Il est constitué de :
- une fosse toutes eaux munie d'un préfiltre, assurant le prétraitement des eaux usées ;
- une unité de filtration constituée de sept lits de média filtrant composé de laine de roche et d'un lit d'aération composé d'anneaux en polyéthylène, assurant le traitement des eaux prétraitées.
La distribution des eaux prétraitées sur la surface du filtre est assurée par une rampe de répartition en boucle fermée.
La collecte des eaux traitées est réalisée en fond de cuve, sous le média filtrant, par une rampe d'évacuation vers la sortie.
La fosse toutes eaux est ventilée par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz de la fosse toutes eaux est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
L'unité de filtration possède une entrée d'air située au minimum à 10 cm au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent. La ventilation du filtre compact est assurée par une canalisation indépendante raccordée à un extracteur positionné au faîte du toit de l'habitation.
Le dispositif de traitement est équipé d'un témoin d'alarme visuel disposé dans l'unité de filtration, comprenant un flotteur positionné dans un fourreau.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF
Elément du dispositif
Matériel
Matériau constitutif
Fosse toutes eaux
Cuve parallélépipédique à un compartiment
Longueur (cm) : 350
Largeur (cm) : 115
Hauteur hors tout (cm) : 218
Hauteur entrée (cm) : 147
Hauteur sortie (cm) : 145
Volume utile total (m3) : 5,0
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Renforts intérieurs longitudinaux et transversaux
Rehausses
Deux couvercles oblongues de dimensions 1 200 × 600 mm
Tuyauterie
Entrée : tube plongeur DN 110 mm
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Sortie : tube plongeur DN 110 mm
Joints entrée/sortie
Caoutchouc styrène-butadiène (SBR)
Préfiltre
Brosse
Polyamide
Tige
Inox
Unité de filtration
Cuve parallélépipédique
Longueur (cm) : 145
Largeur (cm) : 115
Hauteur hors tout (cm) : 208
Hauteur entrée (cm) : 135
Hauteur sortie (cm) : 26
Surface de filtration (m2) : 1,67
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Renforts intérieurs longitudinaux et transversaux
Rehausse
Couvercle de diamètre 600 mm
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 110 mm
Polypropylène (PP)
Sortie : tube droit DN 75 mm
Joints entrée/sortie
Caoutchouc styrène-butadiène (SBR)
Rampe de répartition
Un réseau bouclé de distribution à deux branches : tubes DN 50 mm avec orifices de 9 à 17 mm orientés à l'horizontal et espacés de 90 mm
Nombre de tubes longitudinaux : 2
Longueur des tubes longitudinaux (cm) : 86
Nombre de trous par tube longitudinal : 7
Longueur des tubes transversaux (cm) : 58
Nombre de trous sur le tube transversal aval : 5
Polypropylène (PP)
Système de fixation
Acier inoxydable et polyéthylène (PE)
Rampe d'évacuation
Un collecteur à fentes avec tube de sortie DN 75 mm
Longueur du collecteur (cm) : 143
Largeur du collecteur (cm) : 18
Hauteur du collecteur (cm) : 38
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Média filtrant
Références :
Média BIOROCK 2 × 2
Média BIOROCK 1 × 1
Sac d'anneaux polyéthylène
/
Couche supérieure de média
2 lits de média 2 × 2
Sacs de cubes de 2 cm de côté
Nombre de sacs de média 2 × 2 : 20
Hauteur (cm) : 30
Laine de roche
1 lit de média 1 × 1
Sacs de cubes de 1 cm de côté
Nombre de sacs de média 1 × 1 : 14
Hauteur (cm) : 10
Couche d'aération
1 lit d'anneaux
Sacs d'anneaux
Nombre de sacs d'anneaux : 8
Hauteur (cm) : 30
Polyéthylène (PE)
Couche inférieure de média
4 lits de média 2 × 2
Sacs de cubes de 2 cm de côté
Nombre de sacs de média 2 × 2 : 50
Hauteur (cm) : 45
Laine de roche
Témoin d'alarme de surcharge du filtre
Fourreau : tube DN 50 mm
Flotteur : tube DN 32 mm
Polypropylène (PP)
Module d'aération
Colonne
Cylindre à axe vertical
Diamètre minimal (mm) : 100
Hauteur hors tout minimale (cm) : 203
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Couvercle de diamètre minimal 110 mm
Tuyauterie
Entrée : ouverture DN 75 mm
Polypropylène (PP) ou polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : ouverture DN 110 mm
Ventilation : tube DN 110 mm surmontée d'un chapeau d'évent
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires du dispositif, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ce dispositif peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 10 Equivalents-Habitants (soit 600 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide destiné à l'usager - Filière BIOROCK® D-XL10, 28 janvier 2015, 53 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.