ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ BIOXYMOP 6027/06 (6 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS BIOXYMOP 6027 MODÈLE 05 (5 EH)
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre scientifique et technique du bâtiment
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DU (DES) DISPOSITIF(S)
Technologie(s) de traitement
Microstation à culture fixée immergée libre et aérée (procédé à lit fluidisé)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
1 cuve à 3 compartiments :
- décanteur primaire
- réacteur biologique
- clarificateur
Liste des principaux équipements
- surpresseur
- supports de fixation libres
- aérateur sous forme de tube à membrane micro-perforée
- pompe par injection d'air pour la recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondant à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile du décanteur primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
BIOXYMOP 6027/06 (6 EH)
Gamme BIOXYMOP 6027 
      

    modèle 05 (5 EH)
Capacité de traitement
6 EH
5 EH
Numéro national d'agrément
2017-008
2017-008-ext01
Cuves
Nombre
1
1
Forme
Rectangulaire
Rectangulaire
Matériau
Polyéthylène
Polyéthylène
Traitement primaire
Hauteur utile (cm)
150
150
Volume utile (m3)
2,93
2,93
Surface utile (m2)
1,83
1,83
Hauteur maximum de remplissage de boues avant extraction (cm)
53
53
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
9
11
Réacteur biologique aéré
Hauteur utile (cm)
150
150
Volume utile (m3)
1,14
1,14
Surface utile (m2)
0,73
0,73
Débit d'air déclaré (L/min) des compresseurs pour une contre-pression donnée (mbar)
75 à 200 mbar
75 à 200 mbar
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
150
150
Volume utile (m3)
0,99
0,99
Surface utile (m2)
0,66
0,66
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve (cm)
60
60
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
Oui
Oui