ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " AQUA-TELENE KGRNF-5 " (5 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2015-012
Titulaire de l'agrément
TELENE, 2, rue Marie-Curie, 59910 Bondues
Dénomination commerciale
AQUA-TELENE KGRNF-5
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
21 septembre 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée sur supports libres et aérée (procédé du lit fluidisé).
Il est constitué de quatre compartiments :
- un décanteur primaire, avec modules cylindriques réticulaires ;
- un décanteur secondaire, avec média à structure filamentaire ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est rempli de modules libres servant de supports de fixation. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée de manière continue par un aérateur placé en fond de compartiment.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé à proximité de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le réacteur biologique permet de faire recirculer les boues vers le décanteur primaire.
Le dispositif de traitement est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du dispositif de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le dispositif est équipé d'une alarme visuelle pour détecter en permanence d'éventuelles défaillances électriques du surpresseur.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF
MODÈLE
AQUA-TELENE KGRNF-5
ÉLÉMENT DU DISPOSITIF
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve parallélépipédique à quatre compartiments
Longueur (cm) : 278
Largeur (cm) : 98
Hauteur hors tout (cm) : 179
Hauteur entrée (cm) : 150
Hauteur sortie (cm) : 135
Volume utile total (m3) : 2,87
Volume utile du décanteur primaire (m3) : 1,47
Volume utile du décanteur secondaire (m3) : 0,84
Volume utile du réacteur biologique (m3) : 0,40
Volume utile du clarificateur (m3) : 0,16
Polydicyclopentadiène (pDCPD)
Cloisons internes
Polymère renforcé de fibres (FRP)
Couvercles et rehausses
Un couvercle de diamètre 450 mm
Deux couvercles de diamètre 600 mm
Polypropylène (PP)
Tuyauterie
Entrée : tube en Té DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du décanteur primaire au décanteur secondaire : par un conduit rectangulaire vertical coté décanteur (utilisé pour la mesure de la hauteur de boue) puis par deux ouvertures rectangulaires supérieures dans la cloison de séparation
Polypropylène (PP)
Du décanteur secondaire au réacteur biologique : par un conduit rectangulaire vertical coté décanteur puis par une ouverture rectangulaire supérieure dans la cloison de séparation
/
Du réacteur biologique au clarificateur : par une ouverture inférieure dans la cloison de séparation
/
Sortie : tube droit DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Surpresseur
Modèle HIBLOW, type XP-80
Puissance déclarée : 58 W à 147 mbar
Débit d'air déclaré : 80 l/min à 147 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement : continue (soit 24 h/jour)
/
Tuyau flexible d'air DN 13 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompe par injection d'air pour la recirculation des boues du réacteur biologique au décanteur primaire
Vanne de réglage du débit d'air
Fréquence et durée de fonctionnement : continue (soit 24 h/jour)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyau d'air rigide DN 13 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube DN 50 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Remplissage du décanteur primaire
Modules cylindriques réticulaires de diamètre 90 à 110 mm et de hauteur 90 mm
Modèle : Housetec
Surface spécifique : 42 m2/m3
Masse sèche : 11 kg/m3
Volume : 0,59 m3
Polypropylène (PP)
Supports inférieur et supérieur en nid d'abeille
Polychlorure de vinyle (PVC) et polypropylène (PP)
Remplissage du décanteur secondaire
Média à structure filamentaire de hauteur 900 mm
Modèle : Housetec
Masse sèche : 40 kg/m3
Volume : 0,52 m3
Polypropylène (PP)
Supports inférieur et supérieur
Polypropylène (PP)
Supports de fixation libres dans le réacteur biologique
Modules cylindriques de diamètre 12 mm et de hauteur 11 mm
Modèle : Housetec
Volume : 0,16 m3
Polypropylène (PP)
Supports inférieur et supérieur en grille
Polypropylène (PP)
Aérateur (système d'aération à fines bulles d'air au fond du réacteur biologique)
Tube bouclé membranaire microperforé de longueur 560 x 160 mm et de diamètre DN 13 mm
Modèle : Housetec
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyau d'air rigide DN 13 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % des volumes utiles cumulés des décanteurs primaire et secondaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires du dispositif, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ce dispositif ne peut pas être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Guide de l'AQUA-TELENE® KGRNF-5, version 2015-09, 56 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.