A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME « NAVAIR »
DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système NAVAIR
 Au sens du présent arrêté, le système NAVAIR est un système de ventilation naturelle assistée, communément appelé ventilation hybride. C'est un système modulant permettant de palier le manque de tirage thermique par une assistance mécanique. Dans ce système, l'assistance consiste à injecter de l'air à haute vitesse dans le conduit avec un mouvement ascendant créant, par un phénomène d'induction, une dépression supplémentaire dans le conduit. La modulation est gérée par un automate qui a pour données d'entrée la vitesse du vent via un anémomètre et la température extérieure via une sonde de température. La programmation permet de déterminer le degré d'assistance à mettre en œuvre en fonction des conditions météorologiques afin d'extraire les débits désirés. Lorsque les conditions de tirage naturel sont suffisantes, l'assistance est nulle et le système correspond à une ventilation naturelle classique. Le système permet également d'actionner une assistance mécanique complémentaire à l'heure des repas afin de permettre l'extraction des débits de pointe. Ce système est aussi bien associé à des entrées d'air et des bouches d'extraction hygroréglables qu'autoréglables.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux bâtiments résidentiels.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 La méthode de calcul Th-C-E 2005, définie par l'arrêté du 19 juillet 2006 susvisé, ne permet pas de prendre en compte le nombre de vitesses de l'auxiliaire ni plusieurs couples (température extérieure/vitesse du vent) de commutation entre le mode naturel et le mode mécanique.
 Le présent arrêté vise à adapter la méthode de calcul Th-C-E 2005 en modifiant, d'une part, le calcul de la consommation des auxiliaires du système NAVAIR par l'intermédiaire d'un facteur minorant tabulé, prenant en compte le nombre de vitesses de l'auxiliaire et, d'autre part, en déterminant la valeur du couple moyen (température extérieure/vitesse du vent) de commutation entre les deux modes de fonctionnement.
3.1. Détermination de la puissance moyenne des auxiliaires
 La puissance moyenne de l'extracteur stato-mécanique du système NAVAIR est définie par la formule suivante :
Pventmoy = K * Pventnominal
où :
 Pventmoy : puissance moyenne de l'extracteur stato-mécanique ;
 Pventnominal : puissance nominale de l'extracteur stato-mécanique ;
 K : coefficient minorateur intégrant la modulation de vitesse de fonctionnement des auxiliaires.
 Le coefficient K est pris égal à 0,39.
3.2. Détermination de la valeur du couple moyen de commutation
 Le tableau ci-dessous regroupe la valeur du couple (température extérieure/vitesse du vent) permettant au système NAVAIR de commuter entre le mode naturel et le mode mécanique.
Seuil de température pour le passage du système de ventilation naturelle hybride en mode mécanique
Thyb = 7 °C
Seuil de vitesse de vent pour le passage du système de ventilation naturelle hybride en mode mécanique
Vhyb = 5 m/s
 Tableau 1 : couple moyen (Thyb/Vhyb) de commutation entre les deux modes de fonctionnement.
 Il est spécifié dans le tableau ci-dessous la répartition des modes de fonctionnement du système NAVAIR suivant la température extérieure et la vitesse du vent :
Vitesse de vent 
Température extérieure
V ¸ 5 m/s
V  5m/s
T  7 °C
Mode naturel
Mode naturel
T ¹ 7 °C
Mode mécanique
Mode naturel
 Tableau 2 : répartition des modes de fonctionnement du système NAVAIR.