ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " ECOPACT'O 5 EH" (TYPES S ET R)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2015-010
Titulaire de l'agrément
L'Assainissement autonome,
13, rue de Luyot,
ZI B,
59113 Seclin
Dénomination commerciale
ECOPACT'O 5EH (types S et R)
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
9 mai 2015
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est un filtre compact à écoulement gravitaire.
Il est constitué de deux cuves :
- une fosse toutes eaux à un compartiment munie d'un préfiltre, assurant le prétraitement des eaux usées ;
- un filtre, assurant le traitement des eaux usées prétraitées, constitué de média filtrant composé de laine de roche.
La distribution des eaux prétraitées sur la surface du filtre est assurée par une double rampe de répartition. La collecte des eaux traitées est réalisée en fond de cuve par une rampe d'évacuation vers la sortie.
La fosse toutes eaux est ventilée par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation.
Le filtre possède une entrée d'air située au minimum à 10 cm au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.
L'extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre est assurée par une canalisation commune rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le dispositif de traitement est équipé d'un témoin d'alarme visuelle installé dans le filtre, composé d'une tige équipée d'un flotteur et d'un bouchon optique rouge.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF
MODÈLE
ECOPACT'O 5EH (types S et R)
N° NATIONAL D'AGRÉMENT
2015-010
ÉLÉMENT DU DISPOSITIF
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Fosse toutes eaux
Cuve parallélépipédique à un compartiment
Longueur (cm) : 185
Largeur (cm) : 115
Hauteur hors tout (cm) : 205
Hauteur entrée (cm) : 136
Hauteur sortie (cm) : 129
Volume utile total (m3) : 2,5
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Rehausse
Couvercle oblongue de dimensions 1 160 x 660 mm
Tuyauterie
Entrée : tube plongeur DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube droit DN 110 mm
Joints entrée / sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Préfiltre
Brins
Polypropylène (PP)
Tige
Acier inoxydable
Filtre
Cuve parallélépipédique
Longueur (cm) : 135
Largeur (cm) : 115
Hauteur hors tout (cm) : 205
Hauteur entrée (cm) : 129
Hauteur sortie (cm) : 10
Surface de filtration (m2) : 1,09
Hauteur utile (cm) : 100
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Rehausse
Couvercle de diamètre 660 mm
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube droit DN 110 mm
Joints entrée / sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Rampe de répartition
Tubes percés DN 50 mm avec orifices de 12 mm orientés à l'horizontale et espacés de 9 cm
- nombre de tubes longitudinaux : 2
- longueur des tubes longitudinaux (cm) : 110
- nombre d'orifices par tube longitudinal : 12
- longueur du tube transversal (cm) : 50
Polychlorure de vinyle (PVC)
Visserie et système de fixation
Acier inoxydable
Rampe d'évacuation
Tubes percés DN 110 mm avec orifices de 20 mm orientés à l'horizontale et à la verticale espacés de 100 mm et avec tube de sortie DN 110 mm
- nombre de tubes longitudinaux : 3
- longueur des tubes longitudinaux (cm) : 104
- nombre d'orifices par tube longitudinal : 10/9/10
Polychlorure de vinyle (PVC)
Média filtrant
Cubes de laine de roche de 2 cm de côté
Laine de roche
Témoin d'alarme de surcharge du filtre
Flotteur
Polyéthylène (PE)
Tige
Carbone
Bouchon optique rouge
Polychlorure de vinyle (PVC)
Fourreau : tube DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ce dispositif peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle, hors nappe phréatique permanente ou temporaire pour le modèle de type S (standard), avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire pour le modèle de type R (renforcé), sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Filières d'assainissement non collectif ECOPACT ® 5EH - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 5 mai 2015, 46 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.