A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME
" SOLAR PUMP¢ " DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012
1. Définition du système " Solar Pump¢ "
Au sens du présent arrêté, le système " Solar Pump¢ " de marque Giordano permet la production d'eau chaude sanitaire (ECS) collective en couplant un capteur solaire thermique sans vitrage de marque Giordano (Polytub S¢) et une pompe à chaleur de type eau glycolée/eau, de marque Giordano.
Le capteur est directement utilisé en tant que source d'énergie pour la pompe à chaleur. Les capteurs solaires sont installés en toiture terrasse sur un châssis métallique.
La machine est associée à un appoint (électrique ou hydraulique) permettant de satisfaire le besoin en ECS pour les cas de température extérieure basse inférieure à ― 5 °C ou de puisage très important.
Le système " Solar Pump¢ " est constitué d'une gamme de cinq machines.
Un système " Solar Pump¢ " est constitué d'un ensemble où les parties thermodynamiques, hydrauliques et électriques sont prémontées usine et raccordés sur un châssis pour former un ensemble complet qui se connecte, d'une part, au capteur (circuit captage) et, d'autre part, aux ballons de stockage d'ECS (circuit ECS). Tous ces composants du système sont donc définis en fonction du modèle de " Solar Pump¢ " et leurs caractéristiques sont fixes pour chaque modèle.
Voici ci-dessous un tableau de caractéristiques des différents éléments constituant chaque modèle de "Solar Pump¢".
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

* Eau arrivant des capteurs à 10 °C, ECS sortie Solar Pump 50 °C (Pchaud = puissance calorifique, Pélec = puissance électrique absorbée).
2. Domaine d'application
La présente méthode s'applique aux applications de production d'ECS collective pour les logements collectifs et les établissements sanitaires avec hébergement qui respectent les conditions suivantes :
― une altitude maximale de 800 m pour les logements collectifs et de 400 m pour les établissements sanitaires avec hébergement ;
― des besoins annuels compris entre 1 500 et 20 000 litres d'eau chaude sanitaire à 40 °C par jour ;
― des capteurs solaires non vitrés implantés avec un angle d'inclinaison par rapport au plan horizontal inférieur à 15° ou bien des capteurs solaires non vitrés implantés sur un plan parallèle à la toiture, pour une toiture ayant une inclinaison comprise entre 15 et 45° avec une orientation comprise dans un angle de + ou ― 45° autour du sud ;
― une distance maximale de 20 m entre la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire le plus éloigné ;
― les ballons de stockage sont verticaux et doivent respecter les volumes de stockage et les valeurs maximales de coefficient thermiques selon le modèle de Solar Pump¢ référencées ci-dessous :
MODÈLE DE SOLAR PUMP¢
Solar Pump¢
10 kW
Solar Pump¢
15 kW
Solar Pump¢
23 kW
Solar Pump¢
2 × 15 kW
2 × 23 kW
Volume de stokage (litres)
2 000
3 000
4 000
6 000
8 000
Coefficient de pertes thermiques maximum (W/K)
9,95
12,98
16,68
20,48
24,76
Le système " Solar Pump¢ " est cumulable avec les différents dispositifs d'économie sur l'eau chaude sanitaire (robinetterie performante, récupération de chaleur sur les eaux grises...) qui permettent une diminution du besoin de chaleur annuel au générateur. Dans ce cas, la présente méthode de calcul s'applique sur le besoin au générateur après déduction préalable des économies de consommation apportées par le dispositif associé.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
3.1. Méthodologie générale
La présente méthode propose l'intégration du système " Solar Pump¢ " comme suit :
― effectuer un calcul initial, selon les règles Th-B-C-E, en modélisant une production d'eau chaude sanitaire collective avec une solution électrique à effet joule et une constante de refroidissement prise égale à zéro pour les ballons de stockage ;
― obtenir par ce calcul initial la consommation en énergie primaire initiale liée à la production d'eau chaude sanitaire (pertes de distribution comprises et désigné ci-après par CepECS―initial), ainsi que le Cep initial du projet ;
― corriger le CepECS―initial par les deux paramètres suivants :
― PerfSOLAR―PUMP qui traduit les performances annuelles du système " Solar Pump¢ " en prenant en compte les consommations énergétiques des composants du système et les pertes thermiques des ballons de stockage ;
― PartAppoint représente la part annuelle du besoin couvert par l'appoint ;
― corriger le Cep du projet (noté ci après Cepcorrigé) en prenant en compte la valeur corrigée de la consommation en énergie primaire liée au poste ECS (CepECS―Solar Pump + Appoint).
3.2. Détermination de la performance du système " Solar Pump¢ " (PerfSOLAR―PUMP) et de la part de l'appoint (PartAppoint)
Les paramètres PerfSOLAR―PUMP et PartAppoint sont déterminés à partir des équations répertoriées dans les tableaux ci-dessous (tableaux 1 à 15). Les éléments d'entrée nécessaires à la détermination de PerfSOLAR―PUMP et PartAppoint sont les suivants :
― type d'usage ;
― altitude ;
― modèle du système " Solar Pump¢ " ;
― zone climatique ;
― besoin énergétique annuel (noté B dans les tableaux 1 à 15) en énergie finale lié à la production d'eau chaude sanitaire augmenté des pertes liées à la distribution (en kWhef/an).
3.3. Post-traitement ― Correction du Cep du projet pour la prise
en compte du système " Solar Pump¢ " dans la RT2012
La consommation due à la production d'eau chaude sanitaire en énergie primaire du système " Solar Pump¢ " est définie par la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Avec Coefep_appoint : coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie d'appoint (Coeffep Appoint vaut 2,58 pour les consommations d'électricité, et 1 pour les autres consommations).
Appoint : rendement moyen du système d'appoint pris égal à :
Appoint
TYPE DE GÉNÉRATEUR D'APPOINT
1
Résistances à effet joule implantées dans le stockage du Solar Pump¢
0,9862
Réseau de chaleur
0,9579 × Rpn
Générateur à combustible liquide ou gaz
0,8958 × Rpn
Chaudière bois ou biomasse
Avec Rpn = rendement à pleine charge du générateur d'appoint défini au paragraphe 10.18 de la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 de l'annexe à l'arrêté du 20 juillet 2011 susvisé.
La consommation conventionnelle en énergie primaire du projet peut alors être déterminée par :
Cepcorrigé = Cepinitial ― CepECS_initial + CepECS_SOLAR_PUMP-+ Appoint
Avec
Cepinitial = consommation conventionnelle en énergie primaire avant correction.
CepECS_initial = consommation conventionnelle en énergie primaire due à la production d'eau chaude sanitaire avant correction.
CepECS_SOLAR_PUMP + Appoint = consommation due à la production d'eau chaude sanitaire en énergie primaire du système " Solar Pump¢ .
Bâtiment à usage d'habitation. ― Logement collectif
Altitude du bâtiment ≤ 400 m
Tableau 1. ― Solar Pump¢ 1 ECS 10 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 20 000 ≤ B ≤ 85 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 2. ― Solar Pump¢ 1 ECS 15 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 35 000 ≤ B ≤ 150 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 3. ― Solar Pump¢ 1 ECS 23 kW. ― Bornes Besoin B en kWh/an 50 000 ≤ B ≤ 200 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 4. ― Solar Pump¢ 2 ECS 2 × 15 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 60 000 ≤ B ≤ 275 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 5. ― Solar Pump¢ 2 ECS 2 × 23 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 75 000 ≤ B ≤ 375 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

400 m < Altitude du bâtiment ≤ 800 m
Tableau 6. ― Solar Pump¢ 1 ECS 10 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 20 000 ≤ B ≤ 85 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 7. ― Solar Pump¢ 1 ECS 15 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 35 000 ≤ B ≤ 150 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 8. ― Solar Pump¢ 1 ECS 23 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 50 000 ≤ B ≤ 200 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 9. ― Solar Pump¢ 2 ECS 2 × 15 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 60 000 ≤ B ≤ 275 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 10. ― Solar Pump¢ 2 ECS 2 × 23 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 75 000 ≤ B ≤ 375 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Bâtiment à usage d'habitation. ― Etablissement sanitaire avec hébergement
Altitude du bâtiment ≤ 400 m
Tableau 11. ― Solar Pump¢ 1 ECS 10 kW. ―
Bornes Besoin B en kWh/an 20 000 ≤ B ≤ 85 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 12. ― Solar Pump¢ 1 ECS 15 kW Bornes. ―
Besoin B en kWh/an 35 000 ≤ B ≤ 150 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 13. ― Solar Pump¢ 1 ECS 23 kW Bornes. ―
Besoin B en kWh/an 50 000 ≤ B ≤ 200 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 14. ― Solar Pump¢ 2 ECS 2 × 15 kW Bornes. ―
Besoin B en kWh/an 60 000 ≤ B ≤ 275 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15

Tableau 15. ― Solar Pump¢ 2 ECS 2 × 23 kW Bornes. ―
Besoin B en kWh/an 75 000 ≤ B ≤ 375 000
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 258 du 06/11/2012 texte numéro 15