A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME
DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " BIO REACTION SYSTEM SBR "
Références administratives
NUMÉRO NATIONAL
d'agrément
2010-010 bis
2010-010 bis-mod01
2012-007
2010-010 bis-ext01 
2010-010 bis-ext02
Titulaire de l'agrément
PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT 12, avenue du Lieutenant-Atger, 13690 GRAVESON
Dénomination commerciale
BIO REACTION SYSTEM SBR 5000
BIO REACTION SYSTEM SBR
6 000 litres
BIO REACTION SYSTEM SBR 8 000
Gamme BIO REACTION SYSTEM SBR― 8 000 litres
Gamme BIO REACTION SYSTEM SBR―13 000 litres
Capacité de traitement
Jusqu'à 5 Equivalents-Habitants
Jusqu'à 5 Equivalents-Habitants
Jusqu'à 8 Equivalents-Habitants
Jusqu'à 10 Equivalents-Habitants
Jusqu'à 20 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
8 août 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1 
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée aérée.
Ils sont composés de plusieurs cuves comprenant :
― un décanteur primaire ;
― un ou deux réacteurs biologiques ;
― un décanteur secondaire.
L'aération du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de plateau.
Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
Un surpresseur, fonctionnant en continu, assure l'alimentation en air des trois aérateurs.
Une alarme visuelle (voyant lumineux), située sur le surpresseur et fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de l'installation.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX DES DISPOSITIFS
Elément du dispositif
Matériel/Matériau constitutif
Cuves (décanteur primaire, bioréacteur et décanteur secondaire)
Marque : Epurbloc de la société SOTRALENTZ
Matériau : polyéthylène haute densité (PEHD)
Surpresseur
Marque : société SECOH, HIBLOW et AIRMAC
Média filtrant
Modules " Bioblok 100 ", composés de treillis tubulaires en polyéthylène haute densité
Diamètre des tubes : 70 mm
Surface spécifique : 100 m²/m³
Porosité : 90 %
Dimensions du module : 54 × 54 × 55 cm
Filet filtrant
Marque : BIOFILL (billes) et gamme PROTECTION TM 2212AR (grille)
Grille en polyéthylène haute densité (50 g/m²)
Billes en polypropylène (37 kg/m³)
Type : filet garni de 50 litres
Nombre de billes par filet : 170
Volume libre : 96 %
Membrane d'aération
Type : membrane microperforée sous forme de plateau
Modèle : HD 270, BIBUS
Matériau (membrane) : éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Diamètre : 270 mm
Automate/armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement du surpresseur : continu
Durée et temps de fonctionnement de l'aération : continu
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 13 du 16/01/2014 texte numéro 76

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 13 du 16/01/2014 texte numéro 76

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 13 du 16/01/2014 texte numéro 76

La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire et secondaire.
Les caractéristiques techniques, en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire). 
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, à l'exception du dispositif de 20 EH qui doit être installé hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guides d'utilisation
Les guides d'utilisation :
Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT (modèle " SBR 6 000 litres ", jusqu'à 5 Equivalent-Habitants), juin 2013, 82 pages ;
Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT (modèle " SBR 8 000 litres ", jusqu'à 10 Equivalent-Habitants), juin 2013, 82 pages ;
Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT (modèle " SBR 13 000 litres ", jusqu'à 20 Equivalent-Habitants), juin 2013, 82 pages
sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seuls les guides d'utilisation référencés ci-dessus valent agrément. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.