ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " OPUR SUPERCOMPACT MB 5 " (5 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " OPUR SUPERCOMPACT MB " MODÈLE MB 7 (7 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2014-013
2014-013-EXT01
Titulaire de l'agrément
BORALIT,
Nijverheidslaan 12,
9880 Aalter, Belgique
Dénomination commerciale
OPUR SuperCompact MB 5
Gamme OPUR SuperCompact MB, modèle MB 7
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
7 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
13 octobre 2014
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des micro-stations à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée libre et aérée (principe du lit fluidisé).
Ils sont constitués de quatre cuves assemblées :
- un décanteur primaire (deux cuves) ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est rempli de modules flottants et libres servant de supports de fixation. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par un aérateur à membrane microperforée, placé en fond de compartiment.
Les dispositifs de traitement nécessitent une alimentation en air pilotée par un boîtier de commande disposé à proximité de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur primaire.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et de témoins lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Elément des dispositifs
Matériel
Matériau constitutif
Cuves, couvercles et rehausses
4 cuves assemblées de forme cylindrique à axe vertical
Polyéthylène (PE)
Boulonnerie d'assemblage des cuves
Acier inoxydable
Rehausses
Polyéthylène (PE)
4 couvercles de diamètre 600 mm
/
Tuyauterie
Entrée : coude à 90°
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube vertical DN 160 mm et tube droit
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Entre les deux décanteurs primaires : tube plongeur et coude à 90°
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du décanteur primaire au réacteur biologique : coude à 90° et tube plongeur ajouré
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du réacteur biologique au clarificateur : deux coudes à 90°
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube d'extraction des gaz entre les rehausses du décanteur primaire et du réacteur biologique
Polychlorure de vinyle (PVC)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et de la pompe par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle Sequetrol NL/FR
/
Coffret électrique IP43
Acier inoxydable
Surpresseur
Surpresseur
Tuyau flexible d'air DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompe par injection d'air
Electrovanne 2 voies pour la recirculation des boues du clarificateur au décanteur primaire
/
Tuyaux d'air flexibles DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Supports de fixation libres
Modules sphériques de diamètre 12,2 mm et de hauteur 12 mm
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Aérateur (système d'aération à fines bulles au fond du réacteur biologique)
Disque membranaire microperforée
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tube d'alimentation en air DN 21 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Lest
Béton
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
OPUR SuperCompact MB 5
Gamme
OPUR SuperCompact MB,
modèle MB 7
Numéro national d'agrément
2014-013
2014-013-ext01
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
7 EH
Cuves
Nombre
4 (assemblées)
4 (assemblées)
Longueur de l'assemblage 4 cuves (cm)
236
258
Largeur de l'assemblage 4 cuves (cm)
236
258
Hauteur de l'assemblage 4 cuves (cm)
190
225
Volume utile de l'assemblage 4 cuves (m3)
4,5
6,5
Hauteur entrée (cm)
124
140
Hauteur sortie (cm)
111
128
Décanteur primaire
(2 cuves)
Volume utile (m3)
1,2 + 1,1
1,7 + 1,6
Réacteur biologique
(1 cuve)
Volume utile (m3)
1,1
1,6
Clarificateur
(1 cuve)
Volume utile (m3)
1,1
1,6
Raccordements entrée / sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
Surpresseur
Modèle
BIBUS JDK 50
BIBUS JDK 80
ou THOMAS LP-80HN
Puissance déclarée (W)
42 à 200 mbar
50 (BIBUS) à 200 mbar
80 (THOMAS) à 160 mbar
Débit d'air déclaré (l/min)
40 à 200 mbar
72 (BIBUS) à 200 mbar
90 (THOMAS) à 160 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
20 minutes toutes les 30 minutes
(soit 16 heures/jour)
Pompe par injection d'air
Durée de fonctionnement
4 minutes trois fois par jour
(soit 12 minutes/jour)
2,33 minutes trois fois par jour
(soit 7 minutes/jour)
Supports de fixation libres
Modèle
HXF12KLL
Surface spécifique (m2/m3)
859
Volume (litres)
500
700
Aérateur
Modèle
Jaeger HD 340
Jaeger HD 340
Nombre
1
1
Diamètre (mm)
340
340
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % des volumes utiles cumulés des deux cuves du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, et des mesures de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Micro-stations OPUR SuperCompact MB 5/OPUR SuperCompact MB 7 - Guide de montage et d'utilisation, 10 septembre 2014, 38 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.