ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ AQUATEC VFL AT-6EH ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS AQUATEC VFL AT, MODÈLES AT-4EH, AT-8EH, AT-10EH ET AT-13EH ET AT-17EH
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
microstations à culture libre aérée (boue activée)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
1 cuve à 3 compartiments :
- décanteur primaire à 4 compartiments en chicane (labyrinthe à débit vertical)
- réacteur biologique
- clarificateur
Liste des principaux équipements
- dégrilleur (en entrée de décanteur primaire)
- régulateur de débit (en sortie de clarificateur)
- automate de commande avec afficheur (programmation et alarme)
- surpresseur
- panneaux de distribution d'air à 5 vannes :
- pompe par injection d'air pour la circulation interne des eaux dans le décanteur primaire
- pompe par injection d'air pour la recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire et le réacteur biologique
- pompe par injection d'air pour l'agitation sous le dégrilleur
- tube d'injection d'air pour le nettoyage du régulateur de débit
- aérateurs à membrane micro perforée
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile du décanteur primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme AQUATEC VFL AT, modèle AT-4EH
AQUATEC VFL AT-6EH
Gamme AQUATEC VFL AT, modèle AT-8EH
Gamme AQUATEC VFL AT, modèle AT-10EH
Gamme AQUATEC VFL AT, modèle AT-13EH
Gamme AQUATEC VFL AT, modèle AT-17EH
Capacité de traitement
4 EH
6 EH
8 EH
10 EH
13 EH
17 EH
Numéro national d'agrément
2012-005-ext04
2012-005
2012-005-ext01
2012-005-ext02
2012-005-ext03
2012-005-ext05
2012-005-mod01-ext04
2012-005-mod01
2012-005-mod01-ext01
2012-005-mod01-ext02
2012-005-mod01-ext03
Cuve
Nombre
1
Forme
cylindrique à axe vertical
Matériau
polypropylène
Décanteur primaire
Hauteur utile (cm)
120
160
160
160
160
170
Volume utile (m3)
0,77
0,97
1,38
1,62
2,26
2,94
Surface utile (m2)
0,63
0,58
0,85
1,00
1,39
1,73
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
40
50
50
50
50
50
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
5
4
5
4
5
5
Réacteur biologique
Hauteur utile (cm)
115
150
150
150
150
160
Volume utile (m3)
0,68
0,93
1,33
1,59
2,20
2,89
Surface utile (m2)
0,38
0,48
0,62
0,71
1,02
1,30
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
65 à 150 mbar
50 à 200 mbar
80 à 200 mbar
94 à 200 mbar
125 à 200 mbar
125 à 200 mbar
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
115
150
150
150
150
160
Volume utile (m3)
0,20
0,26
0,35
0,44
0,57
0,75
Surface utile (m2)
0,43
0,38
0,54
0,70
0,89
1,05
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve (cm)
0
0
0
0
0
0
Mise en œuvre possible en présence de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui
oui
oui