L'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :
I. ― La deuxième phrase du b du A de l'annexe I est remplacée par ce qui suit :  En application de l'article 5 (4) du règlement (CE) susvisé, lorsqu'un système de certification reposant sur des épreuves d'examen remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 dudit règlement et englobe une partie des compétences et connaissances d'une catégorie particulière énoncées ci-dessous, les organismes d'évaluation peuvent délivrer une attestation d'aptitude pour la catégorie correspondante, à condition que la personne physique passe une évaluation complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante.  
II. ― Le tableau figurant au B de l'annexe I est remplacé par le tableau suivant : 
COMPÉTENCES À ÉVALUER 
CATÉGORIES 
I 
II 
III 
IV 
1. 
Thermodynamique élémentaire
1. 01 
Connaître les unités normalisées ISO pour la température, la pression, la masse, la 
masse volumique et l'énergie. 
T 
T 
― 
T 
1. 02 
Connaître les caractéristiques de base des systèmes thermodynamiques : terminologie, 
paramètres et processus essentiels tels que " surchauffe ", " côté haute pression ", 
" chaleur de compression ", " enthalpie ", " effet de réfrigération ", " côté basse 
pression ", " sous-refroidissement ", propriétés et transformations thermodynamiques 
des fluides frigorigènes, y compris l'identification des mélanges zéotropiques et des 
états des fluides.
T 
T 
― 
― 
1. 03 
Savoir exploiter les tableaux et graphiques : diagramme log p / h, tables de saturation 
d'un fluide frigorigène, diagramme d'un cycle frigorifique simple à compression et les 
interpréter dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité indirect, y compris le contrôle du 
bon fonctionnement du système.
T 
T 
― 
― 
1. 04 
Décrire la fonction des principaux composants du système (compresseur, évaporateur, 
condenseur, détendeurs thermostatiques) et les transformations thermodynamiques 
du fluide frigorigène au cours du cycle. 
T* 
T 
― 
― 
1. 05 
Connaître le fonctionnement élémentaire des composants suivants ainsi que leur rôle et 
leur importance dans la prévention et la détection des fuites de fluide frigorigène : 
a) Valves (robinets à boule, diaphragmes, robinets à soupape) ; 
b) Contrôleurs de température et de pression ; 
c) Voyants et indicateurs d'humidité ; 
d) Contrôles du dégivrage ; 
e) Protecteurs du système ; 
f) Instruments de mesure tels que les thermomètres ; 
g) Systèmes de contrôle de l'huile ; 
h) Réservoirs ; 
i) Séparateurs de liquides et d'huile. 
― 
― 
― 
2. 
Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations 
correspondantes en matière d'environnement 
2. 01 
Avoir une connaissance élémentaire du phénomène d'effet de serre, du concept de 
potentiel de réchauffement planétaire de l'impact des fluides frigorigènes à base de 
chlorofluorocarbures (CFC) et hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sur la couche d'ozone 
stratosphérique et de celui des fluides frigorigènes à base de (CFC), (HCFC) et hydro-
fluorocarbures (HFC) sur le climat.
T 
T 
T 
T 
2. 02 
Avoir une connaissance élémentaire des dispositions du règlement (CE) n° 2037/2000 
relatives à l'utilisation de CFC et HCFC comme fluide frigorigène, des dispositions du 
règlement (CE) n° 842/2006 relatives à l'utilisation de HFC comme fluide frigorigène, 
ainsi que des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement.
T 
T 
T 
T 
3. 
Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service, après une longue 
période d'interruption, un entretien ou une réparation ou durant le 
fonctionnement 
3. 01 
Effectuer une épreuve de pression pour contrôler la résistance du système. 
3. 02 
Effectuer une épreuve de pression pour contrôler l'étanchéité du système. 
P* 
P* 
― 
― 
3. 03 
Utiliser une pompe à vide. 
3. 04 
Faire le vide dans le système pour évacuer l'air et l'humidité. 
3. 05 
Consigner les données dans le registre de suivi de l'équipement et rédiger un rapport 
portant sur un ou plusieurs des essais et des contrôles effectués durant l'évaluation.
T 
T 
― 
― 
4. 
Contrôles d'étanchéité
4. 01 
Connaître les points de fuite potentiels des équipements de réfrigération, de clima-
tisation et de pompes à chaleur.
T 
T 
― 
T 
4. 02 
Consulter le registre de l'équipement avant tout contrôle d'étanchéité et relever les infor-
mations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques 
du système nécessitant une attention particulière.
P 
P 
― 
P 
4. 03 
Effectuer un contrôle visuel et manuel de tout le système au sens du règlement (CE) 
n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007.
P 
P 
― 
P 
4. 04 
Effectuer un contrôle de l'étanchéité du système au moyen d'une méthode indirecte 
conformément au règlement (CE) n° 1516/2007 et du manuel d'utilisation du système.
P 
P 
― 
P 
4. 05 
Utiliser des instruments de mesure portables tels que des manomètres, des thermo-
mètres et des multimètres pour mesurer les volts, ampères et ohms en appliquant 
des méthodes indirectes de contrôle de l'étanchéité, et interpréter les paramètres mesurés.
P 
P 
― 
P 
4. 06 
Contrôler l'étanchéité du système au moyen d'une des méthodes directes visées au 
règlement (CE) n° 1516/2007.
P 
― 
― 
― 
4. 07 
Contrôler l'étanchéité du système au moyen d'une des méthodes directes ne nécessitant 
pas d'intervenir dans le circuit de réfrigération et visées au règlement (CE) n° 1516/2007.
P 
P 
― 
P 
4. 08 
Utiliser un dispositif électronique de détection des fuites.
P 
P 
― 
P 
4. 09 
Consigner les données dans le registre de l'équipement.
T 
T 
― 
T 
5. 
Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l'installation, 
de l'entretien,
 de la réparation ou de la récupération
5. 01 
Connecter et déconnecter les manomètres et lignes en produisant le minimum d'émis-
sions.
P 
P 
― 
― 
5. 02 
Vider et remplir un cylindre de fluide frigorigène à l'état liquide et à l'état gazeux.
P 
P 
P 
― 
5. 03 
Utiliser un dispositif de récupération des fluides frigorigènes et connecter et déconnecter 
ce dispositif en produisant le minimum d'émissions.
P 
P 
P 
― 
5. 04 
Vider l'huile usagée d'un système.
P 
P 
P 
― 
5. 05 
Déterminer l'état (liquide, gazeux) et les conditions (sous-refroidi, saturé ou surchauffé) 
d'un fluide frigorigène avant tout remplissage afin de choisir la méthode et le volume 
de remplissage les plus adaptés. Remplir le système de fluide frigorigène (à l'état 
liquide et gazeux) sans provoquer de pertes.
P 
P 
― 
― 
5. 06 
Utiliser une balance pour peser le fluide frigorigène chargé ou retiré de l'équipement.
P 
P 
P 
― 
5. 07 
Consigner dans le registre de l'équipement toutes les informations pertinentes concer-
nant le fluide frigorigène récupéré ou ajouté.
T 
T 
― 
― 
5. 08 
Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de stockage et de transport 
des fluides frigorigènes et huiles contaminés.
T 
T 
T 
― 
6.
 Composant : installation, mise en service et entretien de compresseurs à piston 
alternatif, 
à vis et à spirales, à un ou deux étages
6. 01 
Expliquer le principe de fonctionnement d'un compresseur (y compris le réglage de la 
puissance et le circuit de lubrification) et les risques de fuite ou d'émission de fluide 
frigorigène qui y sont liés.
T 
T 
― 
― 
6. 02 
Installer correctement un compresseur, y compris le matériel de contrôle et de sécurité, 
de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produisent une fois le système 
en fonctionnement.
P 
― 
― 
― 
6. 03 
Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle. 
6. 04 
Régler les soupapes d'aspiration. 
P* 
― 
― 
― 
6. 05 
Vérifier le circuit de retour de l'huile. 
6. 06 
Mettre en marche et arrêter un compresseur et en vérifier le bon fonctionnement, y 
compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement.
P 
― 
― 
― 
6. 07 
Rédiger un rapport sur l'état du compresseur en indiquant tout problème de fonctionne-
ment susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, 
des fuites ou des émissions de fluide frigorigène.
T 
― 
― 
― 
7. 
Composant : installation, mise en service et entretien de condenseurs à air froid 
et à eau froide
7. 01 
Expliquer le principe de fonctionnement d'un condenseur et les risques de fuite qui y 
sont associés.
T 
T 
― 
― 
7. 02 
Mettre au point le régulateur de pression de sortie du condenseur.
P 
― 
― 
― 
7. 03 
Installer correctement un condenseur, y compris les organes de sécurité et de suivi 
associés, de telle sorte qu'aucune émission ne se produise.
P 
― 
― 
― 
7. 04 
Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle. 
P* 
― 
― 
― 
7. 05 
Inspecter les conduites de refoulement et de liquide. 
7. 06 
Purger le condenseur pour en extraire les gaz non condensables à l'aide d'un appareil de 
purge pour système de réfrigération.
P 
― 
― 
― 
7. 07 
Mettre en marche et arrêter un condenseur et en vérifier le bon fonctionnement, y 
compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement.
P 
― 
― 
― 
7. 08 
Inspecter la surface du condenseur.
P 
― 
― 
― 
7. 09 
Rédiger un rapport sur l'état du condenseur en indiquant tout problème de fonctionne-
ment susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, 
des fuites ou des émissions de fluide frigorigène.
T 
― 
― 
― 
8.
 Composant : installation, mise en service et entretien d'évaporateurs à air froid 
et à eau froide
8. 01 
Expliquer le principe de fonctionnement d'un évaporateur (y compris le système de dégi-
vrage) et les risques de fuite qui y sont associés.
T 
T 
― 
― 
8. 02 
Mettre au point un régulateur de pression d'évaporation de l'évaporateur.
P 
― 
― 
― 
8. 03 
Installer correctement un évaporateur, y compris le matériel de contrôle de température, 
de telle sorte qu'aucune émission ne se produise.
P 
― 
― 
― 
8. 04 
Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle. 
8. 05 
Vérifier le raccordement des conduites de liquide et d'aspiration. 
P* 
― 
― 
― 
8. 06 
Inspecter le conduit de dégivrage à l'air chaud. 
8. 07 
Régler l'organe de régulation de l'évaporateur à la valeur prescrite pour le régime de 
fonctionnement. 
8. 08 
Vérifier le bon fonctionnement de l'évaporateur en réalisant un arrêt et une mise en 
marche de l'installation. Vérifier les températures de consigne.
P 
― 
― 
― 
8. 09 
Inspecter la surface de l'évaporateur.
P 
― 
― 
― 
8. 10 
Rédiger un rapport sur l'état de l'évaporateur, en indiquant tout problème de fonctionne-
ment susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, 
des fuites ou des émissions de fluide frigorigène.
T 
― 
― 
― 
9. 
Composant : installation, mise en service et réparation des détendeurs 
thermostatiques et 
autres composants
9. 01 
Expliquer le principe de fonctionnement de différents types de vannes d'expansion 
(détendeurs thermostatiques, tubes capillaires) et les risques de fuite qui y sont liés.
T 
T 
― 
― 
9. 02 
Installer des vannes dans la bonne position.
P 
― 
― 
― 
9. 03 
Régler un détendeur thermostatique mécanique / électronique. 
9. 04 
Régler des thermostats mécaniques et électroniques. 
P* 
― 
― 
― 
9. 05 
Régler la soupape de régulation de la pression. 
9. 06 
Régler des limiteurs de pression mécaniques et électroniques. 
9. 07 
Vérifier le fonctionnement d'un séparateur d'huile. 
P* 
― 
― 
― 
9. 08 
Vérifier l'état d'un filtre sécheur. 
9. 09 
Rédiger un rapport sur l'état de ces composants en indiquant tout problème de fonc-
tionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de 
mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène.
T 
― 
― 
― 
10. 
Tuyauterie : monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation 
de réfrigération
10. 01 
Soudage, brasage fort et / ou brasage tendre des joints étanches sur des tubes et des 
tuyaux métalliques pouvant être utilisés dans des systèmes de réfrigération, de clima-
tisation et de pompes à chaleur.
P 
P 
― 
― 
10. 02 
Savoir monter ou vérifier les supports de tuyaux et de composants.
P 
P 
― 
― 
III. ― Au 4 du tableau de l'annexe A de l'annexe II de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé (Procédure d'évaluation), il est ajouté la ligne suivante : 
Le demandeur met en place la procédure d'évaluation complémentaire mentionnée à l'annexe I A. 
Il décrit la procédure mise en place par écrit.