A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME
PUITS INNOVERT DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système Puits Innovert
 Au sens du présent arrêté, le Puits Innovert est un système de rafraîchissement par circulation d'eau dans un circuit de captage situé dans les fondations du bâtiment. La même eau circule dans un émetteur hydraulique à inertie légère, réparti pièce par pièce.
 L'objectif du Puits Innovert est d'apporter un confort estival à l'occupant en limitant les consommations énergétiques au circulateur. En ce sens, la performance du Puits Innovert est prise en compte dans la réglementation thermique 2005 au niveau de l'exigence de confort d'été définie au 3° de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé (Tic ≤ Ticréf), les consommations du circulateur étant ajoutées à la consommation d'énergie primaire du projet (Cep).
 Ainsi le Puits Innovert est composé de trois éléments :
 ― un circulateur ;
 ― des circuits d'eau au niveau des fondations ;
 ― un émetteur hydraulique à inertie légère de type plafond rayonnant.
2. Domaine d'application
 La présente méthode s'applique aux maisons individuelles neuves respectant les conditions suivantes :
 1. Facteur solaire moyen des parois vitrées avec protection (au sens des règles Th-Bat) :
 ― parois vitrées verticales ≤ 0,15 ;
 ― parois vitrées horizontales ≤ 0,10.
 Les facteurs solaires moyens sont définis comme étant la moyenne pondérée des facteurs solaires par la surface vitrée de l'ensemble des baies.
 2. Toute inertie du bâtiment au sens des règles Th-Bat.
 3. Les émetteurs sont de type PLAFINO.
 4. La puissance surfacique d'émission équivalente est supérieure ou égale à 6 W/m². L'efficacité du captage est supérieure ou égale à 97 %.
 5. Le circulateur entraînant la circulation de l'eau dans les tuyaux du Puits Innovert est de classe énergétique A.
 6. Les tuyaux du Puits Innovert sont de type PER 13/16.
 7. Le système Puits Innovert peut être mis en œuvre :
 ― dans les zones de sismicité 1 et 2 au sens du décret n° 2010-1255 susvisé ;
 ― dans les zones de sismicité 3 au sens du décret n° 2010-1255 susvisé, auquel cas le bâtiment doit respecter les exigences de l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié susvisé pour les bâtiments de catégorie d'importance II.
 Le système Puits Innovert ne peut pas être mis en œuvre dans les zones de sismicité 4 et 5 au sens du décret n° 2010-1255 susvisé.
 8. Les fondations superficielles de la maison sont de type semelles filantes, avec une largeur de 40 cm et une largeur effective de 50 cm système de tubes inclus, le nombre de tubes par section de tranchée étant limité à 14 tubes, et respectent une profondeur minimale d'implantation de 0,8 mètre.
3. Méthode de prise en compte du système Puits Innovert
 La présente méthode propose l'intégration du système Puits Innovert dans la méthode de calcul Th-C-E :
 ― en effectuant une modélisation initiale du projet sans système de Puits Innovert. Cette modélisation permettant d'obtenir le Cep initial et le Tic initial ;
 ― puis :
  ― d'une part, en effectuant une deuxième simulation en saisissant un système de refroidissement pour déterminer les consommations du circulateur du Puits Innovert ; les consommations du circulateur sont les consommations issues de « refroidissement » nommé Cep2fr. Ces consommations doivent être ajoutée au Cep initial. Par ce second calcul, les consommations des autres postes peuvent être modifiées. Ces modifications ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du Cep final, seule la valeur Cep2fr est retenue de ce calcul ;
  ― d'autre part, par une réduction de la Tic calculée initialement, selon les tableaux présentés dans le présent arrêté.
 Ainsi :
 Cep final = Cep initial + Cep2fr ;
 Tic final = Tic initial ― gain sur la Tic.
3.1. Détermination des caractéristiques du système d'émission
 La puissance surfacique d'émission équivalente, Psurfémisseq, est déterminée de la façon suivante :
 ― dans les zones H2d, H3 et département 05 : Psurfémisseq = 12 W/m²*(1 - RatHum/Shab) ;
 ― dans les autres zones : Psurfémisseq = 14 W/m²*(1 - RatHum/Shab)
 avec :
 Psurfémisseq : puissance d'émission surfacique équivalente [Wéq/m²] ;
 RatHum/Shab : ratio de surface des pièces humides par rapport à la surface habitable.
 La puissance d'émission Pémiss est déterminée de la façon suivante : Pémiss = Psurfémisseq*Shab
 avec :
 Pémiss : puissance d'émission [W] ;
 Shab : Surface habitable [m²].
3.2. Méthode de contrôle de la conformité à la caractéristique
thermique minimale sur l'efficacité de captage
 Le système de captage doit permettre de récupérer une puissance supérieure ou égale à 97 % de la puissance émise.
 L'efficacité de captage est déterminée de la manière suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 242 du 17/10/2012 texte numéro 8

 avec :
  : rendement d'échange entre l'eau du puits et le sol ;
 Y : déperdition thermique par mètre linéaire de conduite [W/ml.K], Y = 12.1W/m.K pour un tube PER 13/16 ;
 L : longueur d'un circuit de captage [ml] ;
 qvcapt :débit dans les circuits de captage [l/h] ;
 cw : capacité calorifique massique de l'eau, cw = 1,163 Wh/(l.K).
 Le débit dans les circuits de captage qvcapt est déterminé de la manière suivante :
qvcapt =  Ncircuitcaptage 
qvtot
qvcapt = 
Ncircuitcaptage
 avec :
 qvcapt : débit dans les circuits de captage [l/h] ;
 qvtot : débit total au circulateur [l/h] ;
 Ncircuitcaptage : nombre de circuits de captage au collecteur.
 Le débit total au circulateur qvtot est déterminé de la manière suivante :
 qvtot = qvmiss* Ncircuitemiss
 avec :
 qvtot : débit total au circulateur [l/h] ;
 qvemiss : débit dans les circuits d'émission [l/h] ;
 Ncircuitemiss : nombre de circuits d'émission.
3.3. Saisie des données d'entrée pour le calcul
de la consommation d'énergie primaire du circulateur
 Le système Puits Innovert génère des consommations d'énergie liée aux circulateurs. Pour prendre en compte ces consommations, la saisie du projet selon la méthode Th-C-E intègre un système de refroidissement caractérisé par les données d'entrée suivantes :
 Générateur :
 ― type de générateur : générateur thermodynamique électrique de type eau glycolée/eau ;
 ― puissance nominale (froid) = Pemiss ;
 ― EER = Pemiss/Pcirc ;
 ― type de régulation : tout ou rien ;
 ― loi d'eau : non.
 avec :
 ― Pémiss : puissance d'émission [W] ;
 ― Pcirc : puissance du circulateur mis en place [W].
 Programmation :
 ― horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance.
 Emetteur :
 ― type d'émetteur : plafond rafraîchissant (autres émetteurs) ;
 ― régulation terminale : couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission ;
 ― type de réseau de distribution : Plancher ;
 ― température de distribution : Haute ;
 ― circulateur : sans ;
 ― isolation des canalisations en volume chauffé : nu à l'air libre ;
 ― isolation des canalisations hors volume chauffé : Classe 2.
3.4. Calcul du gain sur la Tic
 Le gain sur la Tic est déterminé dans les tableaux suivants en fonction de la configuration de la maison (maison de plain-pied, maison à étage), de la puissance surfacique d'émission équivalente Psurfémisseq, de l'inertie du bâtiment et de la zone de bruit BR1-BR2-BR3.
 Rappel des zones climatiques :
 Les zones climatiques utilisées pour déterminer le gain sur la Tic correspondent à celles décrites dans le tableau 93 du paragraphe 21.3.1.1 de la méthode Th-C-E :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 242 du 17/10/2012 texte numéro 8

 Maison de plain-pied :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 242 du 17/10/2012 texte numéro 8

 Maison à étage :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 242 du 17/10/2012 texte numéro 8