A N N E X E
 					MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES APPAREILS INDÉPENDANTS DE CHAUFFAGE À BOIS DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
 					 1. Définition des appareils indépendants de chauffage à bois.
 					 Les types d'appareils visés recouvrent les poêles à bois ainsi que les inserts et les foyers fermés dont les caractéristiques techniques ne diffèrent pas des poêles. Deux modes de régulation sont distingués :
 					 ― les appareils indépendants de chauffage à bûches avec une régulation manuelle ; 
 					 ― les poêles à granulés avec une régulation automatisée de la puissance.
 					 2. Rendement et puissance énergétique de l'appareil indépendant de chauffage à bois.
 					 Le rendement et la puissance nominale à considérer sont ceux déterminés suivant les normes NF EN 13240, NF EN 13229, NF EN 12815 pour les appareils indépendants de chauffage à bûches et la NF EN 14785 pour les appareils à granulés.
 					 3. Domaine d'application.
 					 La présente méthode s'applique aux maisons individuelles respectant les conditions suivantes :
 					 ― Ubat  ≤ Ubatbase ― 25 % ;
 					 ― les appareils indépendants de chauffage à bois sont associés à un système de chauffage complémentaire dans la salle de bain. Les cas d'utilisation de systèmes d'appoint en dehors de la salle de bain ne sont pas pris en compte dans la présente méthode ;
 					 ― un appareil indépendant de chauffage à bois dessert au maximum une surface habitable de 110 m² ;
 					 ― au moins un appareil indépendant de chauffage à bois se situe dans le séjour ou dans une circulation ;
 					 ― si la maison est sur plusieurs niveaux habitables, au moins un appareil indépendant de chauffage à bois doit être placé au niveau le plus bas comportant une pièce principale.
 					 4. Méthode de prise en compte dans les calculs pour la partie non directement modélisable.
 					 Le mode de prise en compte de ces appareils dans la méthode Th-CE sera effectué par une adaptation des données existantes de façon à reproduire un comportement équivalent.
 					 4.1. Emission.
 					 Les variations spatiales et temporelles à prendre en compte dans la méthode Th-CE sont les suivantes :
 					VARIATIONS SPATIALES ET TEMPORELLES
 										TYPE D'APPAREIL
 										indépendant
 										de chauffage à bois
 										TYPE
 										de régulation
 										VARIATION SPATIALE
 										Appareil desservant
 										un seul niveau
 										VARIATION SPATIALE
 										Appareil desservant
 										plusieurs niveaux
 										VARIATION
 										temporelle
 										Poêle à granulés
 										Thermostat d'ambiance
 										0,9
 										1,4
 										2
 										Appareil à bûches
 										Régulation manuelle
 										0,9
 										1,4
 										2,5
 					 Les valeurs de la part de chauffage assurée par les appareils indépendants de chauffage à bois sont regroupées dans le tableau suivant :
 					PART DE CHAUFFAGE ASSURÉE PAR L'APPAREIL
 					INDÉPENDANT DE CHAUFFAGE À BOIS
 										PART ASSURÉE
 										par l'appareil
 										PART ASSURÉE PAR LE SYSTÈME
 										complémentaire en salle de bain
 										90 %
 										10 %
 					 4.2. Réseau de distribution.
 					 Le réseau de distribution à considérer en présence d'un appareil indépendant de chauffage à bois est le réseau sans pertes.
 					 4.3. Génération.
 					 Mode de description équivalent.
 					 La performance des générateurs est déterminée par le calcul des pertes en valeur absolue et non pas en valeur relative conformément aux règles Th-CE.
 					 La méthode dite générale est à utiliser pour les appareils indépendants de chauffage à bois. Elle consiste à exprimer les pertes pour trois niveaux de charge différents :
 					 ― les pertes à 100 % de charge, QP100 ; 
 					 ― les pertes pour une charge intermédiaire, QPint ; 
 					 ― les pertes à 0 % de charge, QP0.
 					 Les pertes à 100 % de charge s'expriment par la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule, non reproduite ci-après, en 
 cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
 					La mesure du rendement par un organisme notifié est considérée à titre transitoire comme équivalente à une certification.
 					 Les pertes à charge intermédiaire s'expriment par la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule, non reproduite ci-après, en 
 cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
 					 Si l'appareil se trouve en présence d'un ventilateur, sa consommation sera comptabilisée comme un auxiliaire de chauffage.
 					 Valeurs de référence pour le calcul du Cref :
 					 Est appliqué comme système de référence, un générateur à combustible solide utilisant le bois décrit à l'article 26 de l'arrêté du 24 mai 2006.
 					 4.4. Entrées d'air.
 					 Le dimensionnement des entrées d'air présentées ci-dessous s'applique aux appareils de chauffage à bois ne possédant pas d'entrée d'air extérieur directement dans le foyer.
 					AIRE D'ENTRÉE D'AIR EN CM²
 										PUISSANCE NOMINALE
 										APPAREIL INDÉPENDANT
 										fonctionnement exclusivement
 										porte fermée
 										APPAREIL INDÉPENDANT
 										fonctionnement
 										porte ouverte et fermée (*)
 										POÊLES À GRANULÉS
< 8 kW
 										50 cm²
 										70 cm²
 										50 cm²
 										8 à 16 kW
 										50 cm²
 										100 cm²
 										50 cm²
 										16 à 25 kW
 										70 cm²
 										200 cm²
 										70 cm² 
 										 (*) L'utilisation porte ouverte ou fermée est précisée dans les notices d'installation et d'utilisation, conformément aux paragraphes 7.2 et 7.3 des normes EN 13229 et 13240.
 					 Le composant entrée d'air à considérer dans les calculs est le composant entrée d'air fixe défini par son module SMEA sous 20 Pa avec la règle suivante :
 					 SMEA = 1,4 * Aire d'entrée d'air en cm²
 					 Du fait que l'impact sur les débits d'air est pris en compte en termes d'entrée d'air additionnelle, la prise en compte de l'étanchéité à l'air du bâti dans le calcul réglementaire, ainsi que sa mesure éventuelle, sont menées hors impact de cette entrée d'air.