A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ « STEPIZEN 5 EH »
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-010-mod02
Titulaire de l'agrément
AQUITAINE BIO-TESTE
Les Sables Nord
ZA du Pays Podensacais
33720 Illats
Dénomination commerciale
STEPIZEN 5 EH
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
21 décembre 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié (annexe II)
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Le dispositif de traitement est une micro-station, à écoulement gravitaire, qui repose sur le principe de la culture libre et fixée en alternance avec une oxygénation forcée.
 Il est composé de deux cuves :
 ― un décanteur primaire, de forme rectangulaire ;
 ― une cuve de traitement de forme cylindrique.
 La cuve de traitement comprend :
 ― un réacteur biologique à culture libre ;
 ― deux réacteurs biologiques à culture fixe ;
 ― un clarificateur.
 L'aération des réacteurs biologiques est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de tubes.
 Le passage des eaux usées d'un compartiment à un autre est assuré par gravité.
 Les boues présentes dans le réacteur biologique à culture libre et le clarificateur sont recirculés vers le décanteur primaire par deux pompes.
 L'alimentation en air des aérateurs à membrane est assurée par un surpresseur.
 Un automate programmable, en fonctionnement permanent, situé dans une armoire de commande assure le fonctionnement du surpresseur. Il est équipé d'un système d'alarme sonore, permettant de détecter tout dysfonctionnement du surpresseur.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Décanteur primaire
Modèle
EPURBLOC SL 3000 de la société SOTRALENTZ
Forme
Rectangulaire
Matériau
Polyéthylène haute densité (PEHD) 
Longueur
2,70 m
Largeur 
1,19 m
Hauteur
1,44 m
Volume
3 m³ 
Longueur utile
2,69 m
Largeur utile 
1,18 m
Hauteur utile
1,15 m
Surface utile 
2,48 m²
Volume utile 
3 m³
Cuve cylindrique de traitement
Modèle 
Herkules de la société GRAF
Forme
Cylindrique
Matériau
Polypropylène PP 56M10 de la marque SABIC
Nombre de compartiments
4
Diamètre
1,50 m
Hauteur
1,60 m
Volume
1,6 m³ 
Diamètre utile
1,35 m
Hauteur utile 
1,40 m
Volume utile
1,5 m³
Réacteur biologique à culture libre
Nombre de compartiments
1
Diamètre utile 
1,35 m
Hauteur utile
1,40 m
Volume utile
0,375 m³
Réacteur biologique à culture fixe
Nombre de compartiments
2
Diamètre utile 
1,35 m
Hauteur utile
1,40 m
Volume utile
0,75 m³
Clarificateur
Nombre de compartiments
1
Diamètre utile
1,35 m
Hauteur utile
1,40 m
Volume utile
0,375 m³
Supports biologiques 
Modèle
BIO-NET 200 de la société NSW
Forme 
Tubes
Nombre
2
Matériau
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Surface spécifique 
200 m²/m³
Taux de vide 
0,95
Surpresseur
Modèle
HP 80 et XP 80 de la société HILBOW
Débit d'air nominal (à 150 mbar) 
80 L/min
Puissance déclarée 
71 W (HP 80) et 58 W (XP 80)
Durée de fonctionnement
Continu
Aérateurs 
Modèle
TD 63/2026 de la société JÄGER 
Forme 
Membrane micro-perforée sous forme de tube
Nombre
3
Matériau 
Polypropylène (tube) et Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM) (membrane)
Fréquence et durée de fonctionnement 
Continu
Débits de fonctionnement
1 - 3 m³/h 
Pompes de recirculation
Modèle 
GXRM 9 de la société CALPEDA
Matériau (carter moteur, carter pompe)
Chrome Nickel Inox (AISI 304)
Nombre 
2
Fréquence et durée de fonctionnement 
4 cycles par jour de 5 min (soit 20 min/jour)
Débit (point de fonctionnement)
55 L/min
Puissance déclarée
250 W
Automate de gestion
Modèle 
ZELIO de la société SCHNEIDER
Armoire électrique
Modèle 
Mini kaedra de la société SCHNEIDER
Matériau 
Matériau isolant autoextinguible
 La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
 Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DB05).
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
 Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par drainage et infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Guide d'utilisation ― Station d'épuration jusqu'à 5 Equivalents-Habitants, février 2013, 41 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.