A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ « BLUEVITA TORNADO » MODÈLE 4EH
Références administratives
NUMÉRO NATIONAL
d'agrément
2012-004
2012-004-mod01
Titulaire de l'agrément
BLUEVITA GmbH & Co. KG
GULZER Str. 3, 19258 BOIZENBURG, Allemagne
Dénomination commerciale
BLUEVITA TORNADO
Capacité de traitement
4 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
1er juillet 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Le dispositif de traitement est une microstation, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée libre et aérée (principe du lit fluidisé).
 Il est constitué de trois compartiments :
 ― un décanteur primaire ;
 ― un réacteur biologique ;
 ― un clarificateur.
 Le compartiment du réacteur biologique est rempli de petits modules flottants et libres servant de support de fixation. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment.
 Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air pilotée dans un boîtier disposé à proximité de la cuve.
 Des pompes par injection d'air placées dans le clarificateur permettent de faire recirculer les boues dans le décanteur primaire et le réacteur biologique.
 Le dispositif est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du dispositif est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
 Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et de témoins lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES MATÉRIAUX DU DISPOSITIF
ÉLÉMENT
du dispositif
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve et couvercle
Cuve cylindrique à axe vertical
Double paroi en polyéthylène (PE)/mousse polyuréthane (PU)
Couvercle de diamètre 648 mm
Polyéthylène (PE)
Paroi en fond de clarificateur (pour la sédimentation)
Paroi en quart de cône
Polyéthylène (PE)
Tuyauterie
Entrée : tube droit
Polychlorure de vinyle (PVC) ou polyéthylène (PE)
Sortie : cloison circulaire siphoïde et tube droit
Polychlorure de vinyle (PVC) ou polyéthylène (PE)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
/
Disjoncteur électrique
/
Boîtier circulaire de hauteur 658 mm, de diamètre 500 mm et muni d'un couvercle verrouillable
Polyéthylène (PE)
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau flexible d'air DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompes par injection d'air
Deux électrovannes 2 voies pour recirculation des boues dans le décanteur et le réacteur biologique
/
Tuyaux flexibles d'air DN 9 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Supports de fixation libres
Modules de diamètre environ 8 mm et de longueur environ 8 mm
Alcool de polyvinyle (PVA)
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles d'air placés en fond de compartiment)
Disques membranaires microperforées
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyaux flexibles d'air DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube vertical d'alimentation en air DN 19 mm
Acier inoxydable
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 185 du 10/08/2013 texte numéro 61

 La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable. gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ce dispositif ne peut pas être installé pour fonctionner par intermittence.
 Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 4 Equivalents-Habitants (soit 240 g/j de DBO5).
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
 Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par drainage et infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Manuel d'utilisation et d'entretien ― Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO pour 4 EH, juin 2013, 33 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.