A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME « TWIN'R »
OU « TRI'R » DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système
 Au sens du présent arrêté, le système « Twin'R » ou « Tri'R » est basé sur le principe d'une VMC double flux thermodynamique. Le système assure simultanément la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire.
 Les fonctions assurées par ce système sont les suivantes :
 ― renouvellement d'air autoréglable (gestion du QBase et du QPointe) ;
 ― filtration de l'air neuf ;
 ― récupération statique sur l'air extrait éventuellement complétée d'une récupération thermodynamique (pompe à chaleur sur l'air extrait réversible ou chauffage seul) ;
 ― appoint éventuel électrique pour la fonction chauffage ;
 ― production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un système thermodynamique avec appoint électrique éventuel.
2. Domaine d'application
 Cette méthode s'applique uniquement aux maisons individuelles dont la valeur de :
 Qvarep_spec_retenu (débit moyenné tel que défini au paragraphe 8.2.3.1 de la méthode Th-CE) est comprise entre 105 m³/h et 225 m³/h.
 Ubat* S est inférieure aux valeurs de référence du tableau 1 avec :
 Ubat : coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment défini à l'article 15 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;
 S : surface totale des parois déperditives du bâtiment.
Tableau 1. ― Seuils du coefficient Ubat * S
en fonction de la zone climatique
ZONE CLIMATIQUE
H1
H2
H3
Ubat * S
70 W/K
100 W/K
135 W/K
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
 Un calcul initial est réalisé selon les règles Th-CE, en modélisant le système « Twin'R » ou « Tri'R » avec les critères définis dans le paragraphe 3.1.
 Ce calcul initial permet d'obtenir les besoins de chauffage, Bchprojet, de rafraîchissement, Bfrprojet, et de la consommation d'eau chaude sanitaire, Cecsprojets, exprimés en kWh/(m².an), les consommations d'éclairage et d'auxiliaires du projet exprimées en kWhEP/(m².an) ainsi que le Cepref correspondant.
 Le Cep du projet est obtenu à partir des besoins de chauffage, de rafraîchissement et de la consommation d'eau chaude sanitaire, en les multipliant par la performance globale annuelle du système représentée par les trois coefficients : ECS, Chauffage et Rafraichissement. Le calcul de ces coefficients est détaillé ci-après.
3.1. Modélisation du système dans la méthode de calcul Th-CE
 Ce système est modélisé comme suit dans la méthode de calcul Th-CE :
 ― un système de ventilation double flux autoréglable aux débits minimas réglementaires du projet avec un rendement nominal certifié et la consommation des auxiliaires de ventilation correspondants ;
 ― un système de chauffage par une pompe à chaleur sans perte de distribution et par des émetteurs avec une variation spatiale de classe B et la variation temporelle du thermostat, avec une programmation correspondante à une horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance ;
 ― un système de rafraîchissement par une pompe à chaleur sans perte de distribution avec une variation spatiale de 0 K et la variation temporelle du thermostat ;
 ― un système de production d'eau chaude sanitaire par ballon de stockage électrique vertical en volume chauffé.
3.2. Détermination de la performance du système
 Dans cette présente méthode, il est proposé de réaliser un calcul en fonction de la température extérieure puis d'intégrer les résultats en fonction de l'occurrence des températures extérieures mois par mois.
3.2.1. Calcul des besoins de chauffage, de rafraîchissement et de la consommation d'eau chaude sanitaire nécessaires pour chaque température extérieure
3.2.1.1. Calcul du besoin de chauffage
pour chaque température extérieure
 Il est supposé dans cette présente méthode que la température de non-chauffage est fixée à 16 °C. Pour une température extérieure Text, le besoin de chauffage est défini selon la formule suivante :
Bch (Text) = Bch projet * SHONprojet * Ratiodh chaud * 1000
où :
 Bch projet : besoin de chauffage issus du premier calcul avec la méthode Th-CE ramené par m² SHON (en kWh/[m².an]) ;
 RatioDH chaud : ratio que représente, sur l'année, chaque degré.heure en chauffage base 16 (en h/an), calculé selon la formule :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

avec :
 NH (Text) : nombre d'occurrences de la température extérieure (Text) par zone climatique défini au tableau 2 du paragraphe 3.2.2 (en h).
3.2.1.2. Calcul du besoin de rafraîchissement
pour chaque température extérieure
 Il est supposé dans cette présente méthode que la température de non-rafraîchissement est fixée à 18 °C. Pour une température extérieure Text, le besoin de rafraîchissement est défini selon la formule suivante :
Bfr (Text) = Bfr projet * SHONprojet * RatioDH froid * 1000
où :
 Bfr projet : besoin de rafraîchissement issu du premier calcul avec la méthode Th-CE ramené par m² SHON (kWh/[m².an]) ;
 RatioDH froid : ratio que représente, sur l'année, chaque degré.heure en rafraîchissement base 18 (en h/an), calculé selon la formule :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

avec :
 NH (Text) : nombre d'occurrences de la température extérieure(Text) par zone climatique défini au tableau 2 du paragraphe 3.2.2 (en h).
3.2.1.3. Calcul de la consommation d'eau chaude sanitaire
nécessaire pour chaque température extérieure
 Pour le calcul de la consommation d'eau chaude sanitaire, la température de stockage retenue est de 55 °C. La consommation d'eau chaude sanitaire est corrigée selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cecs projet : consommation en eau chaude sanitaire issue du premier calcul avec la méthode Th-CE ramenée par m² SHON (kWh/[m².an]) ;
 SHONprojet : surface hors œuvre nette (m²) ;
 Volumeballon : volume de stockage du ballon d'eau chaude sanitaire (en L) ;
 Cr : constante de refroidissement (en [W.H]/[L.°C/jour]) ;
 Xsecs : consigne de stockage de l'ECS dans le ballon (55 °C).
 La consommation d'eau chaude sanitaire moyenne par mois est ensuite définie selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 TuW : température de l'eau chaude mitigée (40 °C par convention) ;
 Tefs mois : température de l'eau froide sanitaire entrante par zone climatique définie au tableau 3 du paragraphe 3.2.3 (en °C) ;
 NBjours (i) : nombre de jours du mois concerné.
3.2.2. Nombre d'occurrences des températures par zone climatique
Tableau 2. ― Nombre d'occurrences des températures extérieures par zone climatique et par mois (en heure)
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

3.2.3. Moyenne de la température de l'eau froide sanitaire par zone climatique et par mois
Tableau 3. ― Moyenne de la température de l'eau froide sanitaire par zone climatique et par mois (en °C)
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

3.2.4. Calcul de la puissance utile de production de l'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure
3.2.4.1. Calcul de la puissance utile en mode production d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure
 Le COP corrigé de la fonction eau chaude sanitaire en fonction de la température extérieure est donné par la formule :
COPecs (Text) = aecs * Text² + Becs * Text + Cecs
où :
 aecs, becs, cecs : coefficients définissant le polynôme d'évolution du COP en fonction de la température extérieure (Text) issus du tableau 4 :
Tableau 4. ― Valeurs des coefficients aecs, becs, cecs
aecs
becs
cecs
Polynôme COP ECS corrigé
― 0,000 1
0,008 5
2,468 7
 La puissance électrique absorbée par le système en mode eau chaude sanitaire est définie par :
Pabsecs (Text) = aabs ecs * Text² + babs ecs * Text + cabs ecs
où :
 aabs ecs, babs ecs, cabs ecs : coefficients définissant le polynôme d'évolution de la puissance absorbée en fonction de la température extérieure (Text) issus du tableau 5.
Tableau 5. ― Valeurs des coefficients aabs_ecs, babs_ecs, cabs_ecs
aabs_ecs
babs_ecs
cabs_ecs
Polynôme Abs ECS
― 0,037 9
1,837 1
567,150 0
 La puissance du système pour produire de l'eau chaude sanitaire en fonction de la température extérieure est alors donnée par la formule :
Pecs (Text) = COPecs (Text) * Pabsecs (Text)
3.2.4.2. Calcul des puissances résiduelles de chauffage et de rafraîchissement en mode production d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure
 Parallèlement à la production d'eau chaude sanitaire, les puissances résiduelles en chauffage et en rafraîchissement sont définies par :
Pchecs (Text) = COPchecs (Text) * Pabsecs (Text) ― PVMC (Text, Qvar ep_spec_retenu) + DéperditionsSurv (Text, Qvar ep_spec_retenu)
Pfrecs (Text) = EERfrecs (Text * Pabsecs (Text) ― PVMC (Text, Qvar ep_spec_retenu) + ApportsSurv (Text, Qvar ep_spec_retenu)
où :
 COPchecs, EERfrecs : coefficients de performances corrigés de chaque fonction en simultanée pendant la production d'eau chaude sanitaire définies par :
COPchecs (Text) = ach ecs * Text² + bch ecs * Text + cch ecs
EERfrecs (Text) = afr ecs * Text² + bfr ecs * Text + cfr ecs
avec :
 ach/fr ecs, bch/fr ecs et cch/fr ecs : coefficients définissant les polynômes d'évolution du COP et de l'EER en fonction de la température extérieure (Text) lors de la production d'ECS en chauffage et rafraîchissement issus du tableau 6.
Tableau 6. ― Valeurs des coefficients ach/fr_ecs, bch/fr_ecs et cch/fr_ecs
ach/fr_ecs
bch/fr_ecs
cch/fr_ecs
Polynôme COP Chauf ECS Hiver corrigé
― 0,000 3
― 0,052 1
1,196 5
Polynôme EER Froid ECS Eté corrigé
0,000 0
0,085 1
0,007 2
 Pabsecs : puissance électrique absorbée par le système en mode eau chaude sanitaire définie au paragraphe 3.2.4.1 ;
 DéperditionsSurv : déperditions supplémentaires générées par le passage du débit réglementaire au débit de fonctionnement thermodynamique (225 m³/h) définies par :
DéperditionsSurv (Text, Qvar ep_spec_retenu) = ―([20 ― Text]*[225 ― Qvar ep_spec_retenu]*0.34) + (PVMC [Text, 225) ― PVMC [Text, Qvar ep_spec_retenu])
 ApportsSurv : apports supplémentaires générés par le passage du débit réglementaire au débit de fonctionnement thermodynamique (225 m³/h) et définis par :
ApportsSurv (Text, Qvar ep_spec_retenu) = ―([20 ― Text]*[225 ― Qvar ep_spec_retenu]*0.34) + (PVMC [Text, 225) ― PVMC [Text, Qvar ep_spec_retenu])
Qvar pe_spec_retenu : débit moyenné tel que défini dans la méthode Th-CE (en m³/h)
 PVMC : puissance de récupération de l'échangeur statique donnée par la formule :
PVMC (Text, Qvar ep_spec_retenu) = aVMC*Text² + bVMC*Text + cVMC
avec :
 aVMC, bVMC et cVMC : coefficients, dépendants de Qvar ep_spec_retenu, définissant les polynômes d'évolution de PVMC en fonction de la température extérieure (Text), issus du tableau 7.
Tableau 7. ― Valeurs des coefficients aVMC, bVMC, cVMC
Qvar ep_spec_retenu
(en m³/h)
aVMC
bVMC
cVMC
105
0,029 7
― 28,068 9
546,900 9
106
0,027 7
― 28,294 0
552,836 1
107
0,025 7
― 28,519 1
558,771 4
108
0,023 7
― 28,744 2
564,706 7
109
0,021 8
― 28,969 2
570,642 0
110
0,019 8
― 29,194 3
576,577 3
111
0,017 8
― 29,419 4
582,512 6
112
0,015 8
― 29,644 5
588,447 9
113
0,013 9
― 29,869 6
594,383 1
114
0,011 9
― 30,094 7
600,318 4
115
0,009 9
― 30,319 8
606,253 7
116
0,007 9
― 30,544 8
612,189 0
117
0,006 0
― 30,769 9
618,124 3
118
0,004 0
― 30,995 0
624,059 6
119
0,002 0
― 31,220 1
629,994 9
120
0,000 0
― 31,445 2
635,930 1
121
0,001 2
― 31,756 7
641,623 7
122
0,002 5
― 32,068 2
647,317 3
123
0,003 7
― 32,379 7
653,010 9
124
0,004 9
― 32,691 2
658,704 4
125
0,006 1
― 33,002 7
664,398 0
126
0,007 3
― 33,314 2
670,091 6
127
0,008 6
― 33,625 7
675,785 1
128
0,009 8
― 33,937 1
681,478 7
129
0,011 0
― 34,248 6
687,172 3
130
0,012 2
― 34,560 1
692,865 8
131
0,013 4
― 34,871 6
698,559 4
132
0,014 6
― 35,183 1
704,253 0
133
0,015 9
― 35,494 6
709,946 6
134
0,017 1
― 35,806 1
715,640 1
135
0,018 3
― 36,117 6
721,333 7
136
0,018 5
― 36,402 4
726,885 6
137
0,018 7
― 36,687 1
732,437 4
138
0,018 9
― 36,971 9
737,989 3
139
0,019 2
― 37,256 7
743,541 2
140
0,019 4
― 37,541 4
749,093 0
141
0,019 6
― 37,826 2
754,644 9
142
0,019 8
― 38,111 0
760,196 8
143
0,020 0
― 38,395 7
765,748 6
144
0,020 2
― 38,680 5
771,300 5
145
0,020 4
― 38,965 2
776,852 4
146
0,020 7
― 39,250 0
782,404 2
147
0,020 9
― 39,534 8
787,956 1
148
0,021 1
― 39,819 5
793,507 9
149
0,021 3
― 40,104 3
799,059 8
150
0,021 5
― 40,389 1
804,611 7
151
0,019 5
― 40,573 9
809,438 5
152
0,017 5
― 40,758 7
814,265 3
153
0,015 5
― 40,943 4
819,092 2
154
0,013 5
― 41,128 2
823,919 0
155
0,011 5
― 41,313 0
828,745 8
156
0,009 5
― 41,497 8
833,572 6
157
0,007 5
― 41,682 6
838,399 4
158
0,005 5
― 41,867 4
843,226 3
159
0,003 5
― 42,052 2
848,053 1
160
0,001 6
― 42,237 0
852,879 9
161
― 0,000 4
― 42,421 8
857,706 7
162
― 0,002 4
― 42,606 6
862,533 6
163
― 0,004 4
― 42,791 4
867,360 4
164
― 0,006 4
― 42,976 2
872,187 2
165
― 0,008 4
― 43,161 0
877,014 0
166
― 0,007 2
― 43,463 1
882,369 1
167
― 0,005 9
― 43,765 3
887,724 2
168
― 0,004 6
― 44,067 4
893,079 3
169
― 0,003 4
― 44,369 5
898,434 4
170
― 0,002 1
― 44,671 6
903,789 5
171
― 0,000 8
― 44,973 7
909,144 6
172
0,000 4
― 45,275 8
914,499 6
173
0,0017
― 45,578 0
919,854 7
174
0,003 0
― 45,880 1
925,209 8
175
0,004 2
― 46,182 2
930,564 9
176
0,005 5
― 46,484 3
935,920 0
177
0,006 8
― 46,786 4
941,275 1
178
0,008 0
― 47,088 5
946,630 1
179
0,009 3
― 47,390 6
951,985 2
180
0,010 6
― 47,692 8
957,340 3
181
0,009 8
― 47,899 6
961,674 6
182
0,009 0
― 48,106 5
966,008 8
183
0,008 2
― 48,313 3
970,343 1
184
0,007 4
― 48,520 2
974,677 3
185
0,006 6
― 48,727 1
979,011 6
186
0,005 8
― 48,933 9
983,345 8
187
0,005 0
― 49,140 8
987,680 0
188
0,004 2
― 49,347 6
992,014 3
189
0,003 4
― 49,554 5
996,348 5
190
0,002 7
― 49,761 4
1 000,682 8
191
0,001 9
― 49,968 2
1 005,017 0
192
0,001 1
― 50,175 1
1 009,351 3
193
0,000 3
― 50,381 9
1 013,685 5
194
― 0,000 5
― 50,588 8
1 018,019 8
195
― 0,001 3
― 50,795 7
1 022,354 0
196
0,003 0
― 51,229 2
1 028,900 5
197
0,007 4
― 51,662 7
1 035,446 9
198
0,011 7
― 52,096 3
1 041,993 3
199
0,016 1
― 52,529 8
1 048,539 8
200
0,020 4
― 52,963 4
1 055,086 2
201
0,024 8
― 53,396 9
1 061,632 7
202
0,029 1
― 53,830 5
1 068,179 1
203
0,0335
― 54,264 0
1 074,725 5
204
0,037 8
― 54,697 6
1 081,272 0
205
0,042 2
― 55,131 1
1 087,818 4
206
0,046 5
― 55,564 7
1 094,364 9
207
0,050 9
― 55,998 2
1 100,911 3
208
0,055 2
― 56,431 8
1 107,457 7
209
0,059 6
― 56,865 3
1 114,004 2
210
0,063 9
― 57,298 9
1 120,550 6
211
0,061 5
― 57,488 6
1 125,842 3
212
0,0591
― 57,678 3
1 131,133 9
213
0,056 7
― 57,868 1
1 136,425 5
214
0,054 2
― 58,057 8
1 141,717 2
215
0,051 8
― 58,247 5
1 147,008 8
216
0,049 4
― 58,437 2
1 152,300 5
221
0,037 2
― 59,385 9
1 178,758 7
222
0,034 8
― 59,575 6
1 184,050 3
223
0,0324
― 59,765 4
1 189,341 9
224
0,029 9
― 59,955 1
1 194,633 6
225
0,078 0
― 60,788 5
1 178,478 8
3.2.4.3. Calcul de la consommation du mode production d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure
 La consommation du mode production d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure est définie selon la formule suivante (en Wh) :
Cabsecs (mois, Text) = (Pabsecs [Text] ― PabsVMC [Qvar ep_spec_retenu])*Tpsecs (mois, Text)
où :
 Pabsecs : puissance électrique absorbée par le système en mode production d'eau chaude sanitaire définie au paragraphe 3.2.4.1 ;
 PabsVMC : puissance absorbée de la VMC au débit Qvar ep_spec_retenu définie par :
PabsVMC (Qvar ep_spec_retenu) = aabs, VMC*Text² + babs, VMC*Text + cabs, VMC
avec :
 aabs, VMC, babs, VMC et cabs, VMC : coefficients définissant le polynôme d'évolution de PabsVMC en fonction du débit Qvar ep_spec_retenu issus du tableau 8.
Tableau 8. ― Valeurs des coefficients aabs, VMC, babs, VMC, cabs, VMC
aabs, VMC
babs, VMC
babs, VMC
Polynôme
― 0,004 9
― 0,736 6
60,77
 Qvar ep_spec_retenu : débit moyenné tel que défini dans la méthode Th-CE (en m³/h) ;
 Tpses : temps disponible ou nécessaire pour couvrir les besoins d'eau chaude sanitaire (en h) défini par :
Tpsecs (mois, Text) = Min (1 ; Cecs [mois]/Pecs [Text])
 La consommation de l'appoint du mode production d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure est définie par :
3.2.5. Calcul de la consommation en mode chauffage
du système pour chaque température extérieure
3.2.5.1. Calcul de la puissance utile
de chauffage pour chaque température extérieure
 Le COP corrigé de la fonction chauffage en fonction de la température extérieure est défini par :
COPch (Text) = ach*Text² + bch*Text + cch
où :
 ach, bch, cch : coefficients définissant le polynôme d'évolution du COP en fonction de la température extérieure (Text) issus du tableau 7.
Tableau 9. ― Valeurs des coefficients ach, bch, cch
ach
bch
cch
Polynôme COP Chauffage corrigé total
0,000 8
― 0,059 3
3,338 5
   Total
 La puissance de chauffage en fonction de la température extérieure est définie par :
Pch (Text) = COPch (Text)*Pabsch (Text) ― PVMC (Text, Qvar ep_spec_retenu) + DéperditionsSurv (Text, Qvar ep_spec_retenu)
où :
 Pabsch : puissance électrique absorbée par le système en mode production de chauffage définie au paragraphe 3.2.5.2 ;
 PVMC : puissance de récupération de l'échangeur statique définie au paragraphe 3.2.4.2 ;
 DéperditionsSurv : déperditions supplémentaires générées par le passage du débit réglementaire au débit de fonctionnement thermodynamique définies au paragraphe 3.2.4.2.
3.2.5.2. Calcul de la puissance absorbée du mode chauffage
pour chaque température extérieure
 La puissance absorbée en mode chauffage en fonction de la température extérieure est définie par :
Pabsch (Text) = aabs ch*Text + babs ch*Text + cabs ch
où :
 aabs ch, babs ch, cabs ch : coefficients définissant le polynôme d'évolution de la puissance absorbée en fonction de la température extérieure (Text) issus du tableau 8 :
Tableau 10. ― Valeurs des coefficients aabs_ch, babs_ch, cabs_ch
aabs_ch
babs_ch
cabs_ch
Polynôme Abs Chauffage total
― 0,067 8
2,554 0
526,570 0
3.2.5.3. Calcul de la consommation du mode chauffage
du système pour chaque température extérieure
 La consommation de chauffage pour chaque température extérieure est définie par :
Cabsch (mois, Text) = (PabsVMC [Qvar ep_spec_retenu])*Tpsch (mois, Text)
où :
 Pabsch : puissance électrique absorbée par le système en mode production de chauffage ;
 PabsVMC : puissance absorbée de la VMC définie au paragraphe 3.2.4.3 ;
 Qvar ep_spec_retenu : débit moyenné tel que défini dans la méthode Th-CE (en m³/h) ;
 Tpsch : temps restant disponible ou nécessaire pour couvrir les besoins de chauffage et les apports ou déperditions éventuels amenés par la puissance résiduelle en chauffage lors de la production d'ECS (en h) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

 Le calcul de la consommation de l'appoint du mode chauffage pour chaque température extérieure est défini par :
Cabsappo int ch (mois, Text) = Bch (Text) ― Pchecs (Text)*Tpsecs (mois, Text) ― Pch (mois, Text)
3.2.6. Calcul de la consommation du mode rafraîchissement
du système pour chaque température extérieure
3.2.6.1. Calcul de la puissance utile de rafraîchissement
pour chaque température extérieure
 L'EER corrigé de la fonction rafraîchissement en fonction de la température extérieure est défini par :
EERfr (Text) = afr*Text² + bfr*Text + cfr
où :
 afr, bfr, cfr : coefficients définissant le polynôme d'évolution de l'EER en fonction de la température extérieure (Text) issus du tableau 9 :
Tableau 11. ― Valeurs des coefficients afr, bfr, cfr
afr
bfr
cfr
Polynôme EER Rafraîchissement corrigé total
― 0,004 4
0,283 0
― 2,143 8
 La puissance du mode rafraîchissement en fonction de la température extérieure est alors définie par :
Pfr (Text) = EERfr (Text)*Pabsfr (Text) ― PVMC (Text, Qvar ep_spec_retenu) + ApportsSurv (Text, Qvar ep_spec_retenu)
où :
 Pabsfr : puissance électrique absorbée par le système en mode rafraîchissement définie au paragraphe 3.2.6.2 ;
 PVMC : puissance de récupération de l'échangeur statique définie au paragraphe 3.2.4.2 ;
 ApportsSurv : apports supplémentaires générés par le passage du débit réglementaire au débit de fonctionnement thermodynamique (225 m³/h).
3.2.6.2. Calcul de la puissance absorbée en mode rafraîchissement
pour chaque température extérieure
 La puissance absorbée en mode rafraîchissement en fonction de la température extérieure est définie par :
Pabsfr (Text) = aabs fr*Text² + babs fr*T + cabs fr
où :
 aabs fr, babs fr, cabs fr : coefficients définissant le polynôme d'évolution de la puissance absorbée en fonction de la température extérieure (Text) issus du tableau 10 :
Tableau 12.  Valeurs des coefficients aabs_fr, babs_fr, cabs_fr
aabs_fr
babs_fr
cabs_fr
Polynôme Abs Rafraîchissement total
― 0,196 3
16,080 0
310,540 0
3.2.6.3. Calcul de la consommation du rafraîchissement
du système pour chaque température extérieure
 Le calcul de la consommation de rafraîchissement pour chaque température extérieure est défini par :
Cabsfr (mois, Text) = (Pabsfr [Text] ― PabsVMC [Qvar ep_spec_retenu])*Tpsfr (mois, Text)
où :
 Pabsfr : puissance électrique absorbée par le système en mode rafraîchissement ;
 PabsVMC : puissance absorbée de la VMC définie au paragraphe 3.2.4.3 ;
 Qvar ep_spec_retenu : débit moyenné tel que défini dans la méthode Th-CE (en m³/h) ;
 Tpsch : temps restant disponible ou nécessaire pour couvrir les besoins de chauffage et les apports ou déperditions éventuels amenés par la puissance résiduelle en rafraîchissement lors de la production d'ECS (en h) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

3.2.7. Calcul de la consommation du chauffage, du rafraîchissement
et de l'eau chaude sanitaire sur l'année
3.2.7.1. Calcul de la consommation annuelle du mode chauffage
 La consommation annuelle de chauffage en énergie finale est définie selon la formule suivante (en Wh/an) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cabsch : consommation de chauffage pour chaque température extérieure (en Wh) ;
 Cabsappoint ch : consommation de chauffage de l'appoint pour chaque température extérieure (en Wh) ;
3.2.7.2. Calcul de la consommation annuelle
du mode rafraîchissement
 La consommation annuelle de rafraîchissement est définie selon la formule suivante (en Wh/an) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cabsfr : consommation de rafraîchissement pour chaque température extérieure (en Wh).
3.2.7.3. Calcul de la consommation annuelle
du mode production d'eau chaude sanitaire
 La consommation annuelle d'eau chaude sanitaire est définie selon la formule suivante (en Wh/an) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cabsecs : consommation d'eau chaude sanitaire pour chaque température extérieure (en Wh) ;
 Cabsappo int ecs : consommation d'eau sanitaire de l'appoint pour chaque température extérieure (en Wh).
3.2.8. Calcul des coefficients de performance du système
3.2.8.1. Calcul du coefficient de performance chauffage
 Le coefficient de performance en mode chauffage est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cabs total ch : consommation annuelle du mode chauffage (en Wh/an) ;
 Bch projet : besoin de chauffage issus du premier calcul avec la méthode Th-CE ramené par m² SHON (en kWh/[m².an]).
3.2.8.2. Calcul du coefficient de performance rafraichissement
 Le calcul du coefficient de performance en mode rafraîchissement est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cabs total fr : consommation annuelle du mode rafraîchissement (en Wh/an) ;
 Bfr projet : besoin de rafraîchissement issu du premier calcul avec la méthode Th-CE ramené par m² SHON (kWh/[m².an]).
3.2.8.3. Calcul du coefficient de performance ecs
 Le calcul du coefficient de performance en mode eau chaude sanitaire est défini selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 34 du 09/02/2013 texte numéro 17

où :
 Cabs total ecs : consommation annuelle du mode de production d'eau chaude sanitaire (en Wh/an) ;
 Cecs projet : consommation en eau chaude sanitaire issue du premier calcul sous Th-CE (kWh/[m².an]).