A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS
DE TRAITEMENT AGRÉÉS "OXYFIX G-90 MB "Référence administratives
Numéro national d'agrément
2010-016
2010-016-ext01
2010-016-ext02
2010-016-ext03
2010-016-ext04
Titulaire de l'agrément
ELOY WATER, Zoning de Damré, B-4140 Sprimont, Belgique
Dénomination commerciale
Oxyfix C-90 MB 6000
Gamme OXYFIX G-90 MB - 4 EH
Gamme OXYFIX G-90 MB - 5 EH
Gamme OXYFIX G-90 MB - 6 EH
Gamme OXYFIX G-90 MB - 11 EH
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
4 Equivalents-Habitants
5 Equivalents-Habitants
6 Equivalents-Habitants
11 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
30 avril 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à boue activée, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de culture fixée immergée aérobie.
Les dispositifs sont de type parallélépipédique, constitués d'une ou deux cuves en polyester renforcé de fibres de verre intégrant l'ensemble des compartiments et équipements nécessaires au traitement.
Ils comprennent trois compartiments principaux, un décanteur primaire, un réacteur biologique et un clarificateur.
La culture microbienne est fixée sur un support appelé "oxybee " en polypropylène et en polyéthylène recyclé.
L'aération du réacteur biologique est assurée par un surpresseur d'air, fonctionnant de façon continue, raccordé à une rampe de diffusion d'air amovible. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est équipée de diffuseurs "fines bulles " à membranes micro-perforées.
Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimalise leur aspiration.
Un dispositif de recirculation de type pompe à injection d'air assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur vers le décanteur primaire.
Tous les équipements sont situés dans la cuve en polyester, à l'exception du surpresseur qui doit être positionné dans un local séparé, selon les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Un système d'alarme visuelle (au niveau du surpresseur), fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement du surpresseur et du dispositif d'insufflation d'air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DU DISPOSITIF
MATÉRIEL/MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve(s)
Béton fibré haute performances (Oxyfix C-90 MB 6000 5 EH)
Polyester renforcé de fibres de verre (Gamme OXYFIX G-90 MB)
Cloisons
Thermoplastique (Oxyfix C-90 MB 6000 5 EH)
Polyester renforcé de fibres de verre (Gamme OXYFIX G-90 MB)
Diffuseur d'air
Marque : EDI Flexair
Modèle : membrane micro-perforée sur support cylindrique en polypropylène
Matériau (membrane) : membrane en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Média
Marque : Oxybee d'ELOY WATER
Surface : 200 m²/m³
Pourcentage de vide : 90 %
Diamètre 60 mm
Densité : inférieur à 1
Matériau : polypropylène/polyéthylène recyclé
Conditionnement en sac de polypropylène
Recirculation des boues
Tubes de transfert en PVC
SYNTHÈSE DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
Oxyfix C-90
MB 6000 5 EH
Gamme OXYFIX
G-90 MB - 4 EH
Gamme OXYFIX
G-90 MB - 5 EH
Gamme OXYFIX
G-90 MB - 6 EH
Gamme OXYFIX
G-90 MB - 11 EH
Numéro national d'agrément
2010-016
2010-016-ext01
2010-016-ext02
2010-016-ext03
2010-016-ext04
Capacité (Equivalents-Habitants)
Capacité (EH)
5
4
5
6
11
Cuve
Nombre de cuve
1
1
2
Volume total (par cuve)
5,73
4,62
5,54
5,54
5,54
Longueur (par cuve) (m)
2,38
2,29
2,29
2,29
2,29
Largeur (par cuve) (m)
1,58
1,7
1,7
1,7
1,7
Hauteur (par cuve) (m)
2,25
1,93
2,33
2,33
2,33
Surface de séparation (pour monocuve) (m²) 
0,003
0,077
0,077
0,077
0,077
Décanteur primaire
Volume utile (m³) 
3
2,27
2,84
2,84
5,2
Hauteur utile (m)
1,9
1,73
2,12
2,12
2,12
Réacteur biologique
Volume utile (m³) 
1,13
0,98
1,06
1,06
2,94
Hauteur utile (m)
1,9
1,73
2,12
2,12
2,12
Décanteur final
Volume utile (m³) 
1,07
0,99
1,26
1,26
2,27
Hauteur utile (m)
1,9
1,73
2,12
2,12
2,123
Surpresseur
Modèle (SECOH)
EL-60
EL-S-60n 
EL-S-60n
EL-S-100 
EL-S-150
Puissance déclarée (W à 200 mbar)
60
48
48
92
150
Débit (L/min à 200 mbar)
55
52
52
94
148
Diffuseur d'air
Nombre
2
2
2
2
4
Média
Nombre de sacs
6
6
6
6
14
Volume par sac (m³)
100
80
100
120
100
Volume utile (m³)
0,69
0,55
0,69
0,83
1,52
Recirculation des boues
Débit (L/min)
5,9
4,8
5,7
7,2
12,3
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction du volume de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :

 http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et du protocole général pour la reconnaissance de gamme dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel des dispositifs d'épuration ayant une capacité inférieure ou égale à 20 EH, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine selon les prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Les guides d'utilisation (Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G-90 MB 4 EH, Oxyfix G-90 MB 5 EH, Oxyfix G-90 MB 6 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation, 43 pages, janvier 2013, et Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G-90 MB 11 EH : guide de mise en œuvre et guide d'exploitation, 39 pages, avril 2013) sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seuls les guides d'utilisation référencés ci-dessus valent agréments. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.