Annexe
 Les dispositions suivantes se réfèrent au plan type des prescriptions applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité.
TITRE IV
MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT
DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
Chapitre 5
Limites applicables aux rejets d'effluents
de l'installation dans le milieu ambiant
Section 1
Dispositions générales
 [EDF-CAT-132] Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, doivent respecter les limites ci-après. Ils sont réalisés dans les conditions fixées par la décision n° 2014-DC-0415 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 janvier 2014 susvisée.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
 1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux :
 [EDF-CAT-133] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations du site sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES
ACTIVITÉ ANNUELLE
rejetée
(en GBq/an)
Carbone 14
2 800
Tritium
10 000
Gaz rares
50 000
Iodes
1,6
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
0,2
 L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
 [EDF-CAT-134] Le débit d'activité à la cheminée de chaque bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) n'excède pas les limites suivantes :
PARAMÈTRES
DÉBIT D'ACTIVITÉ
par cheminée
(en Bq/s)
Tritium
2,5.106
Gaz rares
2,5.107 (1)
Iodes
2,5.10² (2)
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
2,5.10²

 (1) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.108 Bq/s.
(2) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.10³ Bq/s.
L'exploitant devra justifier chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans les registres prévus au I du 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012.
 Ce débit d'activité est à respecter :
 ― pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur vingt-quatre heures ;
 ― pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.
 Pour les prélèvements en continu, un décalage d'un jour sur ces dates est toléré en cas d'opérations d'exploitation en cours ou de maintenance liée à un événement fortuit, et dont l'arrêt peut avoir un impact potentiel sur la sûreté ou être susceptible d'entraîner un rejet d'effluents radioactifs gazeux.
 [EDF-CAT-135] Les mesures de l'activité bêta globale réalisées après décroissance de l'activité d'origine naturelle sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées mentionnées à la prescription [EDF-CAT-63], excepté les « laboratoires chauds de chimie » et le laboratoire « effluents », ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant.
 [EDF-CAT-136] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,001 Bq/m³, que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée de chacun des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
 2. Rejets d'effluents chimiques gazeux :
 [EDF-CAT-137] A l'exception des vidanges nécessaires à la sécurité des personnels, toute opération de dégazage à l'atmosphère d'hydrocarbures halogénés utilisés comme fluides frigorigènes est interdite.
 [EDF-CAT-138] Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.
 Les substances ou préparations susceptibles d'être contenues dans les rejets et auxquelles sont attribuées les mentions de danger H 340, H 350, H 350i, H 360D ou H 360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Il en est de même pour les substances ou préparations dont l'étiquette comprend les mêmes phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.
 Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
 1. Dispositions générales relatives aux rejets liquides :
 [EDF-CAT-139] Les effluents liquides sont tels que le pH à l'émissaire de rejet C1 ou dans la retenue du Mirgenbach est compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont dans la Moselle ou mesuré dans la retenue du Mirgenbach est déjà en dehors de cette plage, le pH de l'effluent au rejet principal avant déversement en Moselle ou dans la retenue du Mirgenbach devra être tel que le rejet n'entraîne pas d'aggravation du pH de la Moselle ou de cette retenue.
 Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite de pH des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
 2. Rejets d'effluents radioactifs liquides :
 [EDF-CAT-140] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES
LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)
Tritium
140 000
Carbone 14
380
Iodes
0,2
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
20
 [EDF-CAT-141] Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit  D (l/s) de la Moselle est au maximum, en valeur moyenne sur vingt-quatre heures, de :
PARAMÈTRES
DÉBIT D'ACTIVITÉ
(en Bq/s)
Tritium
80 × D
Iodes
0,1 × D
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
0,7 × D
 [EDF-CAT-142] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision de ladite méthode.
 3. Rejets d'effluents chimiques liquides :
 [EDF-CAT-143] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
 Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite des rejets de MES, de DCO, d'azote, de métaux totaux, d'AOX et de chloroforme, d'hydrocarbures, de cuivre, de zinc et de phosphore fixée à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
 Les limites en concentration se calculent par différence entre la concentration mesurée ou calculée à l'ouvrage de rejet principal et la concentration mesurée en amont corrigée afin de prendre en compte le phénomène d'évaporation des eaux pompées dans les aéroréfrigérants. Les rejets de la station d'épuration et des eaux pluviales sont réglementés par la prescription [EDF-CAT-80] et à la présente prescription.
 a) Emissaire A3 ou A3' : SEH déshuileur 1-2 et 3-4 :
SUBSTANCES
CONCENTRATION MAXIMALE
instantanée avant dilution (mg/l)
Hydrocarbures
5
 b) Emissaire C1 : rejet principal :
SUBSTANCES
PRINCIPALES
origines
FLUX 2 H
ajouté (kg)
FLUX 24 H
ajouté (kg)
FLUX ANNUEL
ajouté (kg)
CONCENTRATION MAXIMALE
ajoutée dans l'ouvrage
de rejet principal (21)
 (mg/l)
Acide borique  (1)
Réservoirs T et S
660
2 600
30 000
39
Morpholine (2)
Réservoirs T, S et Ex
« SEO »
―
17 (3)
1 500
2,3
Ethanolamine (2)
Réservoirs T, S et Ex
« SEO »
― 
9,5 (3) 
750
0,67
Hydrazine
Réservoirs T, S et Ex
―
1,5 (4)
25
0,05
Détergents
Réservoirs T et S
30
220
4 500
1,7
Azote (ammonium + nitrates + nitrites)
Réservoirs T, S et Ex
―
100
12 000
4,2
Phosphates
Réservoirs T, S et Ex
« SEO »
100
220
2 200
5,8
Hydrocarbures
Eaux pluviales
―
―
―
5
Produits de nettoyage des membranes
Station de déminéralisation
―
1 300
32 500
―
Sodium
Station de déminéralisation
Traitements biocides
―
6 150 (5)
310 000 (6)
155
Chlorures
Station de déminéralisation
Traitements biocides
Traitements antitartre
―
24 300 (7)
3 700 000 (7)
264 (7)
―
9 350 (8) (9)
575 000 (8) (10)
203 (8)
Cuivre
Usure des condenseurs
―
31 (11)
8 200 (11)
0,15
―
23 (12)
6 200 (12)
0,11
―
6 (13)
1 600 (13)
0,03
Zinc
Usure des condenseurs
―
22 (11)
5 100 (11)
0,11
―
16 (12)
3 800 (12)
0,08
―
4 (13)
1 000 (13)
0,02
Métaux totaux
Réservoirs T, S et Ex
Station de déminéralisation
Usure des condenseurs
―
110 (11)
18 000 (11)
1,2
―
95 (12)
14 500 (12)
―
70 (13)
7 500 (13)
AOX
Traitements biocides
6,5 (14)
25 (15)
1 570 (16)
0,12 (15)
CRT
Traitements biocides
5,2 (14)
13 (17)
2 500 (18)
0,063 (17)
Nitrites
Traitements biocides
―
45 (19)
―
0,22 (19)
Nitrates
Traitements biocides
―
3 100 (20)
―
14,9 (20)
Ammonium
Traitements biocides
―
100
―
0,48
THM
Traitements biocides
0,4
1,6
―
0,023
Chlore libre
Traitements biocides
―
―
―
0,1
Sulfates
Traitements biocides
Traitements antitartre
―
50 000 (7) 
12 500 000 (7)
241 (7)
―
100 000 (8)
25 000 000 (8)
482 (8)
MES
Réservoirs T, S et Ex
―
200
―
1
DCO
Réservoirs T, S et Ex
―
330
―
1,6

 (1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 24 h et annuel sont portées respectivement à 3 300 kg et à 35 600 kg. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications.
(2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire :
― les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des quatre réacteurs ;
Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :
― pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ;
― pour le nouveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.
(3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 95 kg pour la morpholine et 27 kg pour l'éthanolamine.
(4) Sur l'année, 4 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2,7 kg.
(5) Le flux 24 h de sodium est porté à 6 670 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 7 190 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé.
(6) Le flux annuel de sodium est augmenté de 1 280 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(7) Avant la mise en service des stations antitartre à l'acide sulfurique sur les 4 tranches.
(8) Après la mise en service des stations antitartre à l'acide sulfurique sur les 4 tranches. La concentration moyenne journalière calculée ajoutée en sulfates dans la Moselle est inférieure à 50 mg/l.
(9) Le flux 24 h de chlorures est porté à 10 000 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 10 800 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé.
(10) Le flux annuel de chlorures est augmenté de 1 980 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(11) Jusqu'au retubage en titane de 18 poumons sur les 24.
(12) A partir du retubage en titane de 18 poumons sur les 24 et jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1 suivant le dernier retubage.
(13) A partir du 1er janvier de l'année N + 2 suivant le dernier retubage.
(14) En cas de chloration massive.
(15) Le flux 24 h d'AOX est porté à 30 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 52 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. La concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal C1 est portée à 0,15 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 0,49 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Moselle à l'aval est inférieur à 17 m³/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans la Moselle est limitée à 0,036 mg/l.
(16) Le flux annuel d'AOX est augmenté de 128 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(17) Le flux 24 h de CRT est porté à 21 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 40 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. La concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal C1 est portée à 0,1 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 0,38 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Moselle à l'aval est inférieur à 17 m³/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans la Moselle est limitée à 0,027 mg/l.
(18) Le flux annuel de CRT est augmenté de 103 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(19) Le flux 24 h de nitrites peut, pendant le traitement à la monochloramine, dépasser 45 kg sans toutefois dépasser 290 kg pendant au plus 72 jours par an. Dans ce cas, la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal est portée à 1,4 mg/l.
(20) Le flux 24 h de nitrates est porté à 3 700 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé. Dans ce cas, la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal est portée à 17,8 mg/l.
(21) Dans les cas où l'émissaire C1 ne reçoit pas la totalité des eaux de refroidissement CRF, les concentrations maximales ajoutées dans l'ouvrage de rejet principal sont multipliées par 4 pour l'hydrazine, l'azote, les phosphates, les métaux totaux, le sodium, les chlorures, les MES et la DCO.
 c) Emissaire C2 : SEO eaux pluviales, rejets effectués dans la Tenche :
SUBSTANCES
CONCENTRATION MAXIMALE AJOUTÉE
dans la Tenche (mg/l)
MES
100
Hydrocarbures
5
 [EDF-CAT-144] Les effluents issus du drainage périphérique du site sont rejetés directement dans l'émissaire C2 (la Tenche). L'activité mesurée sur un échantillon représentatif est inférieure à 0,5 Bq/l en bêta global d'origine artificielle et l'activité du tritium est inférieure à celle évaluée à partir des précipitations atmosphériques.
 [EDF-CAT-145] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
 L'exploitant s'assure que l'activité du tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.
 4. Rejets thermiques :
 [EDF-CAT-146] I. ― Les valeurs limites applicables aux rejets en conditions climatiques normales sont fixées ainsi :
 ― lorsque la température de la Moselle en amont de la centrale est inférieure ou égale à 28 °C :
   1,5 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents en Moselle (défini à la prescription [EDF-CAT-98]) ;
   28 °C pour la température moyenne journalière des effluents rejetés en Moselle à l'émissaire C1 ;
 ― lorsque la température de la Moselle en amont de la centrale est comprise entre 28 °C et 30 °C :
   0 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents en Moselle (défini à la prescription [EDF-CAT-98]). De plus, les effluents dont la température n'est pas liée au fonctionnement des réacteurs, tels que les eaux pluviales et les eaux usées issues de la station d'épuration, peuvent être rejetés ;
 ― lorsque la température de la Moselle en amont de la centrale est supérieure à 30 °C, aucun rejet dans la Moselle n'est autorisé, à l'exclusion des rejets d'eaux pluviales et des rejets d'eaux usées issus de la station d'épuration.
 II. ― Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les limites définies au I du présent article, en particulier si la température de la Moselle en amont de la centrale est supérieure à 30 °C, et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, les valeurs limites applicables aux rejets sont fixées à 0 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents en Moselle (défini à la prescription [EDF-CAT-98]). De plus, les effluents dont la température n'est pas liée au fonctionnement des réacteurs, tels que les eaux pluviales et les eaux usées issues de la station d'épuration, peuvent être rejetés.
 Le présent paragraphe n'est applicable que si le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite son fonctionnement. Les limites fixées dans le présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
 L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées conformément à la prescription [EDF-CAT-128].
 Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense EDF de respecter la limite de température des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.