A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ " MICROBIOFIXE 500 "
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-032
Titulaire de l'agrément
CLAIR'EPUR
Place de Ganac
09000 Ganac
Dénomination commerciale
MICROBIOFIXE 500
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
1er août 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation, à écoulement gravitaire, qui repose sur le principe de la culture fixée et libre en alternance avec une oxygénation forcée.
Il est composé d'une fosse toutes eaux permettant le prétraitement des eaux usées, suivie d'une cuve de traitement.
Cette cuve se présente sous la forme d'un seul et même bloc, de forme cylindrique, comprenant quatre compartiments de volumes égaux :
― un compartiment de culture libre ;
― deux compartiments de culture fixée ;
― un clarificateur final.
Le passage des eaux usées de la fosse toutes eaux vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
L'aération des compartiments à biomasse libre et fixée est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de disques.
Une pompe de recirculation des boues permet de faire recirculer les boues du compartiment de clarification vers le compartiment de culture libre et vers la fosse toutes eaux.
Un compresseur, fonctionnant en discontinu (précisé ci-dessous), assure l'alimentation en air des diffuseurs d'air.
Un boîtier électrique situé dans un local technique assure le fonctionnement du compresseur et de la pompe de recirculation des boues.
Des voyants lumineux et des disjoncteurs présents sur le boîtier électrique permettent de détecter visuellement tout dysfonctionnement de l'installation.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX DES DISPOSITIFS
Elément du dispositif
Matériel/matériau constitutif et caractéristiques
Fosse toutes eaux (décanteur primaire)
Modèle : FAN fabriqué par la société SEBICO
Matériau : polyéthylène haute densité rotomoulé (PEHD)
Caractéristiques : marquage CE avec préfiltre à cassette intégré
Réacteur biologique aérobie à biomasse libre et fixée
Société : SODIPIA
Matériau : résine de polyester orthophtalmique armée (SVR)
Caractéristiques : cuve séparée en 4 compartiments de volumes égaux
Croix de séparation des compartiments : polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 mm d'épaisseur
Média de culture fixe
Modèle : filet filtrant " performance " fabriqué par la société SOTRALENTZ
Matériau : polypropylène (PP)
Type : support fixe sous forme de bille de 7 cm de diamètre
Nombre : 8 filets filtrants de 60 litres chacun fixés dans deux compartiments de dimensions identiques, soit 240 litres de support fixe par compartiment ou 480 litres pour l'ensemble de la microstation
Matériau des cages de support : polychlorure de vinyle (PVC)
Compresseur
Modèle : SECOH EL-S-100 fabriqué par la société BIBUS
Type : membrane
Diffuseur d'air
Modèle : diffuseur circulaire HD 270 fabriqué par la société BIBUS
Type : fine bulle
Matériau : éthylène-propylène-diène monomère/silicone (EPDM/silicone)
Pompe de recirculation
Modèle : NOVA 300 fabriqué par la société JELTY
Recirculation des boues
Procédé : par pompage. Double recirculation : une vers la fosse toutes eaux et la seconde correspondant au perçage de la canalisation de soutirage des boues sur le coude 90° situé au niveau du premier compartiment à biomasse libre
Matériau : polychlorure de vinyle (PVC) PN 16 en 40, soit DN 34. Trou percé au niveau du coude PVC PN 16 en 40 à 90° DN 10
SYNTHÈSE DES DIMENSIONS DU DISPOSITIF
Fosse toutes eaux (décanteur primaire)
Longueur : 2,55 m
Largeur : 1,23 m
Hauteur : 1,47 m
Longueur utile : 2,54 m
Largeur utile : 1,22 m
Hauteur utile : 1,28 m
Volume utile : 3 m³
Hauteur du fil d'eau d'entrée/sortie : 1,31 m/1,28 m
Diamètre entrée/sortie de l'effluent : DN 100
Réacteur biologique aérobie à biomasse libre et fixée
Diamètre : 1,50 m
Hauteur : 1,80 à 2,10 m
Volume : 3 m³
Diamètre utile : 1,49 m
Hauteur utile : 1,50 m
Volume utile : 2,640 m³
Hauteur du fil d'eau d'entrée/sortie : 1,55 m/1,50 m
Diamètre entrée/sortie de l'effluent : DN 100
Un compartiment à biomasse libre
Volume utile : 0,66 m³
Hauteur utile : 1,50 m
Rayon utile : 0,74 m
Surface utile : 0,44 m²
1er compartiment à biomasse fixe
Volume utile : 0,66 m³
Hauteur utile : 1,50 m
Rayon utile : 0,74 m
Surface utile : 0,44 m²
2nd compartiment à biomasse fixe
Volume utile : 0,66 m³
Hauteur utile : 1,50 m
Rayon utile : 0,74 m
Surface utile : 0,44 m²
Un compartiment de décantation
Volume utile : 0,66 m³
Hauteur utile : 1,50 m
Rayon utile : 0,74 m
Surface utile : 0,44 m²
Média de culture fixe
Nombre : 8 filets filtrants de 60 litres chacun fixés dans deux compartiments de dimensions identiques, soit 240 litres de support fixe par compartiment ou 480 litres pour l'ensemble de la microstation
Dimensions de cages de support : diamètre 0,70 m et hauteur 0,72 m
Surface spécifique : 160 m²/m³, soit 160 × 0,480 = 76,8 m²
Masse volumique : 37 kg/m²
Compresseur
Puissance déclarée : 92 W à 200 mbar
Débit d'air : 94 L/min à 200 mbar
Tension et fréquence : 230 V/50 Hz
Durée de fonctionnement : cycle de 2 heures de fonctionnement et 15 minutes d'arrêt, soit 22 h 30 de fonctionnement par jour
Diffuseur d'air
Nombre : 3 (un par compartiment à biomasse)
Surface de filtration : 0,037 m²/disque
Durée de fonctionnement : identique au compresseur
Pompe de recirculation
Débit : 8 m³/h à Hmt = 3,7 mCE
Nombre : 1
Durée de fonctionnement : 8 secondes toutes les 2 heures, soit 3 minutes et 12 secondes de fonctionnement par jour
Puissance déclarée : 0,22 kW
Recirculation des boues
Trou percé au niveau du coude PVC PN 16 en 40 à 90° DN 10
Durée de fonctionnement : identique à la pompe
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile de la fosse toutes eaux.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :

 http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié le 27 avril 2012, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" MICROBIOFIXE 500 ― Guide de l'usager ― Capacité 5 EH ― Notice d'installation, de mise en service et d'entretien ", version 24 juillet 2012, 60 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.