A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " TP-5EO "
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-038
Titulaire de l'agrément
ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Praha 5
République tchèque
Dénomination commerciale
TP-5EO
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
4 septembre 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement, à écoulement gravitaire, est une microstation à boue activée sous forme cylindrique, qui repose sur le principe de la culture libre aérée.
Il est constitué de trois compartiments :
― un décanteur primaire ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers le réacteur biologique s'effectue de façon gravitaire, à travers une grille. Un tube de transfert permet le passage de l'effluent du réacteur biologique vers le clarificateur.
L'aération du décanteur primaire est assurée par des diffuseurs à air sans membrane à grosses bulles sous forme de tubes, situés au-dessus de la grille.
L'aération du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à membrane et à fines bulles sous forme de tubes, situés au fond de la cuve.
Une pompe à injection d'air permet de recirculer les boues issues du clarificateur vers le décanteur primaire.
Un compresseur fournit l'air nécessaire au fonctionnement des diffuseurs et de la pompe à injection d'air pour la recirculation des boues.
Une minuterie alimentée par un coffret électrique permet de régler le fonctionnement du compresseur et de la pompe de recirculation des boues. Un voyant lumineux placé sur le compresseur permet de détecter tout dysfonctionnement de l'installation.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques de l'installation
Enveloppe de la microstation
Matériau : polypropylène extrudé (PP)
Volume total : 3,390 m³
Volume utile : 2,185 m³
Hauteur totale : 2,000 m
Hauteur utile : 1,305 m
Diamètre extérieur : 1,620 m
Diamètre intérieur : 1,470 m
Surface de séparation : 0,500 m²
Volume utile du décanteur primaire : 0,385 m³
Volume utile du bassin d'aération : 1,300 m³
Volume utile du clarificateur : 0,500 m³
Système d'aération du décanteur
Type : aérateur à grosses bulles d'air sous forme de tubes conducteurs d'air
Marque : PIPE-LIFE
Référence : PP-R INSTAPLAST
Matériau : polypropylène (PP)
Nombre : 3
Diamètre extérieur : 20 mm
Diamètre intérieur : 16 mm
Durée de fonctionnement : 18 h 30 par jour selon les cycles suivants : en continu de 5 h 30 à 12 h 30, 15 min de fonctionnement suivies de 15 min d'arrêt de 12 h 30 à 17 h 30, en continu de 17 h 30 à 23 h 30 et 15 min de fonctionnement suivies de 15 min d'arrêt de 23 h 30 à 5 h 30
Système d'aération du réacteur biologique
Type : aérateur à fines bulles d'air sous forme de tubes à membrane microperforée
Marque : Jager Welt Technik
Référence : TD63/2050
Matériau : éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM)
Nombre : 2
Diamètre : 63 mm
Longueur : 500 mm
Durée de fonctionnement : 18 h 30 par jour selon les cycles suivants : en continu de 5 h 30 à 12 h 30, 15 min de fonctionnement suivies de 15 min d'arrêt de 12 h 30 à 17 h 30, en continu de 17 h 30 à 23 h 30 et 15 min de fonctionnement suivies de 15 min d'arrêt de 23 h 30 à 5 h 30
Compresseur
Marque : SECOH
Référence : EL-S-80-15
Puissance déclarée : 114 W
Puissance sonore : 35 dB
Dimensions : 268,5 x 201 x 216 mm
Débit (à 250 mbar) : 115 l/min
Durée de fonctionnement : 18 h 30 par jour selon les cycles suivants : en continu de 5 h 30 à 12 h 30, 15 min de fonctionnement suivies de 15 min d'arrêt de 12 h 30 à 17 h 30, en continu de 17 h 30 à 23 h 30 et 15 min de fonctionnement suivies de 15 min d'arrêt de 23 h 30 à 5 h 30
Masse : 8,5 kg
Coffret électrique
Marque : SEZ DOLNY KUBIN SK
Référence : 6455-11P
Dimensions : 100 x 100 x 50 mm
Temps de fonctionnement : 24 h/24
Pompe à injection d'air
Matériau : tube de polypropylène (PP)
Diamètre nominal : 75 mm (tube coudé pour la recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire)
Tuyauterie d'amenée d'air
Matériau : tube de polyvinyle de chlorure (PVC)
Diamètre intérieur du tube : 12,7 mm
Marque : Valmon
Tuyauterie (raccordement hydraulique)
Matériau : tube de polypropylène (PP)
Diamètre nominal : 125 mm (entrée effluent), 110 mm (sortie effluent), 110 mm (tube en T pour le passage de l'effluent prétraité vers le clarificateur)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire et du réacteur biologique.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :

 http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut pas être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" Microstation d'épuration des eaux usées ― TP-5EO (max. 5 personnes) ", version du 27 août 2012, 36 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.