- protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation: une protection     consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non,
     entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux     contraintes auxquelles il peut être soumis;
      - résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre: la     résistance entre la borne principale de terre et la terre;
      - schéma IT: le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est     isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une     impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement     entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une     tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de     sécurité;
      - schéma TN: le type d'installation dans lequel un point de la source     d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel     des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout     courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un     courant de court-circuit;
      - schéma TN-C: le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre     et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN;      - schéma TN-S: le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et     le conducteur de protection sont séparés;
      - schéma TT: le type d'installation dans lequel un point de la source     d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de     terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il     résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse,
     tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit,     peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à     la tension limite conventionnelle de sécurité;
      - sécurité intrinsèque: un des modes de protection prévus par la     réglementation relative à la construction du matériel utilisable en     atmosphère explosive;
      - semi-fixe: le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne     doit pas être déplacé sous tension;
      - semi-mobile: le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui     peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension;
      - surintensité: toute intensité de courant dépassant la valeur assignée;
      - tension de contact: la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement,     entre des parties simultanément accessibles;
      - tension de contact présumée: la tension de contact la plus élevée     susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une     installation;
      - tension de défaut: la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement     entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le     potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de     défaut;
      - tension limite conventionnelle de sécurité: la valeur maximale de la     tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des     conditions spécifiées d'influences externes;
      - terre: la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en     chaque point est considéré comme égal à zéro;
      - verrouillage électrique: un dispositif provoquant la mise hors tension des     conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces     conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés;
      - verrouillage mécanique: un asservissement mécanique entre un appareil de     connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil     avant la séparation des contacts.