A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ " BIODISC BA " POUR 5 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2010-022 bis
Titulaire de l'agrément
KINGSPAN ENVIRONMENTAL, 18, ZA du Perrelly, 38300 Ruy-Montceau
Dénomination commerciale
BioDisc BA5 EH
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du batiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
14 juin 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une micro-station qui repose sur le principe de la culture fixée aérée immergée.
Il se présente sous la forme d'un seul et même bloc et est composé :
― d'un décanteur primaire et prétraitement anaérobie ;
― d'un traitement biologique aérobie comprenant des disques en polyéthylène ;
― d'un décanteur final.
La rotation des disques permet l'alternance de la phase d'aération et d'immersion.
La rotation des disques est assurée par un moteur. En cas de défaillance du moteur, un système d'alarme en fonction permanent, se déclenche.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Enveloppe de la micro-station
Matériau : GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Forme : Cylindrique
Diamètre : 2 m
Décanteur primaire
Hauteur utile : 1,40 m
Volume utile : 3 m³
Réacteur biologique
Hauteur utile : 0,344 m
Volume utile : 0,24 m³ (1er compartiment), 0,23 m³ (2e compartiment)
Décanteur final
Hauteur utile : 1,32 m
Volume utile : 0,420 m³
Disques
Modèle : BA de la société Kingspan Environmental
Matériau : Polyéthylène
Diamètre : 900 mm
Surface : 69 m²
Nombre : 2
Moteur
Modèle : E3001 de la société Panasonic AC
Puissance : 50 W
Matériau : acier, plastique
Durée de fonctionnement : 24 h/24
Rotor
Modèle : Biorotor de Klargester
Vélocité à la périphérie : 0,11 m/s
Durée de fonctionnement : 24 h/24
Matériaux : arbre en acier inox au carbone zingué et extrémités en acier 316, soudés par friction
Panneau de commande
Modèle : GL0084 de la société Kingspan Environmental
Canalisations
Diamètre : DN110
Matériau : PVC
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire et du décanteur final.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis ne peut pas aller jusqu'à 5 Equivalent-Habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques ont été mesurées à titre indicatif.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" KINGSPAN ENVIRONMENTAL, Kingspan BioDisc, guide d'installation du BioDisc modèle BA " ; février 2012, 41 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.