A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS
DE TRAITEMENT AGRÉÉS « BIO REACTION SYSTEM SBR »
Références administratives
Numéro national d'agrément
2010-010 bis
2010-010 bis-mod01
2012-007
2010-010 bis-ext01 
2010-010 bis-ext02
Titulaire de l'agrément
PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT
12, avenue du Lieutenant-Atger
13690 GRAVESON
Dénomination commerciale
BIO REACTION SYSTEM SBR 5 000
BIO REACTION SYSTEM SBR 6 000 litres
BIO REACTION SYSTEM SBR 8 000
Gamme BIO REACTION SYSTEM SBR-8 000 litres
Gamme BIO REACTION SYSTEM SBR-13 000 litres
Capacité de traitement
jusqu'à 5 Equivalents-Habitants
jusqu'à 5 Equivalents-Habitants
jusqu'à 8 Equivalents-Habitants
jusqu'à 10 Equivalents-Habitants
jusqu'à 20 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
8 novembre 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Les dispositifs de traitement sont des micro-stations à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée aérée.
 Ils sont composés de plusieurs cuves comprenant :
 ― un décanteur primaire ;
 ― un ou deux réacteur(s) biologique(s) ;
 ― un décanteur secondaire.
 L'aération du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de plateau.
 Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
 Un surpresseur, fonctionnant en continu, assure l'alimentation en air des trois aérateurs.
 Une alarme visuelle (voyant lumineux), située sur le surpresseur et fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de l'installation.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES DISPOSITIFS
Elément du dispositif
Matériel/Matériau constitutif
Cuves (décanteur primaire, bioréacteur et décanteur secondaire)
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Média filtrant
Modules composés de treillis tubulaires en polyéthylène haute densité
Filet filtrant
Marque : BIOFILL (billes) et gamme PROTECTION TM 2212AR (grille)
Grille en polyéthylène haute densité (50 g/m²)
Billes en polypropylène (37 kg/m³)
HDMembrane d'aération
Type : Membrane micro-perforée sous forme de plateau
Modèle : HD 270, BIBUS
Matériau (membrane) : Ethylène-propylène-diène-monomère (EPDM)
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
BIO REACTION SYSTEM SBR 5 000
GAMME BIO REACTION SYSTEM SBR 6 000 litres
GAMME BIO REACTION SYSTEM SBR 8 000
GAMME BIO REACTION SYSTEM SBR 8 000 litres
GAMME BIO REACTION SYSTEM SBR 13 000 litres
N° national d'agrément
2010-010 bis
2010-010 bis-mod01
2012-007
2010-010-bis-ext01
2010-010-bis-ext02
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 Equivalents-Habitants
8 Equivalents-Habitants
10 Equivalents-Habitants
20 Equivalents-Habitants
Type de cuve
SBR 5000
SBR 8 000
SBR 13 000
Nombre de cuves
3
3
4 (1 décanteur primaire, 2 réacteurs biologiques et 1 décanteur secondaire)
Forme des cuves
Rectangulaires
Rectangulaires
Circulaire (décanteur primaire) et rectangulaires (réacteurs et décanteur secondaire)
Décanteur primaire
Longueur
1,90 m
2,70 m
2,39 m
Largeur
1,19 m
1,19 m
1,65 m
Hauteur
1,44 m
1,44 m
1,65 m
Hauteur utile 
1,15 m
1,15 m
1,36 m
Surface utile
1,67 m²
2,48 m²
1,91 m²
Volume utile
2 m³
3 m³
4 m³
Réacteur biologique
Longueur
1,90 m
2,70 m
2,70 m
Largeur
1,19 m
1,19 m
1,19 m
Hauteur
1,44 m
1,44 m
1,44 m
Hauteur utile 
1,15 m
1,15 m
1,15 m
Surface utile
1,67 m²
2,48 m²
2,48 m²
Volume utile
2 m³
3 m³
3 m³
Décanteur secondaire
Longueur
1,90 m
1,90 m
2,70 m
Largeur
1,19 m
1,19 m
1,19 m
Hauteur
1,44 m
1,44 m
1,44 m
Hauteur utile 
1,15 m
1,15 m
1,15 m
Surface utile
1,67 m²
1,67 m²
2,48 m²
Volume utile
2 m³
2 m³
3 m³
Surpresseur
Modèle
EL-S-80-15, de la marque SECOH
EL-S-80-15, de la marque SECOH
HP-80, de la marque HIBLOW
DBMX80 de la société AIRMAC
EL-S-150 de la marque SECOH
EL-S-150, de la marque SECOH HP-150, de la marque HIBLOW DBMX150 de la société AIRMAC
EL-S-150, de la marque SECOH HP-150, de la marque HIBLOW DBLX150 de la société AIRMAC
Nombre
1
1
2
Puissance déclarée à 150 mbar
74 W
74 W (EL-S-80-15)
71 W (HP-80)
88 W (DBMX 80)
169 W
169 W (EL-S-150)
125 W (HP-150)
170 W (DBMX 150)
169 W (EL-S-150)
125 W (HP-150)
170 W (DBMX 150)
Débit à 150 mbar
80 L/min 
80 L/min (EL-S-80-15)
80 L/min (HP-80)
107 L/min (DBMX 80)
160 L/min
160 L/min (EL-S-150)
175 L/min (HP-150)
190 L/min (DBMX 150)
160 L/min (EL-S-150)
175 L/min (HP-150)
190 L/min (DBMX 150)
Média filtrant
Type
Modules « Bioblok 100 »
Modules « Bioblok 100 »
Modules « Bioblok 100 »
Nombre de modules
2
2,5 
5
2 × 5
Diamètre des tubes
70 mm
70 mm
70 mm
Surface spécifique 
100 m²/m³
100 m²/m³
100 m²/m³
Surface développée
40 m²
80 m²
160 m²
Porosité
90 %
90 %
90 %
Volume
400 L
800 L
2 × 800 L
Dimensions du module
54*54*55 cm
54*54*55 cm
54*54*55 cm
Filet filtrant
Marque
BIOFILL (billes) et gamme PROTECTION TM 2212AR (grille)
BIOFILL (billes) et gamme PROTECTION TM 2212AR (grille)
BIOFILL (billes) et gamme PROTECTION TM 2212AR (grille)
Type
Filet garni de 50 litres
Filet garni de 50 litres
Filet garni de 50 litres
Nombre 
1 (réacteur)
2 (1 dans le décanteur primaire et 1 dans le décanteur secondaire)
2 (1 dans le décanteur primaire et 1 dans le décanteur secondaire)
2 (1 dans le décanteur primaire et 1 dans le décanteur secondaire)
Nombre de billes par filet
170
170
170
Volume libre
96 %
96 %
96 %
Membrane d'aération
Marque
SSI (Stamford Scientific Iternational)
Gummi-JAEGER
Nombre
2
3
6 (3 dans chaque réacteur)
Diamètre
270 mm
270 mm
270 mm
Automate / armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement du surpresseur
Continu
Durée et temps de fonctionnement de l'aération
Continu
 La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire et secondaire.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif. developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
 Ces dispositifs ne peuvent être installés pour fonctionner par intermittence.
 Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, à l'exception du dispositif de 20 EH qui doit être installé hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis peuvent jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Les guides d'utilisation :
 ― livret de l'utilisateur d'une station d'épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT (modèle « SBR 6 000 litres », jusqu'à 5 Equivalent-Habitants), novembre 2012, 78 pages ;
 ― livret de l'utilisateur d'une station d'épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT (modèle « SBR 8 000 litres », jusqu'à 10 Equivalent-Habitants), novembre 2012, 78 pages ;
 ― livret de l'utilisateur d'une station d'épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT (modèle « SBR 13 000 litres », jusqu'à 20 Equivalent-Habitants), novembre 2012, 78 pages.
 sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seuls les guides d'utilisation référencés ci-dessus valent agrément. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.