A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME
DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS « OPUR SUPERCOMPACT »
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-009
2011-009-ext01
Titulaire de l'agrément
BORALIT France,
Agropole Deltagro 3, LOT 35-35 BIS,
 47310 Estillac
Dénomination commerciale
OPUR SuperCompact 3
Gamme OPUR SuperCompact 4
Capacité de traitement
Jusqu'à 3 Equivalents-Habitants
Jusqu'à 4 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation du modèle de référence
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
9 juin 2011
Organisme notifié en charge de l'évaluation du modèle de gamme
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
23 septembre 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Les dispositifs de traitement, à écoulement gravitaire, sont des microstations à boue activée, qui reposent sur le principe de la culture libre aérée.
 Ils sont constitués de trois cuves assemblées :
 ― un décanteur primaire ;
 ― un réacteur biologique ;
 ― un clarificateur, muni d'un cône de décantation.
 La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par un aérateur à membrane microperforée, placé en fond de compartiment.
 L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé à proximité de la cuve.
 Une pompe par injection d'air placée dans le réacteur permet de déposer les eaux dans le cône du clarificateur. Les boues en fond de cône sont recirculées gravitairement dans le réacteur.
 Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
 Les dispositifs sont équipés d'une alarme sonore reliée au surpresseur pour détecter en permanence d'éventuels dysfonctionnements des dispositifs de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES MATÉRIAUX DES DISPOSITIFS
Elément des dispositifs
Matériel
Matériau constitutif
Cuves
3 cuves assemblées de forme cylindrique à axe vertical
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Boulonnerie d'assemblage des cuves
Acier inoxydable
Couvercles et réhausses
Rehausses
Polyéthylène haute densité (PEHD)
3 couvercles de diamètre 600 mm
/
Tuyauterie
Entrée : coude 90° 
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube plongeur
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints Entrée/Sortie
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Du décanteur au réacteur : deux coudes à 90° 
Polychlorure de vinyle (PVC)
Dépôt dans le cône du clarificateur : tube vertical DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Déversement du cône : tube vertical DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Recirculation gravitaire des boues du cône du clarificateur vers le réacteur : tube vertical DN 75 mm et tube horizontal DN 50 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube d'extraction des gaz entre les réhausses du décanteur et du réacteur
Polychlorure de vinyle (PVC)
Cône de décantation (centralisation des boues dans le clarificateur pour la recirculation)
Cylindre vertical à base conique de diamètre 500 mm et de longueur 1,50 m
Polyéthylène (PE)
Equipement électrotechnique
Alarme sonore de sous-pression et surpression
/
Surpresseur
/
Tuyau d'air flexible DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompe par injection d'air (du réacteur vers le clarificateur)
Tube DN 50 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyau d'air flexible DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateur (système d'aération à fines bulles placé d'air dans le fond du réacteur)
Disque membranaire microperforée
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyau d'air flexible DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Lest
Béton
SYNTHÈSE DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Modèle
OPUR SuperCompact 3
Gamme OPUR SuperCompact 4
Numéro national d'agrément
2011-009
2011-009-ext01
Capacité (Equivalents-Habitants)
Jusqu'à 3 EH
Jusqu'à 4 EH
Cuves
Nombre de cuves
3 (assemblées)
3 (assemblées)
Longueur totale (cm)
354
387
Largeur (cm) 
118
129
Hauteur hors tout (cm)
191
218
Volume utile total (m³)
3,3
4,8
Hauteur entrée (cm)
121
145
Hauteur sortie (cm)
115
140
Décanteur
Volume utile (m³) 
1,1
1,6
Réacteur
Volume utile (m³)
1,1
1,6
Clarificateur
Volume utile (m³) 
1,1
1,6
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
Surpresseur
Modèle
BIBUS (SECOH) SLL-40
BIBUS (SECOH) EL-S-60N
Puissance déclarée (W)
40
48
Débit d'air (l/min)
45 à 150 mbar
64 à 150 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Pompe par injection d'air
Durée de fonctionnement
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Aérateur
Modèle
ELASTOX-T
ELASTOX-T
Nombre
1
1
Diamètre (mm)
320
320
 La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques et en particulier les performances épuratoires des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
 Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, la charge organique pouvant être traitée par ces dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Filière d'assainissement autonome OPUR SUPERCOMPACT 3/OPUR SUPERCOMPACT 4 ― Manuel technique destiné à l'usager, 19 septembre 2013, 27 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.