A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " DELPHIN COMPACT 1 ", " DELPHIN COMPACT - 4 EH " ET " DELPHIN COMPACT - 6 EH " ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS "DELPHIN COMPACT ", MODÈLE 12 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2010-020
2010-020-mod01
2013-005
2013-005-ext01
Titulaire de l'agrément
Delphin Water Systems GmbH & Co. KG, Rubbertstraße 46, D-21109 Hamburg, Allemagne
Dénomination commerciale
DELPHIN compact 1
DELPHIN compact - 4 EH
DELPHIN compact - 6 EH
Gamme DELPHIN compact - 12 EH
Capacité de traitement
4 Equivalents-Habitants
6 Equivalents-Habitants
12 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
19 avril 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée.
Ils sont constitués de quatre compartiments :
― deux décanteurs primaires ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est équipé d'un lit fixe immergé composé de treillis tubulaires verticaux assemblés en blocs. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment sous le lit fixe.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé dans la partie supérieure amovible de la cuve ou à proximité de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation.
L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le surpresseur est alimenté en air par une conduite d'aération munie d'un chapeau d'évent située à 30 cm au-dessus du sol, au-dessus des dispositifs.
Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et de témoins lumineux fonctionnant en permanence et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement des dispositifs de traitements.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
Elément du dispositif
Matériel
Matériaux constitutifs
Cuves
Cuves sphériques
Polyéthylène (PE)
Couvercle et rehausse
Rehausse
Polyéthylène (PE)
Couvercle de diamètre 648 mm
Polymère
Joint d'étanchéité du couvercle
Caoutchouc
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube en T DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du décanteur au réacteur : tube vertical DN100 mm vers le fond du réacteur
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du réacteur au clarificateur : tube plongeur en T DN100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Conduit d'aération du surpresseur muni d'un chapeau d'évent
Polyéthylène (PE)
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles d'air placé sous le lit bactérien dans le fond du réacteur)
Tubes membranaires de diamètre 63 mm
Caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM)
Tube DN 20 mm
Acier inoxydable
Lit fixe immergé
Treillis losangés tubulaire
Surface spécifique : 150 m²/m³
Modèle : EXPONET
Type : BIOBLOC 150
Polyéthylène (PE)
Boîtier de commande
Automate de commande avec afficheur et alarme
Modèle : DELPHIN ContiControl 3.0
/
Boîtier de séparation électrique
/
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyaux d'air flexibles DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompe par injection d'air (pour recirculation des boues)
Electrovanne 2 voies
Modèle : ODE
/
Tuyaux d'air flexibles DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube DN 25 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 101 du 30/04/2013 texte numéro 126

La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, la charge organique pouvant être traitée par ces dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Mode d'emploi pour microstations d'épuration DELPHIN compact - 4 EH, compact - 6 EH, compact - 12 EH, avril 2013, 54 pages ; mode d'emploi pour DELPHIN Conticontrol 3.0-Commande pour microstations d'épuration, mars 2013, 30 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013, 3 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.