A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ « X-PERCO FRANCE QT 5 EH »
Références administratives
Numéro national d'agrément
2013-12
Titulaire de l'agrément
ELOY WATER, zoning de Damré, rue des Spinettes 13, 4140 Sprimont, Belgique
Dénomination commerciale
X-Perco France QT 5 EH
Capacité de traitement
Jusqu'à 5 équivalents-habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
2 octobre 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Le dispositif de traitement est un filtre compact à écoulement gravitaire.
 Il est constitué de deux compartiments :
 ― un décanteur primaire muni d'un préfiltre, assurant le prétraitement des eaux usées ;
 ― un filtre de média filtrant constitué de fibres naturelles organiques, assurant le traitement des eaux prétraitées.
 La distribution des eaux prétraitées sur la surface du filtre est assurée par des augets de distribution.
 La collecte des eaux traitées est réalisée en fond de cuve, par une rampe d'évacuation vers la sortie.
 Le décanteur primaire est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du décanteur primaire est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur. Le filtre possède une entrée d'air située à 20 cm au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent.
 Le filtre est équipé d'un indicateur de niveau constitué d'une tige et d'un flotteur, permettant de détecter visuellement une surcharge.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques du dispositif
Elément du dispositif
Matériel
Matériau constitutif
Cuve parallélépipédique à deux compartiments
Longueur (cm) : 330
Largeur (cm) : 120
Hauteur hors tout (cm) : 176
Hauteur entrée (cm) : 148
Hauteur sortie (cm) : 3
Volume utile total (m³) : 4,80
Volume utile du décanteur (m³) : 2,40
Polyéthylène (PE)
Cloisons internes
Polyéthylène (PE)
Couvercles et réhausses
Réhausses
Polyéthylène (PE)
Trois couvercles de diamètre 600 mm
Visserie de fixation des couvercles
Acier inoxydable
Tuyauterie
Entrée du décanteur : tube droit et tube plongeur DN 110 mm
Polyéthylène (PE)
Entrée du filtre : tube en Té DN 110 mm et coudes à 90° DN 50 mm
Polyéthylène (PE)
Rampe d'évacuation du filtre : tube droit perforé DN 110 mm
Polyéthylène (PE)
Aération du filtre : canalisation DN 110 mm raccordée en amont de la rampe d'évacuation du filtre
Polyéthylène (PE)
Augets de distribution
Deux augets basculants de longueur 1,20 m
Polyéthylène (PE) ou polypropylène (PP) ou acier inoxydable
Supports
Polyéthylène (PE)
ou polypropylène (PP)
ou acier inoxydable
Préfiltre
Structure filamentaire disposée dans un tuyau vertical
Polyéthylène (PE)
Tuyau vertical DN 110 mm
Polyéthylène (PE)
Média filtrant
Référence : Xylit
Fibre de bois issue du lignite
Surface spécifique : 400 m²/m³
Poids spécifique : 500 kg/m³
Volume : 1,6 m³
Indicateur de niveau (disposé dans la canalisation d'aération du filtre)
Flotteur
Polyéthylène (PE)
Tige de diamètre 32 mm et de longueur 2 200 mm
Polyéthylène (PE)
 La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires du dispositif, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Ce dispositif peut être installé pour fonctionner par intermittence.
 Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 équivalents-habitants (soit 300 g/j de DBO5).
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Guide de l'usager X-Perco¢ France QT 5 EH, 27 septembre 2013, 38 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.