A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS
"VÉGÉPURE COMPACT" ET "VÉGÉPURE PROMS"
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-011
2011-011 bis
Titulaire de l'agrément
SARL IFB ENVIRONNEMENT
611 et 891 rue du Beau Soleil
76270 FRESLES
Dénomination commerciale
VÉGÉPURE COMPACT
VÉGÉPURE PROMS
Capacité de traitement
5 équivalents-habitants
5 équivalents-habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
21 mai 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement "Végépure Compact" et "Végépure ProMS" reposent sur le principe de la succession d'une fosse toutes eaux, d'un aérateur aérobie et d'un filtre planté vertical (pour le dispositif "Végépure Compact"), suivi d'un filtre planté horizontal (pour le dispositif "Végépure ProMS").
Le dispositif Végépure Compact se compose :
― d'une conduite d'amenée des eaux usées brutes ;
― d'une fosse toutes eaux de type EPURBLOC 2000 avec préfiltre intégré ;
― d'un tuyau de raccordement entre la fosse toutes eaux et l'aérateur aérobie ;
― d'un aérateur aérobie de type SL-FD 1000 comprenant un diffuseur fines bulles en EPDM (Ethylène-propylène-diène-monomère) ;
― d'un compresseur ;
― d'un tuyau de raccordement entre l'aérateur aérobie et la chasse à augets ;
― d'une chasse à augets de type 1V200 ;
― d'un filtre planté vertical ;
― d'un tuyau de raccordement entre le filtre planté vertical et le regard de mise à niveau ;
― d'un regard de mise à niveau et d'autocontrôle.
Le dispositif "Végépure ProMS" comprend, en complément des éléments du dispositif "Végépure Compact" :
― un tuyau de raccordement entre le regard de mise à niveau et le filtre planté horizontal ;
― un filtre planté horizontal ;
― un regard de mise à niveau et d'autocontrôle.
Il est rappelé qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2009 précité, les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques. .
Ce mode d'alimentation, ce mode de transfert et la couche de recouvrement qui doit être maintenue effective sont supposés permettre d'éviter tout contact accidentel avec les eaux usées et empêcher tout dégagement d'odeurs.
L'étanchéité de chaque filtre est assurée par une géomembrane prise entre deux géotextiles antipoinçonnants. L'étanchéité autour des tuyaux en popypropylène d'entrée et de sortie des eaux du filtre est réalisée par des manchons soudés à la géomembrane et serrés autour des tuyaux à l'aide d'un raccord EPDM (Ethylène-propylène-diène-monomère)/Inox.
En fond du filtre planté vertical, des drains, en polychlorure de vinyle (PVC), d'un diamètre nominal de 100 mm sont disposés dans la couche de graviers 20/40 mm pour drainer les eaux épandues en surface et qui ont percolé à travers les substrats supérieurs. Ces drains sont placés sur le fond et se rejoignent en une canalisation principale.
L'alimentation en effluent à traiter du filtre horizontal se fait par un tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) situé à 20 cm de profondeur dans le gabion d'alimentation. De la même façon, un tuyau assure la collecte des eaux sur toute la longueur du gabion d'évacuation.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 189 du 15/08/2012 texte numéro 89

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 189 du 15/08/2012 texte numéro 89

La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux. Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
La fosse toutes eaux et l'aérateur des dispositifs sont enterrés selon les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation et les guides de mise en œuvre.
L'installation doit être réalisée sous la responsabilité d'IFB Environnement par des techniciens formés par cette société ou mandatés par cette dernière.
Ces dispositifs peuvent être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ces dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Les guides d'utilisation ( Livret de l'utilisateur d'une installation Végépure Compact¢. 5 EH , 44 pages, mai 2012 et Livret de l'utilisateur d'une installation Végépure ProMS 5 EH , 48 pages, mai 2012) sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle et les conseils d'utilisation.
Seuls les guides d'utilisation référencés ci-dessus valent agréments. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.