A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF
DE TRAITEMENT AGRÉÉ « PICOBELLS 6 EH »
Références administratives
NUMÉRO NATIONAL D'AGRÉMENT
2014-003
Titulaire de l'agrément
Picobells GmbH,
Raiffeisenstrasse 21, 
21762 Otterndorf, Allemagne
Dénomination commerciale
PICOBELLS 6 EH
Capacité de traitement
jusqu'à 6 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
9 décembre 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Le dispositif de traitement est une microstation, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée libre et aérée (principe du lit fluidisé).
 Il est constitué de trois cuves assemblées :
 ― un décanteur primaire ;
 ― un réacteur biologique ;
 ― un clarificateur.
 Le compartiment du réacteur biologique est rempli de modules flottants et libres servant de support de fixation. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée de manière séquentielle par un aérateur à membrane microperforée, placé en fond de compartiment.
 Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air pilotée dans un coffret électrique disposé à proximité de la cuve.
 Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur.
 Le dispositif de traitement est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du dispositif de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
 Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et de témoins lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS
et des caractéristiques du dispositif
ÉLÉMENT DU DISPOSITIF
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
3 cuves assemblées en forme de
parallélépipède à bords ronds
Longueur (cm) : 220
Largeur (cm) : 210
Hauteur hors tout (cm) : 145
Hauteur entrée (cm) : 130
Hauteur sortie (cm) : 120
Volume utile total (m³) : 4,2
Volume utile du décanteur (m³) : 2,10
Volume utile du réacteur (m³) : 1,05
Volume utile du clarificateur (m³) : 1,05
Polyéthylène (PE)
Cloisons internes
Polyéthylène (PE)
Couvercles et réhausses
Réhausses
Polyéthylène (PE)
3 couvercles de diamètre 648 mm
Béton ou fonte
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube en Té DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints Entrée/Sortie
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Du décanteur au réacteur : tube en Té DN 100 mm et tube plongeur perforé DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du réacteur au clarificateur : tube en Té perforé DN 100 mm et tube plongeur DN 150 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Grilles de non-relargage des supports de fixation libres
Polychlorure de vinyle (PVC)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et de la pompe par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle Klävertec, type PUR ou PREMIUM
/
Coffret électrique avec alarme déportée en façade
Polyéthylène (PE) ou acier
Surpresseur
Modèle THOMAS, type LP-100H
Puissance déclarée : 130 W
Débit d'air : 120 l/min (à 150 mbar)
ou bien
Modèle BIBUS (SECOH), type JDK-100
Puissance déclarée : 72 W
Débit d'air : 120 l/min (à 150 mbar)
Fréquence et durée de fonctionnement : 10 minutes toutes les 25 minutes (soit 9,5 h/jour)
/
Tuyau d'air flexible DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompe par injection d'air
Electrovanne 2 voies pour recirculation des boues
/
Fréquence et durée de fonctionnement : 20 secondes toutes les 120 minutes (soit 4 min/jour)
Tuyaux flexibles d'air DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tubes DN 40 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Supports de fixation libres
Modules demi-sphériques de diamètre 34 mm
Modèle PICOBELLS
Surface spécifique : 450 m²/m³
Surface utile : 135 m²
Volume utile : 300 litres
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Aérateur (système d'aération à fines bulles placé d'air dans le fond du réacteur)
Un tube membranaire microperforé de longueur 750 mm et de diamètre 67 mm
Modèle OTT, type STANDARD
Silicone
Tubes d'alimentation en air DN 19 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
 La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ce dispositif ne peut pas être installé pour fonctionner par intermittence.
 Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 6 Equivalents-Habitants (soit 360 g/j de DBO5).
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
 Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par drainage et infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Documentation technique - Picobells 6 EH, 3 décembre 2013, 54 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.