A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT
AGRÉÉS « TRICEL » MODÈLES 6 EH, 9 EH, 11 EH, 14 EH, 17 EH ET 20 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2011-006
2012-003
2011-006-
ext1/ext2
2011-006-
ext3/ext4
2011-006-
ext5/ext6
2011-006-
ext7/ext8
2011-006-
ext9
Titulaire de l'agrément
KMG KILLARNEY PLASTICS ― TRICEL
Ballyspillane Industrial Estate
Killarney
Co. Kerry
Irlande
Dénomination commerciale
TRICEL FR 6/3000
TRICEL FR 6/4000
Gamme TRICEL
Capacité de traitement
6 EH
9 EH 
11 EH
14 EH
17 EH
20 EH
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
8 et 30 novembre 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Les dispositifs de traitement sont des microstations à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée.
 Les cuves sont en polyester renforcé de fibre de verre, de forme cylindrique à axe horizontal, et sont composées de trois compartiments :
 ― un décanteur primaire ;
 ― un réacteur biologique ;
 ― un clarificateur.
 Le compartiment de traitement est équipé d'un lit fixe composé de feuilles ondulées soudées. La diffusion de l'air dans le compartiment de traitement est assurée par un ou plusieurs aérateurs placés horizontalement sous le lit fixe.
 L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé dans la partie supérieure amovible de la cuve.
 Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur primaire.
 Les dispositifs sont ventilés par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur et par la canalisation d'amenée des eaux usées ou par des évents situés au-dessus du sol, sous le couvercle destiné à l'enlèvement des boues.
 Le coffret électrique présente une alarme visuelle et sonore en cas de défaillance électrique.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Cuve, couvercles et rehausses
Cuve de forme cylindrique à axe horizontal à trois compartiments
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Joint d'assemblage de la cuve
Joint polyuréthanne
Fixation de la cuve
Acier inoxydable
Couvercles 84 cm x 46 cm et diamètre 18 cm
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Rehausse
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Tuyauterie (raccordements hydrauliques entrée/sortie)
Tuyau
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles placé sous le lit fixe)
Diffuseurs tubulaires
Diamètre DN 54 mm
Longueur 500 mm
Modèle SHEATEC - Type AD-500
Silice (quartz)
Tuyau flexible d'air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers de fixation
Acier inoxydable
Lit fixe immergé
Feuilles ondulées soudées
Modèle MarPak ― Type Biomedia
Surface spécifique : 150 m²/m³
Polychlorure de vinyle (PVC)
Support du lit fixe
PRV (polyester renforcé de fibre de verre)
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau flexible d'air DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Coffret de protection (sur le couvercle d'accès)
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Pompe par injection d'air
(pour recirculation des boues)
Electrovanne deux voies
/
Tuyau flexible DN 4 mm
Nylon
Tube DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers de fixation
Acier inoxydable
Coffret électrique
Automate de commande de la pompe par injection d'air (programmation)
/
Alarme sonore
/
Disjoncteur divisionnaire + interrupteur différentiel
/
Coffret électrique IP66
/
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
TRICEL
FR 6/3000
TRICEL
FR 6/4000
TRICEL
FR 9/5000
TRICEL
FR 9/6000
TRICEL
FR 11/6000
TRICEL
FR 11/7000
Numéro national d'agrément
2011-006
2012-003
2011-006-ext1
2011-006-ext2
2011-006-ext3
2011-006-ext4
Capacité (Equivalents-Habitants)
6
9
11
Cuve
Longueur (cm)
210
260
310
360
360
460
Largeur (cm)
164
164
164
164
164
164
Hauteur hors tout avec le coffret de protection (cm)
224
224
224
224
227
227
Volume utile total (m³)
3,0
4,0
4,7
5,5
5,5
7,2
Hauteur entrée (cm)
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
Hauteur sortie (cm)
130
130
130
130
130
130
Décanteur
Volume utile (m³)
1,4
2,4
2,4
3,2
2,5
4,1
Réacteur
Volume utile (m³)
0,9
0,9
1,4
1,4
1,7
1,7
Clarificateur
Volume utile (m³)
0,7
0,7
0,9
0,9
1,4
1,4
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
110
110
110
110
110
110
Surpresseur
Nombre
1
1
1
1
1
1
Modèle
SECOH EL-S-60
ou
NITTO LA-60B
SECOH EL-S-60
ou
NITTO LA-60B
SECOH EL-S-80-15
ou
NITTO LA-80B
SECOH EL-S-80-15
ou
NITTO LA-80B
SECOH EL-S-120
ou
NITTO LA-120A
SECOH EL-S-120
ou
NITTO LA-120A
Puissance (W)
44 déclaré
(SECOH)
46 mesuré (NITTO)
44 déclaré
(SECOH)
46 mesuré (NITTO)
74 déclaré
(SECOH)
86 déclaré (NITTO)
74 déclaré
(SECOH)
86 déclaré (NITTO)
120 déclaré
(SECOH)
130 déclaré (NITTO)
120 déclaré
(SECOH)
130 déclaré (NITTO)
Débit d'air (l/min)
68 à 150 mbar
68 à 150 mbar
87 à 150 mbar
87 à 150 mbar
138 à 150 mbar
138 à 150 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Pompe par injection d'air
(pour recirculation des boues)
Durée de fonctionnement
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
Lit fixe immergé
Dimensions (m)
2,4 × 0,3 × 0,3
2,4 × 0,3 × 0,3
4,1 × 0,3 × 0,3
4,1 × 0,3 × 0,3
5,1 × 0,3 × 0,3
5,1 × 0,3 × 0,3
Volume (m³)
0,22
0,22
0,37
0,37
0,46
0,46
Aérateurs
Nombre
1
1
1
1
1
1
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
TRICEL
FR 14/8000
TRICEL
FR 14/9000
TRICEL
FR 17/9000
TRICEL
FR 17/10000
TRICEL
FR 20/10000
Numéro national d'agrément
2011-006-ext5
2011-006-ext6
2011-006-ext7
2011-006-ext8
2011-006-ext9
Capacité (Equivalents-Habitants)
14
17
20
Cuve
Longueur (cm)
460
560
560
660
660
Largeur (cm)
164
164
164
164
164
Hauteur hors tout avec le coffret de protection (cm)
227
227
227
227
227
Volume utile total (m³) 
7,2
8,8
8,8
10,4
10,4
Hauteur entrée (cm)
137,5
137,5
137,5
137,5
135
Hauteur sortie (cm)
130
130
130
130
130
Décanteur
Volume utile (m³)
3,3
4,9
4,2
5,8
5,3
Réacteur
Volume utile (m³)
2,2
2,2
2,8
2,8
3,1
Clarificateur
Volume utile (m³) 
1,6
1,6
1,9
1,9
2,1
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
110
110
110
110
160
Surpresseur
Nombre
2
2
1
1
1
Modèle
SECOH EL-S-80-15
ou
NITTO LA-80B
SECOH EL-S-80-15
ou
NITTO LA-80B
SECOH EL-S-200W
ou
NITTO LAM-200
SECOH EL-S-200W
ou
NITTO LAM-200
SECOH EL-S-200W
ou
NITTO LAM-200
Puissance (W)
2 × 74 déclaré
(SECOH)
2 × 86 déclaré
(NITTO)
2 × 74 déclaré
(SECOH)
2 × 86 déclaré
(NITTO)
226 déclaré (SECOH)
215 déclaré (NITTO)
226 déclaré (SECOH)
215 déclaré (NITTO)
226 déclaré (SECOH)
215 déclaré (NITTO)
Débit d'air (l/min)
2 × 87 à 150 mbar
2 × 87 à 150 mbar
240 à 150 mbar
240 à 150 mbar
240 à 150 mbar
Fréquence et durée de fonctionnement
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Continue (soit 24 h/jour)
Pompe par injection d'air
(pour recirculation des boues)
Durée de fonctionnement
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
15 minutes
toutes les 2 heures
(3 h/jour)
Lit fixe immergé
Dimensions (m)
6,8 × 0,3 × 0,3
6,8 × 0,3 × 0,3
8,4 × 0,3 × 0,3
8,4 × 0,3 × 0,3
9,5 × 0,3 × 0,3
Volume (m³)
0,61
0,61
0,75
0,75
0,85
Aérateurs
Nombre
2
2
2
2
2
 La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
 Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, la charge organique pouvant être traitée par ces dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
 Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Tricel FR 6-20 Manuel Technique TMT décembre 2012, 44 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.