ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ NOUVELLE GÉNÉRATION NG6 ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS NOUVELLE GÉNÉRATION, MODÈLES NG4 ET NG4 AVENIR (4 EH), NG6 FAMILY, NG6 AVENIR ET NG6 MAXI (6 EH) ET NG9 (9 EH)
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
microstations à culture libre aérée (boue activée)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
1 cuve à 2 compartiments :
- réacteur biologique
- clarificateur contenant une zone siphoïde
Liste des principaux équipements
- surpresseur
- pompe de relevage pour la recirculation des boues du clarificateur vers le réacteur biologique
- boîtier de commande avec automate de commande et alarme
- aérateur(s) à membrane micro perforée
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile du réacteur biologique (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air sous les couvercles (compartiments aérobies).
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme Nouvelle génération,
modèle NG4
Gamme Nouvelle génération,
modèle NG4 Avenir
Nouvelle génération
NG6
Nouvelle génération
NG6 Family
Nouvelle génération
NG6 Avenir
Gamme Nouvelle génération,
modèle NG6 Maxi
Gamme Nouvelle génération,
modèle NG9
Capacité de traitement
4 EH
6 EH
6 EH
9 EH
Numéro national d'agrément
2014-015-ext01
2014-015-mod01-ext01
2014-015
2014-015-mod01
2014-015-mod02
2014-015-mod03
2014-015-ext02
2014-015-ext03
Cuve
Nombre
1
1
1
1
1
1
Forme
parallélépipédique
Matériau
polyéthylène
Réacteur biologique
Hauteur utile (cm)
166
166
166
166
165
165
Volume utile (m3)
2,10
2,07
2,10
2,07
3,05
3,05
Surface utile (m2)
1,31
1,20
1,31
1,20
1,82
1,82
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
50
50
50
50
50
50
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
8,0
8,0
5,5
5,5
8,0
5,5
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
75 à 200 mbar
75 à 200 mbar
75 à 200 mbar
75 à 200 mbar
120 à 200 mbar
120 à 200 mbar
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
163
163
163
163
162
162
Volume utile (m3)
0,96
0,91
0,96
0,91
1,37
1,37
Surface utile (m2)
0,57
0,51
0,57
0,51
0,96
0,96
Débit déclaré (L/min) de la pompe de relevage pour une hauteur donnée (m)
100 à 4 m
100 à 4 m
100 à 4 m
100 à 4 m
100 à 4 m
100 à 4 m
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus des cuves (cm)
(hauteur au-dessus de l'épaulement)
67
67
67
67
67
67
Mise en œuvre possible en présence de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui
oui
oui