ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " SOLIDO 5 E-35 " (5 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " SOLIDO " MODÈLES 6 E-45 (6 EH) ET 10 E-35/35 (10 EH)
Références administratives
Numéro national d'agrément
2014-017
2014-017-mod01
2014-017-mod01-ext01
2014-017-mod01-ext02
Titulaire de l'agrément
REWATEC GmbH
Bei der neuen Münze 11,
22145 Hamburg, Allemagne
Dénomination commerciale
SOLIDO 5 E-35
Gamme SOLIDO,
modèle 6 E-45
Gamme SOLIDO,
modèle 10 E-35/35
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
6 Equivalents-Habitants
10 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
3 août 2014
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à boue activée (culture libre aérée) fonctionnant selon le procédé SBR (Sequencing Batch Reactor).
Ils sont constitués de deux compartiments :
- un compartiment de prétraitement pour la décantation primaire et le stockage des boues ;
- un compartiment de traitement et de clarification pour le réacteur biologique.
De manière séquentielle, le réacteur biologique est rempli, à l'aide d'une pompe par injection d'air, en eaux prétraitées provenant du compartiment de prétraitement.
Les eaux prétraitées du réacteur biologique sont soumises à des cycles alternés d'aération. Après une période de décantation dans le réacteur biologique, une pompe par injection d'air évacue vers la sortie les eaux traitées situées dans le haut du réacteur. Les boues excédentaires décantées en fond de compartiment sont simultanément recirculées dans le compartiment de prétraitement à l'aide d'une autre pompe par injection d'air.
La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée placés en fond de compartiment.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé dans la partie supérieure amovible de la cuve, piloté par un boîtier de commande disposé à proximité de la cuve.
Les dispositifs sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs est assurée par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur.
Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et d'un témoin lumineux fonctionnant en permanence, et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement des dispositifs de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve(s), couvercle(s) et rehausse(s)
Cuve(s) parallélépipédique(s)
Polyéthylène (PE)
Rehausse(s)
Polyéthylène (PE)
Couvercle(s) de diamètre 648 mm
Polyéthylène (PE)
Tube vertical d'accès au décanteur primaire DN 200 mm (modèles 5 et 6 EH)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube droit DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Dispositif de déversement en trop-plein disposé sur la cloison de compartimentation de la cuve (modèles 5 et 6 EH)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Deux tubes DN 100 mm entre les deux cuves pour le passage des flexibles d'air et le déversement en trop-plein (modèle 10 EH)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle REWATEC, type S30
/
Dispositif de transfert des eaux (par des pompes par injection d'air) et d'aération
Boîtier cylindrique de diamètre 340 mm avec couvercle, logé dans la rehausse de la cuve
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Surpresseur
/
Tuyau d'air flexible DN 13 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyau de ventilation flexible DN 25 mm raccordé au boîtier et tube de ventilation vertical DN 25 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Electrovanne 3 voies pour :
- l'aération ;
- le remplissage du réacteur en eaux prétraitées ;
- l'évacuation des eaux traitées et la recirculation des boues.
/
Tuyaux d'air flexibles DN 13 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tubes de transfert pour le remplissage du réacteur et l'évacuation DN 75 mm
Polypropylène (PP)
Tubes de transfert pour la recirculation des boues DN 40 mm
Polypropylène (PP)
Aérateur(s) [système(s) d'aération à fines bulles au fond du réacteur]
Membranes microperforées
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyau d'air flexible DN 13 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Dispositif de prélèvement
Récipient cylindrique au-dessus du réacteur biologique, par lequel sont évacuées les eaux traitées
Polychlorure de vinyle (PVC)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
SOLIDO 5 E-35
Gamme SOLIDO 
modèle 6 E-45
Gamme SOLIDO 
modèle 10 E-35/35
Numéro national d'agrément
2014-017
2014-017-mod01
2014-017-mod01-ext01
2014-017-mod01-ext02
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
6 EH
10 EH
Cuve(s)
Nombre
1
1
2
Longueur (cm)
240
307
2 × 240
Largeur (cm)
124
122
124
Hauteur hors tout (cm)
166
166
166
Volume utile total (m3)
3,46
4,19
2 × 3,46
Hauteur entrée (cm)
139
140
139
Hauteur sortie (cm)
139
140
139
Décanteur primaire
Volume utile (m3)
1,83
2,13
3,46
Réacteur
Volume utile (m3)
1,63
2,06
3,46
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
100
Surpresseur
Modèle
Nitto (Medo)
LA-45B
Hiblow XP-60
Hiblow XP-80
ou
Bibus (Secoh)
EL-S-80-15
Hiblow HP-120
ou
Bibus (Secoh)
EL-S-120
Puissance déclarée (W)
47 à 110 mbar
39 à 147 mbar
58 à 147 mbar (Hiblow)
74 à 200 mbar (Bibus)
115 à 177 mbar (Hiblow)
120 à 200 mbar (Bibus)
Débit d'air déclaré (l/min)
45 à 110 mbar
60 à 147 mbar
80 à 147 mbar (Hiblow)
73 à 200 mbar (Bibus)
120 à 177 mbar (Hiblow)
123 à 200 mbar (Bibus)
Transfert des effluents
Remplissage du réacteur (min/cycle)
(2 cycles alternés)
1er cycle : 11,7
2e cycle : 7,6
1er cycle : 11,7
2e cycle : 7,6
1er cycle : 10,8
2e cycle : 7
1er cycle : 10,5
2e cycle : 10,5
Aération (min/cycle)
(2 cycles alternés)
1er cycle : 14 minutes toutes les 20 minutes pendant 274 minutes
2e cycle : 9,5 minutes toutes les 20 minutes pendant 281 minutes
1er cycle : 14 minutes toutes les 20 minutes pendant 272 minutes
2e cycle : 9,5 minutes toutes les 20 minutes pendant 280 minutes
1er cycle : 14 minutes toutes les 20 minutes pendant 279 minutes
2e cycle : 9,5 minutes toutes les 20 minutes pendant 285 minutes
1er cycle : 14 minutes toutes les 20 minutes pendant 274 minutes
2e cycle : 9,5 minutes toutes les 20 minutes pendant 278 minutes
Période de repos pour la décantation des boues activées (min/cycle)
(2 cycles alternés)
1er cycle : 60
2e cycle : 60
1er cycle : 60
2e cycle : 60
1er cycle : 60
2e cycle : 60
1er cycle : 60
2e cycle : 60
Evacuation des eaux traitées et recirculation des boues excédentaires (min/cycle)
(2 cycles alternés)
1er cycle : 14,6
2e cycle : 11,7
1er cycle : 16
2e cycle : 13
1er cycle : 10
2e cycle : 8,4
1er cycle : 15
2e cycle : 12,2
Durée totale de chaque cycle
360 minutes (soit 6 heures)
360 minutes (soit 6 heures)
360 minutes (soit 6 heures)
360 minutes (soit 6 heures)
Nombre de cycles (cycles/jour)
4
4
4
4
Aérateur(s)
Modèle
Jäger JetFlex
HD 340
Jäger JetFlex
TD 63
Jäger JetFlex TD 63
Jäger JetFlex TD 63
Nombre
1
1
1
2
Longueur (mm)
/
560
560
560
Diamètre (mm)
346
63
63
63
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du compartiment de prétraitement.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, et des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guides d'utilisation
Les guides d'utilisation :
- Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages ;
- Documentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO®, 30 juillet 2014, 54 pages,
sont disponibles auprès du titulaire de l'agrément et précisent notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seuls les guides d'utilisation référencés ci-dessus valent agrément. Ils sont disponibles sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.