Pour la mise en œuvre des exigences des articles 19 et 23 du règlement UE n° 2016/1447, un système à haute tension en courant continu doit être capable d'injecter rapidement du courant de défaut réactif à un point de raccordement du réseau de transport en cas de défaut symétrique ou dissymétrique. La station de conversion doit être capable d'injecter une contribution additionnelle de courant réactif au point de raccordement pendant la période des défauts ou écroulement de tension.
Lors d'une variation de tension directe, l'injection de courant direct doit respecter les caractéristiques suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Les paramètres ont les correspondances suivantes :
U1 (pu) : composante directe de la tension efficace phase-phase au point de raccordement
ΔIq1 (pu) : courant réactif additionnel direct (ΔIq1) qui doit être fourni par la station de conversion en cas de défaut, en complément du courant réactif injecté via le réglage primaire de tension U+λQ
DB1- et DB1+ : paramètres de la bande-morte
ΔIq1+ et ΔIq1- : valeurs maximum capacitive et inductive de ΔIq1
∆U1+ et ∆U1- : variations de tension pour lesquelles ΔIq1 atteint ΔIq1+ et ΔIq1-
Ces paramètres sont ajustables par pas de 0,01 pu suivant une demande du gestionnaire du réseau de transport.
Lors d'une variation de tension inverse, l'injection de courant inverse doit respecter les caractéristiques suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Les paramètres ont les correspondances suivantes :
U2 (pu) : composante inverse de la tension efficace phase-phase au point de raccordement
Iq2 (pu) : courant réactif inductif inverse fourni par la station en cas de présence de tension inverse au point de raccordement
DB2 : bande-morte
Iq2- : valeur maximum inductive de Iq2
∆U2+ : variation de tension pour laquelle Iq2 atteint Iq2-
La valeur totale du courant réactif, prenant en compte les composantes directe et inverse du courant réactif additionnel, ne doit pas être limitée à une valeur inférieure au courant maximal de la liaison, mesuré côté convertisseur du transformateur, avant l'occurrence du défaut.
La dynamique de cette injection doit être caractérisée par :
- temps de montée à 90 % de la totalité de l'injection de courant attendue en 30 ms ; et
- temps d'établissement à +/- 5 % de la totalité de l'injection de courant attendue en 60 ms.
Ces temps n'incluent ni les temps de mesure ni les temps de calcul dont l'ensemble doit être inférieur à 10 ms.
Quand la station de conversion à haute tension en courant continu fournit une injection rapide de courant réactif additionnelle :
- la priorité est donnée au courant réactif ;
- la puissance active de la liaison peut être réduite pour respecter la contrainte de courant maximal de la liaison ;
- Les limites de puissances réactives énoncées précédemment ne sont pas applicables.
Cette injection rapide de courant de défaut est additionnelle au courant réactif associé au réglage de la puissance réactive, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement UE n° 2016/1447.
Le gabarit de surtension pour les défauts symétriques et dissymétriques est le suivant :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
En cas de blocage entre 1.35 pu et 1.45 pu, la station de conversion devra se débloquer en moins de 20 ms quand tension de réseau est rétablie à une valeur inférieure à 1.35 pu.
Après déblocage, l'injection de courant réactif supplémentaire devra fonctionner avec un retard maximal de 50 millisecondes.
Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 26 du règlement UE n° 2016/1447, pour tout défaut qui ne provoque pas de déconnexion du système à haute tension en courant continu, la station de conversion doit rétablir 90 % du niveau de puissance avant l'apparition du défaut en moins de 150 millisecondes et se stabiliser à ± 5 % de cette valeur en moins de 200 millisecondes à partir du moment où la tension du réseau est revenue à un niveau permettant cet échange de puissance, comme indiqué sur la figure ci-après.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page