A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS
" MICROSTATIONS AQUAMERIS " MODÈLES 5 EH ET 10 EH
Références administratives
NUMÉRO NATIONAL
d'agrément
2012-030
Titulaire de l'agrément
SEBICO, 8 bis, place Charles-de-Gaulle, BP 87, 95210 Saint-Gratien
Dénomination commerciale
Gamme MICROSTATION AQUAMERIS
Capacité de traitement
5 et 10 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
15 juin 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement reposent sur le principe de la culture fixée et immergée avec une oxygénation forcée.
Ils sont composés d'une fosse toutes eaux permettant le prétraitement des eaux usées, suivie d'une cuve de traitement.
Cette cuve se présente sous la forme d'un seul et même bloc, de forme cylindrique, comprenant :
― une chambre technique étanche (un compresseur, une pompe de recirculation des boues et un boîtier de commande) ;
― deux chambres dont chacune contient :
― un réacteur biologique ;
― une clarification.
Le passage des eaux usées de la fosse toutes eaux vers la partie aval s'effectue ensuite de façon gravitaire.
L'aération des réacteurs biologiques est assurée par des diffuseurs à air à membrane sous forme de tubes.
Une pompe de recirculation des boues permet de faire recirculer les boues issues de chaque clarification vers la fosse toutes eaux.
Un compresseur, fonctionnant en continu, assure l'alimentation en air des diffuseurs d'air.
Un boîtier de commande situé dans la chambre technique assure le fonctionnement du compresseur et de la pompe de recirculation des boues.
Un tableau électrique et un boîtier d'alarme (signal lumineux et sonore) permettent de détecter tout dysfonctionnement de l'installation.
Synthèse des matériaux des dispositifs
ÉLÉMENT DU DISPOSITIF
MATÉRIEL/MATÉRIAU CONSTITUTIF
Fosse septique toutes eaux
Modèle : FAN de la société SEBICO, munie d'un préfiltre à cassette
Matériau : polyéthylène
Cuve de traitement
Modèle : Aquaméris de la société SEBICO
Matériau : polyéthylène
Cloisons entre réacteur et clarification : parois en PEHD 
Compresseur
Marque : BIBUS
Modèle : SECOH EL-80-17
Localisation : chambre technique
Pompe de recirculation des boues
Marque : KSB
Modèle : Multi Eco 33E
Localisation : chambre technique
Diffuseur d'air
Marque : BIBUS
Modèle : 63/2050 D Tube Lg 50 cm
Type : diffuseur fines bulles sous forme de tube
Matériau (membrane) : éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM)
Automate/armoire électrique
Type programmateur : Legrand de la société LEXIC
Matériau : Plastique composite
Média filtrant
Modèle : blocs 5 Tresses, fabriqués par la société SEBICO
Surface d'échange : 105 à 110 m²/m³
Dimensions du bloc (L*l*H) :
0,35 m * 0,25 m * 1,12 m
Densité : 25 ± 1 kg/m³
Matériau : polyéthylène
Boîte de collecte et de prélèvement + rehausse RHE4P (facultatif)
Modèle : SP310S de la société SEBICO
Matériau : polyéthylène
Synthèse des matériaux, des dimensions et des caractéristiques du dispositif
MODÈLE
MICROSTATION AQUAMÉRIS 5 EH
MICROSTATION AQUAMÉRIS 10 EH
N° national d'agrément
2012-030
Capacité (EH)
5
10
Fosse septique toutes eaux
Modèle : FAN 30 FI
Modèle : FAN 60 FI
Volume utile : 3 m³
Volume utile : 6 m³
Longueur : 2,55 m
Longueur : 3,30 m
Largeur : 1,23 m
Largeur : 1,75 m
Hauteur : 1,47 m
Hauteur : 1,76 m
Longueur utile : 2,54 m
Longueur utile : 3,29 m
Largeur utile : 1,22 m
Largeur utile : 1,74 m
Hauteur utile (fil d'eau de sortie) : 1,27 m
Hauteur utile (fil d'eau de sortie) : 1,45 m
Diamètre E/S : DN100
Diamètre E/S : DN160
Cuve de traitement
Modèle : Aquaméris 5 EH Réf : A5 EH
Modèle : Aquaméris 10 EH Réf : A10 EH
Nombre de cuve : 1
Nombre de cuve : 2 cuves jumelées ouvertes
Volume total (pi*R²*H) : 2,19 m³
Volume total (L*l*H) : 2,98 m³
Volume utile : 1,42 m³
Volume utile : 3,23 m³
Diamètre hors tout : 1,20 m
Diamètre hors tout : 2 × 1,20 m
Hauteur totale (avec couvercle) : 1,94 m
Hauteur totale (avec couvercle) : 1,94 m
Hauteur utile (fil d'eau de sortie) : 1,41 m
Hauteur utile (fil d'eau de sortie) : 1,41 m
Chambre technique
Nombre de chambre : 1
Chambre technique
Nombre de chambre : 2
Hauteur : 0,31 m
Hauteur : 0,31 m
Hauteur utile : 0,30 m
Hauteur utile : 0,30 m
Surface utile : 0,33 m²
Surface utile : 0,33 m²
Volume utile : 0,1 m³
Volume utile : 0,1 m³
Chambres biologiques aérées
Nombre de chambre : 2
Hauteur (par chambre) : 1,64 m
Chambres biologiques aérées
Nombre de chambre : 2
Hauteur (par chambre) : 1,64 m
Hauteur utile (par chambre) : 1,41 m
Hauteur utile (par chambre) : 1,41 m
Surface utile (par chambre) : 0,27 m²
Surface utile (par chambre) : 0,64 m²
Volume utile (par chambre) : 0,39 m³
Volume utile (par chambre) : 0,880 m³
Chambres de clarification
Nombre de chambre : 2
Hauteur (par chambre) : 1,65 m
Chambres de clarification
Nombre de chambre : 2
Hauteur (par chambre) : 1,65 m
Hauteur utile (par chambre) : 1,41 m
Hauteur utile (par chambre) : 1,41 m
Surface utile (par chambre) : 0,25 m²
Surface utile (par chambre) : 0,56 m²
Volume utile (par chambre) : 0,32 m³
Volume utile (par chambre) : 0,73 m³
Compresseur
Nombre : 1
Nombre : 2
Puissance déclarée : 71 W (à 200 mBar)
Débit : 77 L/min pour une pression de 200 mbar
Pompe de recirculation des boues
Nombre : 1
Nombre : 2
Puissance déclarée : 550 W
Tension : 220-240 V
Débit : 1 L/s
Diffuseur d'air
Nombre : 2 (1 par chambre biologique)
Nombre : 4 (2 par chambre biologique)
Automate/armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement du compresseur (programmation) : 24 h/24
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues : 8 cycles de 1 à 2 min/jour en heures creuses, soit 14 min/jour
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues : 2 × 4 cycles de 1 à 2 min en heures creuses, soit 17 min/jour
Média filtrant
Surfaces : 44 m² (22 m² par chambre biologique)
Surfaces : 88 m² (44 m² par chambre biologique)
Nombre de blocs : 4 (2 par chambre biologique)
Nombre de blocs : 8 (4 par chambre biologique)
Volume de média total : 0,4 m³
Volume de média total : 0,8 m³
Boîte de collecte et de prélèvement + Rehausse RHE4P (facultatif)
Nombre : 1
Différence fil d'eau Entrée-Sortie : 15 cm
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile de la fosse toutes eaux.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ces dispositifs ne peuvent être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" Guide d'utilisation ― Microstations AQUAMÉRIS ― Modèles 5 et 10 EH ", version mai 2012, 40 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.