5.2. Plancher bas lourd
 Face supérieure de plancher intermédiaire avec un revêtement non isolant :
 ― béton plein de plus de 15 cm sans isolant ;
 ― chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur entrevous lourds (béton, terre cuite), sur béton cellulaire armé ou sur dalles alvéolées en béton.
 Plancher bas non isolé ou avec un isolant thermique en sous-face et un revêtement non isolant :
 ― béton plein de plus de 10 cm d'épaisseur ;
 ― chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur entrevous lourds (béton, terre cuite), béton cellulaire armé ou dalles alvéolées en béton ;
 ― dalle de béton de 5 cm ou plus sur entrevous en matériau isolant ;
 ― autres planchers dans un matériau lourd (pierre, brique ancienne, terre...) et sans revêtement isolant.
5.3. Paroi verticale lourde
 Une paroi verticale est dite lourde si elle remplit l'une des conditions suivantes :
 ― lorsque les murs de façade, de pignon et de refend mitoyen sont non isolés ou isolés par l'extérieur avec en matériau constitutif de :
  ― béton plein (banche, bloc, préfabriqué) de 7 cm ou plus ;
  ― bloc agglo béton 11 cm ou plus ;
  ― bloc perforé en béton (ou autres matériaux lourds) 10 cm ou plus ;
  ― bloc creux béton 11 cm ou plus ;
  ― brique pleine ou perforée 10,5 cm ou plus ;
  ― tout matériau ancien lourd (pierre, brique ancienne, terre, pisé...) ;
 ― murs extérieurs à isolation répartie de 30 cm minimum, avec un cloisonnement réalisé en bloc de béton, en brique plâtrière enduite ou en carreau de plâtre de 5 cm minimum ou en béton cellulaire de 7 cm minimum ;
 ― environ les trois quarts (en surface) des doublages intérieurs des murs extérieurs et des murs de cloisonnements (parois intérieures) font 5 cm minimum et sont réalisés en bloc de béton, brique enduite ou carreau de plâtre ;
 ― lorsque la taille moyenne des locaux est inférieure à 30 m² :
  ― environ les trois quarts des murs de cloisonnement intérieur lourds sont réalisés en :
  ― ― béton plein de 7 cm minimum ;
  ― ― bloc de béton creux ou perforé (ou autres matériaux lourds) de 10 cm minimum ;
  ― ― brique pleine ou perforée de 10,5 cm minimum ;
  ― ― autre brique de 15 cm minimum avec un enduit plâtre sur chaque face.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 En présence de plusieurs types de murs, de planchers hauts ou de planchers bas, l'inertie de la paroi à considérer dans le tableau ci-dessus est donnée par le type de surface majoritaire.
6. Calcul du facteur d'intermittence INT
 Le facteur d'intermittence traduit les baisses temporaires de température réalisées pour différentes raisons (absence, ralenti de nuit) et, éventuellement, de façon inégale dans les pièces.
 Il est égal au rapport entre les besoins réels, compte tenu d'un comportement moyen des occupants, et les besoins théoriques.
 Données d'entrée :
 Type de bâtiment.
 Type de chauffage (divisé, central).
 Type de régulation (par pièce ou non).
 Equipement d'intermittence (absent, central sans minimum de température...).
 Type d'émetteur (air soufflé, convecteurs...).
 Hauteur moyenne sous plafond : hsp (m).
 Présence d'un comptage.
INT =  1 + 0,1 × (G―1) 
I0
INT = 
1 + 0,1 × (G ― 1)
G =  hsp × Sh 
GV
G = 
hsp × Sh
 hsp est la hauteur moyenne sous plafond. En présence de plusieurs surfaces habitables avec des hauteurs sous plafond différentes, une pondération peut être faite par les surfaces habitables affectées à chaque hauteur sous plafond.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Dans la prise en compte de l'intermittence, en maison individuelle comme en appartement en immeuble collectif, c'est le système principal couvrant la plus importante surface habitable qui est considéré.
 Une maison individuelle branchée sur un réseau collectif de fourniture d'énergie pour le chauffage sera traitée comme une maison individuelle avec un chauffage individuel central.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Dans le cas d'un immeuble collectif avec chauffage individuel, on associe à chaque type d'installation une intermittence.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Seule l'intermittence de l'appoint est prise en compte sur les installations base + appoint.
 Une régulation zonale peut être considérée comme une régulation pièce par pièce.
 L'équipement d'intermittence peut être :
 En chauffage individuel :
 ― absent : pas d'équipement permettant de programmer des réduits de température ;
 ― central sans minimum de température : équipement permettant une programmation seulement de la fonction marche/arrêt et donc ne garantissant pas un minimum de température ;
 ― central avec un minimum de température : équipement pouvant assurer :
  ― centralement un ralenti ou un abaissement de température fixe, non modifiable par l'occupant, ainsi que la fonction hors gel ;
  ― centralement un ralenti ou un abaissement de température au choix de l'occupant ;
 ― pièce par pièce avec minimum de température : équipement permettant d'obtenir par pièce un ralenti ou un abaissement de température fixe, non modifiable par l'occupant.
 En chauffage collectif :
 ― absent : pas de réduit de nuit ;
 ― central collectif : possibilité de ralenti de nuit.
 Un système de chauffage divisé est un système pour lequel la génération et l'émission sont confondues. C'est le cas des convecteurs électriques, planchers chauffants électriques, etc.
 Un système de chauffage central comporte un générateur central, individuel ou collectif, et une distribution par fluide chauffant : air ou eau.
7. Calcul de la consommation de chauffage (Cch)
 Données d'entrée :
 Rendements de génération, d'émission, de distribution et de régulation : Rg, Re, Rd, Rr (sans dimension).
 Coefficient de performance des pompes à chaleur (PAC) : COP (sans dimension).
 Type d'installation de chauffage : avec ou sans solaire ; base + appoint...
 Puissance nominale de tous les générateurs : Pn (W).
 Zone climatique.
 Type d'installation d'ECS.
 Type de production d'ECS (instantanée, accumulation).
 Type de générateur d'ECS (chauffe-bain, chaudière mixte...).
 Inertie du bâtiment.
 Facteur de couverture solaire pour le chauffage Fch.
Bch =  BV × DHcor  ― Pr × Rrp
BV × DHcor
Bch = 
 ― Pr × Rrp
1 000
 Bch : besoin de chauffage (kWh PCI).
 DHcor : degrés heures corrigés de chauffage (°Ch).
 Pr : pertes récupérables des systèmes (kWh), avec Pr = Pr1+ Pr2 = Sh*(Prs1 + Prs2).
 Rrp : rendement de récupération des pertes.
 Prs1 : pertes récupérées des auxiliaires des systèmes de chauffage à eau chaude individuelle par mètre carré de surface habitable quand le générateur est en volume habitable.
 Prs2 : pertes récupérées du système d'eau chaude par mètre carré de surface habitable.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Les pertes sont d'autant plus difficilement récupérées que les autres apports sont élevés.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Cch = Bch × Ich × INT
 Avec :
 Cch : consommation de chauffage (kWh PCI).
 Ich : inverse du rendement de l'installation.
 INT : facteur d'intermittence.
Ich =  Rg × Re × Rd × Rr 
1
Ich = 
Rg × Re × Rd × Rr
 Rg ; Re ; Rd et Rr sont respectivement le rendement conventionnel du générateur ou le coefficient de performance des pompes à chaleur (COP), le rendement d'émission, le rendement de distribution et le rendement de régulation.
 Dans la suite Bch' = Bch × INT
7.1. Installation de chauffage
 Cch = Bch' × Ich
7.2. Installation de chauffage avec chauffage solaire
 Cette installation est valable seulement pour les maisons individuelles. Une partie du chauffage est apportée par une installation solaire avec des panneaux solaires thermiques.
Cch = Bch' × (1 ― Fch) × Ich  Prodchauff_sol = Bch' × Fch × Ich
 Fch : facteur de couverture solaire pour le chauffage (voir annexes).
 Cch : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage (kWh PCI).
 Prodchauff_sol : production de chauffage solaire (kWh PCI).
7.3. Installation de chauffage avec insert
ou poêle bois en appoint
 Configuration correspondant à un insert ou à un poêle en appoint dans le logement en plus d'un système principal chauffant tout le logement. Cela signifie que le chauffage principal peut assurer 100 % du besoin mais qu'il y a un poêle ou un insert à la place du système principal qui est de temps en temps utilisé dans l'habitation (en mi-saison par exemple).
Cch1 = 0,75 × Bch' × Ich1  Cch2 = 0,25 × Bch' × Ich2
 Cch1 : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle (kWh PCI).
7.4. Installation de chauffage par insert, poêle bois
(ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la salle de bains
 Dans cette configuration, valable que pour les maisons individuelles, tout le bâtiment est chauffé par un poêle bois. Seule la salle de bains est chauffée par un système électrique.
Cch1 = 0,9 × Bch' × Ich1  Cch2 = 0,1 × Bch' × Ich2
 Cch1 : consommation de chauffage liée au poêle bois (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée au chauffage électrique de la salle de bains (kWh PCI).
7.5. Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois et un chauffage électrique dans la salle de bains (différent du chauffage principal)
 Configuration, valable que pour les maisons individuelles, correspond à un insert ou à un poêle en appoint dans le logement en plus d'un système principal qui chauffe presque tout le logement. La salle de bains est chauffée uniquement par un équipement électrique.
Cch1 = 0,75 × 0,9 × Bch' × Ich1
Cch2 = 0,25 × 0,9 × Bch' × Ich2
Cch3 = 0,1 × Bch' × Ich3
 Cch1 : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle bois (kWh PCI).
 Cch3 : consommation de chauffage liée au chauffage électrique de la salle de bains (kWh PCI).
7.6. Installation de chauffage avec chaudière gaz
ou fioul en relève d'une chaudière bois
 Cette installation correspond à une chaudière bois assurant principalement le chauffage sauf par temps doux ou en mi-saison où la chaudière gaz ou fioul prend le relais à la chaudière bois.
Cch1 = 0,75 × Bch' × Ich1  Cch2 = 0,25 × Bch' × Ich2
 Cch1 : consommation de chauffage liée à la chaudière bois (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à la chaudière gaz ou fioul (kWh PCI).
7.7. Installation de chauffage avec chauffage solaire
et insert ou poêle bois en appoint
 Cette configuration, valable seulement pour les maisons individuelles, correspond à un insert ou à un poêle en appoint dans le logement en plus d'un système général composé d'un équipement principal accompagné par du chauffage solaire chauffant presque tout le logement.
Cch1 = 0,75 × Bch' × (1 ― Fch) × Ich1
Cch2 = 0,1 × Bch' × (1 ― Fch) × Ich2
Prodchauff_sol = Bch' × Fch × (0,75 × Ich1 + 0,25 × Ich2)
 Cch1 : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle bois (kWh PCI).
 Prodchauff_sol : production de chauffage solaire (kWh PCI).
7.8. Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC
 Cette installation correspond à une PAC assurant principalement le chauffage sauf par temps de grand froid où la PAC s'arrête pour laisser le relais à la chaudière.
Cch1 = 0,8 × Bch' × Ich1  Cch2 = 0,2 × Bch' × Ich2
 Cch1 : consommation de chauffage liée à la PAC (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à la chaudière (kWh PCI).
7.9. Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC
avec insert ou poêle bois en appoint
 Cette installation correspond à une PAC assurant principalement le chauffage sauf par temps de grand froid où la PAC s'arrête pour laisser le relais à la chaudière. Dans le bâtiment, il y a un poêle bois ou un insert qui est utilisé de temps en temps en remplacement du système principal.
Cch1 = 0,8 × 0,75 × Bch' × Ich1
Cch2 = 0,2 × 0,75 × Bch' × Ich2
Cch3 = 0,25 × Bch' × Ich3
 Cch1 : consommation de chauffage liée à la PAC (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à la chaudière (kWh PCI).
 Cch3 : consommation de chauffage lié à l'insert ou au poêle en appoint (kWh PCI).
7.10. Installation de chauffage collectif avec base + appoint
7.10.1. Cas général
 La base fonctionne seule tant que la température extérieure est supérieure à une température de dimensionnement T. A cette température T, le besoin instantané du bâtiment est égal à la puissance utile du générateur en base.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pe : puissance émise utile par le générateur en base (kW).
 Pe = Pn × Rd × Rr × Re.
 Pn : puissance nominale du générateur en base (kW).
 Rd, Rr et Re sont respectivement les rendements de distribution, de régulation et d'émission de l'installation de chauffage de base.
 DH14 : degrés heures de base 14 (°C).
 Le besoin de chauffage assuré par la base est :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

DHT = N × (Tmoy) ― Tmin) × X5 × (14 ― 28 × X + 20 × X² ― 5 × X³)
 Avec :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 N : degrés heure affectés au département.
 Tmin : température extérieure de base pour chaque département.
 Tmoy est donnée par zone climatique :
 Zone H1 : Tmoy = 6,58 °C ; DH14 = 42030
 Zone H2 : Tmoy = 8,08 °C ; DH14 = 33300
 Zone H3 : Tmoy = 9,65 °C ; DH14 = 22200
Cch1 = Bchbase × Ich1  Cch2 = (Bch' ― Bchbase) × Ich2
 Cch1 : consommation de chauffage liée à la base (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée à l'appoint (kWh PCI).
7.10.2. Convecteurs bi-jonction
 La base et l'appoint sont assurés par un même convecteur disposant d'un circuit collectif alimentant la base et un circuit individuel pour l'appoint.
Cch1 = 0,6 × Bch × Ich  Cch2 = 0,4 × Bch' × Ich
 Cch1 : consommation de chauffage liée au circuit collectif assurant la base (kWh PCI).
 Cch2 : consommation de chauffage liée au circuit individuel assurant l'appoint (kWh PCI).
7.11. Chauffage avec plusieurs installations différentes et indépendantes et/ou plusieurs installations différentes et indépendantes couplées
 Deux installations de chauffage doivent être distinguées à chaque fois que le rendement change. Par exemple, dans le cas d'une même chaudière chauffant un rez-de-chaussée avec un plancher chauffant et un étage avec des radiateurs, il faut considérer deux installations car les rendements des émetteurs sont différents et entraînent une variation du rendement global de l'installation.
 Surface chauffée par l'installation 1 : Sh1 (m²).
 Surface chauffée par l'installation 2 : Sh2 (m²).
 Surface chauffée par l'installation 3 : Sh3 (m²).
  Surface chauffée par l'installation 4 : Sh4 (m²).
 Surface chauffée par l'installation 5 : Sh5 (m²).
  Surface chauffée par l'installation 6 : Sh6 (m²).
 Surface chauffée par l'installation i : Shi (m²) (plus de 6 installations peuvent être renseignées).
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pour une partie i du bâtiment, sa consommation de chauffage sera traitée de façon indépendante en considérant pour son besoin de départ :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Dans ce cas, toutes les installations précédentes peuvent être traitées. C'est-à-dire que si l'installation indépendante i des autres est une :
 Installation de chauffage sans chauffage solaire :
Cchi = Bchi' × Ichi
 Installation de chauffage avec chauffage solaire :
Cchi = Bchi' × (1 ― Fch) × Ichi  Prodchauff_soli = Bchi' × Fch × Ichi
 Fch : facteur de couverture solaire pour le chauffage (voir annexes).
 Cchi : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage de l'installation i (kWh PCI).
 Prodchauff_soli : production de chauffage liée à l'installation solaire i (kWh PCI).
 Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appoint :
 Configuration correspondant à un insert ou poêle en appoint dans le logement en plus d'un système principal chauffant tout le logement.
Cchi1 = 0,75 × Bchi' × Ichi1  Cchi2 = 0,25 × Bchi' × Ichi2
 Cchi1 : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la salle de bains :
Cchi1 = 0,9 × Bchi' × Ichi1  Cchi2 = 0,1 × Bchi' × Ichi2
 Cchi1 : consommation de chauffage liée au poêle bois de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée au chauffage électrique de la salle de bains de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois (ou biomasse) et un chauffage électrique dans la salle de bains (différent du chauffage principal) :
Cchi1 = 0,75 × 0,9 × Bchi' × Ichi1
Cchi2 = 0,25 × 0,9 × Bchi' × Ichi2
Cchi3 = 0,1 × Bchi' × Ichi3
 Cchi1 : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi3 : consommation de chauffage liée au chauffage électrique de la salle de bains de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage avec chaudière gaz ou fioul en relève d'une chaudière bois :
Cchi1 = 0,75 × Bchi' × Ichi1
Cchi2 = 0,25 × Bchi' × Ichi2
 Cchi1 : consommation de chauffage liée à la chaudière bois de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à la chaudière gaz ou fioul de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage avec chauffage solaire et insert ou poêle bois en appoint :
Cchi1 = 0,75 × Bchi' × (1 ― Fch) × Ichi1
Cchi2 = 0,25 × Bchi' × (1 ― Fch) × Ichi2
Prodchauff_soli = Bchi' × Fch × (0,75 × Ichi1 + 0,25 × Ichi2)
 Cchi1 : consommation de chauffage liée au système principal de chauffage de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle de l'installation i (kWh PCI).
 Prodchauff_soli : production de chauffage liée à l'installation solaire i (kWh PCI).
 Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC :
Cchi1 = 0,8 × Bchi' × Ichi1
Cchi2 = 0,2 × Bchi' × Ichi2
 Cchi1 : consommation de chauffage liée à la PAC de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à la chaudière de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC avec insert ou poêle bois en appoint :
Cchi1 = 0,8 × 0,75 × Bchi' × Ichi1
Cchi2 = 0,1 × 0,75 × Bchi' × Ichi2
Cchi3 = 0,25 × Bchi' × Ichi3
 Cchi1 : consommation de chauffage liée à la PAC de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à la chaudière de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi3 Consommation de chauffage liée à l'insert ou au poêle en appoint de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage collectif avec base + appoint (autre que convecteur bi-jonction) :
Cchi1 = Bchbasei × Ichi1  
Cchi2 = (Bchi' ― Bchbasei) × Ichi2
 Avec conformément au paragraphe 7.10.1 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Cchi1 : consommation de chauffage liée à la base de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à l'appoint de l'installation i (kWh PCI).
 Installation de chauffage collectif avec convecteur bi-jonction :
Cchi1 = 0,6 × Bchi' × Ichi1
Cchi2 = 0,4 × Bchi' × Ichi1
 Cchi1 : consommation de chauffage liée à la base de l'installation i (kWh PCI).
 Cchi2 : consommation de chauffage liée à l'appoint de l'installation i (kWh PCI).
8. Rendement de distribution, d'émission
et de régulation de chauffage
 Données d'entrée :
 Type d'émetteur
 Type de distribution
 Installation collective ou individuelle
 Type d'installation (convecteur, panneaux rayonnants, chaudières...)
 Re, Rd et Rr sont respectivement les rendements d'émission, de distribution et de régulation.
8.1. Rendement d'émission
TYPE D'ÉMETTEUR
Re
Convecteur électrique NFC
0,95
Panneau rayonnant électrique NFC
0,97
Radiateur électrique NFC
0,97
Autres émetteurs à effet joule
0,95
Soufflage d'air chaud
0,95
Plancher chauffant
1
Plafond rayonnant
0,98
Autres équipements
0,95
8.2. Rendement de distribution
TYPE DE DISTRIBUTION
Rd
Non isolé
Isolé
Pas de réseau de distribution
1
1
Réseau aéraulique
0,8
0,85
Réseau collectif eau chaude haute température (≥ 65 °C)
0,85
0,87
Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (< 65 °C)
0,87
0,9
Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (< 65 °C)
0,91
0,95
Réseau individuel eau chaude haute température (≥ 65 °C)
0,88
0,92
8.3. Rendement de régulation
TYPE D'INSTALLATION
Rr
Convecteur électrique NFC
0,99
Panneau rayonnant électrique NFC
0,99
Radiateur électrique NFC
0,99
Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale 
0,98
Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation
0,96
Radiateur électrique à accumulation 
0,95
Autres émetteurs à effet joule
0,96
Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel
0,95
Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumées
0,96
Poêle charbon/bois/fioul/GPL
0,80
Chaudière électrique
0,90
Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique
0,90
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique
0,95
Convecteur bi-jonction
0,90
Plancher ou plafond chauffant à eau en collectif
0,90
Air soufflé
0,96
 Pour tous les cas non listés : Rr = 0,90.
9. Rendement de génération
des générateurs autres qu'à combustion
 Données d'entrée :
 Type de générateur
 Type de régulation des PAC
9.1. Rendement des générateurs à effet joule direct
et des réseaux de chaleur
TYPE DE GÉNÉRATEUR
Rg
Générateur à effet joule direct
1
Chaudières électriques
0,77
Réseau de chaleur
0,97
9.2. COP des PAC installées
TYPE DE GÉNÉRATEUR
COP
PAC air/air installée
2,2
PAC air/eau installée
2,6
PAC eau/eau installée
3,2
PAC géothermique installée
4
9.3. COP des PAC neuves recommandées
COP = COPnom × Cregul
 COP : coefficient de performance annuel de la PAC.
 COPnom : coefficient de performance nominal.
 Cregul : coefficient de correction pour la régulation.
 Le COP nominal des PAC recommandées peut être issu des caractéristiques des PAC fournies sur le site http://www.certita.org/. Pour les PAC recommandées, en plus des COP des PAC installées, il est possible d'utiliser des COP de produits réels. Les puissances doivent correspondre à celles des équipements existants.
 Si ce sont des valeurs déclarées par le fabricant (COPdecl), alors COPnom = 0,9 × COPdecl.
PLANCHERS
AUTRES ÉMETTEURS
Cregul
0,95
0,85
10. Rendement de génération des générateurs à combustion
 Données d'entrée :
 Type de générateur
 Type de cascade
 Présence d'une régulation
 Type d'émetteur
 Type d'énergie
 Puissance nominale générateur (W)
 Rendement à pleine charge
 Rendement à charge intermédiaire
 Type de brûleur
TYPE DE GÉNÉRATEUR
Rg
Poêle ou insert bois/charbon installé avant 2001 ou sans label flamme verte
0,66
Poêle ou insert bois/charbon installé à partir de 2001 avec label flamme verte
0,78
Poêle fioul ou GPL
0,72
 Pour les recommandations d'installations neuves, les caractéristiques réelles des chaudières présentées sur le site http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent être saisies.
 Pour les générateurs à combustion, le calcul du rendement conventionnel annuel moyen pour un générateur donné est basé sur la prise en compte de valeurs conventionnelles de profils de charge.
 Attention : les systèmes remplacés dans le cadre des recommandations doivent l'être par des équipements de même puissance si aucune étude de dimensionnement des installations n'est réalisée.
10.1. Profil de charge des générateurs
 Le profil de charge conventionnel donne pour chaque intervalle de taux de charge le coefficient de pondération correspondant.
10.1.1. Profil de charge conventionnel
 Pour les bâtiments d'habitation, un profil de charge long est considéré (correspond au type d'horaire d'occupation longue).
TAUX DE CHANGE
Tchx
DE 0 %
à 10 %
DE 10 %
à 20 %
DE 20 %
à 30 %
DE 30 %
à 40 %
DE 40 %
à 50 %
DE 50 %
à 60 %
DE 60 %
à 70 %
DE 70 %
à 80 %
DE 80 %
à 90 %
DE 90 %
à 100 %
Coefficient de pondération
Coeff_pond x
0,1
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,05
0,025
0,025
0
 Pour les calculs les taux de charge sont pris en milieu de classe (5 % ; 15 % ; 25 % ; ... ; 85 % ; 95 %).
 Le coefficient de pondération Coeffpond x est associé au taux de charge Tchx qui correspond à l'intervalle [Tchx ― 5 % ; Tchx + 5 %[.
10.1.2. Présence de un ou plusieurs générateurs à combustion indépendants
 On considère la présence au maximum de N générateurs à combustion indépendants.
 Les taux de charge doivent être pondérés par un coefficient Cdimref qui permet de prendre en compte les charges partielles.
 Pour un seul générateur à combustion de puissance installée Pngen :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pour N générateurs à combustion :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pngen i : puissance installée du générateur à combustion i (kW).
 GV : déperditions totales du bâtiment (W/K).
 Tbaseext : température extérieure de base (°C).
 Les profils de charge conventionnels sont modifiés pour prendre en compte Cdimref : le coefficient Coeffpond x dim est alors affecté au taux de charge Tchx dim.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Sauf pour le taux de charge Tch95 (correspondant à une charge entre 90 % et 100 %) :
Tch95 dim = Tch95
 En présence d'un ou de N générateurs indépendants :
 ― le taux de charge final de chaque générateur est : Tchx final = Tchx dim ;
 ― le coefficient de pondération final est : Coeffpond x final = Coeffpond x dim.
10.1.3. Cascade de deux générateurs à combustion
 En présence d'une cascade de plus de deux générateurs, il ne faut prendre en compte que les deux premiers générateurs activés dans la cascade. Si l'ordre d'activation n'est pas connu, seuls les deux générateurs les plus performants ou les plus puissants seront conservés. La puissance totale des générateurs non pris en compte sera affectée au deuxième générateur activé par la cascade, au générateur le moins performant ou au générateur le moins puissant.
 Une donnée d'entrée est la puissance relative du générateur i : Prel(geni).
 Pn(geni) : puissance nominale du générateur i (W).
 Dans notre cas avec 2 générateurs :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 On détermine pour chaque point de fonctionnement x et pour chaque générateur i sa contribution CTchx dim(gen1) au taux de charge du système Tchx dim.
10.1.3.1. Cascade avec priorité
 Dans notre cas avec 2 générateurs en cascade, le générateur 1 sera le plus performant ou à défaut le plus puissant. Il sera considéré comme prioritaire si aucune information complémentaire n'est disponible.
 La contribution CTchx dim de chaque générateur au taux de charge Tchx dim est :
CTchx dim(gen1) = min(Prel(gen1);Tchx dim)
CTchx dim(gen2) = min(Prel(gen2);Tchx dim ― CTchx dim(gen1))
 Avec le taux de charge final suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Coeffpond x dim (gen1) = Coeffpond x (gen1)
Coeffpond x dim (gen2) = Coeffpond x (gen2)
 Dans le cas où l'installation générerait aussi l'ECS, celle-ci sera considérée assurée par la chaudière prioritaire.
10.1.3.2. Cascade sans priorité
(même contribution au taux de charge)
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec le taux de charge final suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Coeffpond x dim (gen1) = Coeffpond x (gen1)
Coeffpond x dim (gen2) = Coeffpond x (gen2)
 Dans le cas où l'installation générerait aussi l'ECS, celle-ci sera considérée assurée par les deux chaudières à part égale.
10.1.3.3. Pondération et contribution de chaque générateur
 Pour les chaudières en cascade, le coefficient de pondération final est :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 La part d'énergie fournie par chaque générateur i pour le chauffage est :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

10.2. Pertes au point de fonctionnement
 QPx : pertes au point de fonctionnement x (taux de charge à x %) (kW).
 QPo : pertes à l'arrêt (kW).
 RPn et RPint : respectivement les rendements à pleine charge et à charge intermédiaire.
 Pn : puissance nominale du générateur (kW).
10.2.1. Chaudières basse température et à condensation
 Pour les chaudières basse température et à condensation, le point de fonctionnement w correspond à un fonctionnement à 15 % de charge.
 Entre 0 et 15 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Entre 15 et 30 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Entre 30 et 100 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

QP15 = QP30 
2 
 Pour les chaudières basse température :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pour les chaudières à condensation :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Tfonc100 (°C) est la température de fonctionnement de la chaudière à 100 % de charge. Elle est donnée dans le tableau suivant en fonction du type d'émetteur et des différentes périodes de leur installation :
Température de fonctionnement des chaudières à 100 % de charge
PÉRIODE
Température de distribution/Type d'émetteur
Avant 1981
Entre 1981 et 2000
Après 2000
Basse/plancher basse température
60
35
35
Moyenne/radiateur à chaleur douce
80
70
60
Haute/autres émetteurs
80
70
70
 Tfonc30 (°C) est la température de fonctionnement de la chaudière à 30 % de charge. Elle est donnée dans les tableaux suivants selon le type d'installation :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Si un système de génération alimente des réseaux de distribution de températures différentes, la température de fonctionnement est prise égale à la température maximale.
 Pour les recommandations d'installations neuves, les caractéristiques réelles des chaudières présentées sur le site http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent être saisies.
10.2.2. Chaudières standard ou classiques
 Pour les chaudières standard ou classiques, le point de fonctionnement w correspond à un fonctionnement à 30 % de charge.
 Entre 0 et 30 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Entre 30 et 100 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Tfonc100 (°C) : température de fonctionnement de la chaudière à 100 % de charge. Elle est donnée dans le paragraphe précédent « chaudières basse température et à condensation ».
 Tfonc30 (°C) : température de fonctionnement de la chaudière à 30 % de charge. Elle est donnée selon le type d'installation dans les tableaux suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Si un système de génération alimente des réseaux de distribution de températures différentes, la température de fonctionnement est prise égale à la température maximale.
 Pour les recommandations d'installations neuves, les caractéristiques réelles des chaudières présentées sur le site http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent être saisies.
10.2.3. Générateurs d'air chaud
 Pour les générateurs d'air chaud standard, le point de fonctionnement w correspond à un fonctionnement à 50 % de charge.
 Entre 0 et 50 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Entre 50 et 100 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 L'expression de QP0 est valable pour Pn ≤ 300 kW. On prendra la valeur Pn  =  300 kW si Pn > 300 kW.
  Si les équipements sont anciens (avant 2006) :
RPn = 77 %  RPint = 74 %
  Si les équipements sont neufs (à partir 2006) :
   Pour un générateur standard :
RPn = 84 %  RPint = 77 %
   Pour un générateur à condensation :
RPn = 90 %  RPint = 83 %
 Pour les installations neuves recommandées, les caractéristiques réelles des générateurs à air chaud présentées sur le site http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent être saisies.
10.2.4. Radiateurs à gaz
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

  Pour les radiateurs à gaz anciens (avant 2006) :
Si Pn < 5 kW : RPn = 70 %
Si Pn ≥ 5 kW : RPn = 73 %
  Pour les radiateurs à gaz neufs (à partir de 2006) :
 Si Pn < 5 kW : RPn = 80 + logPn
 Si Pn ≥ 5 kW : RPn = 82 + logPn
10.2.5. Chaudières bois
 Les chaudières au charbon sont traitées comme des chaudières bois de classe 1.
 Le point de fonctionnement w des chaudières bois correspond à 50 % de charge.
 Entre 0 et 50 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Entre 50 et 100 % de charge :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

  Pour les chaudières classe 5 :
RPn = 87 + logPn  RPint = 88 + logPn
  Pour les chaudières classe 4 :
RPn = 80 + 2 × logPn  RPint = 81 + 2 × logPn
  Pour les chaudières classe 3 :
RPn = 67 + 6 × logPn  RPint = 68 + 6 × logPn
  Pour les chaudières classe 2 :
RPn = 57 + 6 × logPn  RPint = 58 + 6 × logPn
  Pour les chaudières classe 1 :
RPn = 47 + 6 × logPn  RPint = 48 + 6 × logPn
 Les expressions de RPn et RPint sont valables pour Pn ≤ 70 kW. On prendra la valeur Pn  =  70 kW si Pn > 70 kW.
 Les pertes à l'arrêt QP0 dépendent de l'âge de la chaudière et du type de brûleur :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pour les installations neuves recommandées, les caractéristiques réelles des chaudières bois présentées sur le site http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent être saisies.
10.3. Valeurs par défaut des caractéristiques des chaudières
10.3.1. Chaudières gaz
Chaudières gaz ― valeurs par défaut RPn, RPint et QP0
TYPE
ANCIENNETÉ
PUISSANCE NOMINALE
Pn (kW)
RENDEMENT
(PCI) RPn (%)
RENDEMENT
(PCI) RPint (%)
QP0 EN %
puissance
nominale Pn
PUISSANCE
veilleuse en W
(si veilleuse)
Classique
Avant 1980
Pn
79+2logPn
73+3logPn
4 %
240
1981 ― 1985
Pn
82+2logPn
76+3logPn
2 %
150
1986 ― 1990
Pn
83+2logPn
79+3logPn
1,5 %
150
Standard
1991 ― 2000
Pn
84+2logPn
80+3logPn
1,2 %
120
Après 2000 (*)
Pn
84+2logPn
80+3logPn
1 %
NA
BT
1991 ― 2000
Pn
87,5+1,5logPn
87,5+1,5logPn
1,2 %
120
Après 2000 (*)
Pn
87,5+1,5logPn
87,5+1,5logPn
1 %
NA
Condensation
1981 ― 1985
Pn
91+1logPn
97+1logPn
1 %
150
1986 ― 2000
Pn
91+1logPn
97+1logPn
1 %
120
Après 2000 (*)
Pn
91+1logPn
97+1logPn
1 %
NA

 (*) Les valeurs de la base http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent aussi être utilisées pour les chaudières recommandées.
10.3.2. Chaudières fioul
TYPE
ANCIENNETÉ
PUISSANCE NOMINALE
Pn (kW)
RENDEMENT
(PCI) RPn (%)
RENDEMENT
(PCI) RPint (%)
QP0 EN %
puissance nominale Pn
Classique
Avant 1970
Pn
74+2logPn
63+3logPn
4 %
1970 ― 1975
Pn
77+2logPn
71+3logPn
3 %
1976 ― 1980
Pn
78+2logPn
76+3logPn
2 %
1981 ― 1990
Pn
80+2logPn
78+3logPn
1 %
Standard
Depuis 1991
Pn
84+2logPn
80+3logPn
1 %
BT
Depuis 1991
Pn
87,5+1,5logPn
87,5+1,5logPn
1 %
Condensation
Depuis 1996
Pn
91+1logPn
97+1logPn
1 %
10.3.3. Calcul des puissances Pn des générateurs à combustion individuels
 Dans le cas de maisons individuelles ou d'appartements équipés de chaudières individuelles, la puissance de dimensionnement du chauffage Pch (kW) est :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec :
 GV : déperditions du bâtiment (W/K).
 Tbase : température extérieure de base (°C).
 Rr : rendement de régulation de l'installation.
 Rd : rendement de distribution de l'installation.
 Re : rendement d'émission de l'installation.
 La puissance nécessaire pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) dépend du type de production et donc du volume de stockage :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 La puissance de dimensionnement Pdim (kW) de la chaudière est :
Pdim = max (Pch ; Pecs)
 La puissance nominale Pn (kW) des chaudières est déterminée à partir de Pdim :
CHAUDIÈRES MURALES INSTALLÉES
avant 2005 ou chaudières sur sol
CHAUDIÈRES MURALES INSTALLÉES
à partir de 2006
Pdim (kW)
Pn (kW)
Pn (kW)
≤ 5
5
5 < ≤ 10
10
10 < ≤ 13
13
13 < ≤ 18
18
18
18 < ≤ 24
24
24
24 < ≤ 28
28
28
28 < ≤ 32
32
32
32 < ≤ 40
40
40
40 <
(Partie entière (Pdim/5) + 1) × 5
 Dans le cas d'un logement chauffé avec n radiateurs gaz : Pn = Pch.
Dans le cas d'un logement chauffé avec n radiateurs gaz : Pn = n
10.4. Puissances moyennes fournies et consommées
 On calcule les puissances fournies et consommées (en kW) par un générateur au point de fonctionnement × :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec : Px = Pn × Tchxfinal
 Puissances moyennes fournies et consommées par un générateur :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

10.5. Rendement conventionnel annuel moyen de génération de chauffage
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pveil : puissance de la veilleuse (kW)
 Une chaudière standard avec un condenseur sur ses fumées est traitée comme une chaudière à condensation de même ancienneté.
11. Expression du besoin d'ECS (Becs)
 Données d'entrée :
 cw : température de l'eau froide entrant dans le système de préparation d'eau chaude.
 Sh : surface habitable des maisons et appartements (m²).
 Shmoy : surface habitable moyenne d'un appartement dans un immeuble collectif (m²).
 N : nombre d'appartements dans un immeuble collectif d'habitation.
 Détermination de cw en fonction de la zone climatique :
ZONE CLIMATIQUE
cw
H1
10,5
H2
12
H3
14,5
 Le besoin d'ECS est calculé de façon conventionnelle sur la base d'un profil d'occupation standard du bâtiment.
11.1. Surface habitable ≤ 27 m²
11.1.1. Maison ou appartement
Becs = 0,988 × (40 ― cw) × Sh (kWh)
11.1.2. Immeuble de N appartements
 Becs =  N × 0,988  × (40 ― cw) × Shmoy (kWh)
11.2. Surface habitable > 27 m²
11.2.1. Maison ou appartement
Becs = 0,0558 × (470,9 × ln(Sh) ― 1 075) × (40 ― cw) (kWh)
11.2.2. Immeuble de N appartements
 Becs = N × 0,0558 × (470,9 × ln(Shmoy) ― 1 075) × (40 ― cw) (kWh)
12. Calcul de la consommation d'ECS
 Données d'entrée :
 Rendement de génération : Rg (sans dimension)
 Rendement de distribution : Rd (sans dimension)
 Rendement de stockage : Rs (sans dimension)
 Type d'installation d'ECS : avec ou sans solaire
 Type d'installation
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Cecs : consommation liée au système de production d'ECS (kWh PCI).
 Becs : besoin d'ECS (kWh).
12.1. Un seul système d'ECS avec solaire
Cecs = Becs × (1 ― Fecs) × Iecs    Prodecs―sol = Becs × Fecs × Iecs
 Fecs : facteur de couverture solaire (voir annexe).
 Cecs : consommation liée au système principal de production d'ECS (kWh PCI).
 Prodchauf-sol : production d'ECS solaire (kWh PCI).
12.2. Deux systèmes d'ECS dans une maison ou un appartement
Cecsl = 0,5 × Becs × Iecsl    Cecs2 = 0,5 × Becs × Iecs2
13. Rendement de distribution de l'ECS
 Données d'entrée :
 Type d'installation
 Localisation de la production
 Configuration des logements
 Isolation du réseau collectif
13.1. Installation individuelle
PRODUCTION EN VOLUME HABITABLE
RENDEMENT DE DISTRIBUTION Rd
Pièces alimentées contiguës
Pièces alimentées non contiguës
PRODUCTION
hors volume habitable
Electrique classique
0,9
0,85
0,8
Electrique thermodynamique
0,95
0,9
0,85
Autre type de chauffe-eau
0,92
0,87
0,82
 Les pièces considérées sont les salles de bains et les cuisines. S'il existe plusieurs salles de bains en plus de la cuisine, il faut vérifier leur contiguïté verticale ou horizontale.
13.2. Installation collective
MAJORITÉ DES LOGEMENTS
Rendement de distribution Rd
Pièces alimentées contiguës
Pièces alimentées non contiguës
Réseau collectif non isolé
0,276
0,261
Réseau collectif isolé
0,552
0,522
14. Rendement de stockage de l'ECS
 Données d'entrée :
 Volume des ballons
 Type de ballon
 Le scénario conventionnel considère une semaine de vacances en hiver et deux semaines en été, soit un total de 21 jours d'absence.
 La température de stockage de l'ECS dans les ballons est prise à 60 °C.
14.1. Pertes de stockage des ballons d'accumulation
 La présence d'un ballon de préparation de l'ECS est responsable de pertes de stockage :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Vs : le volume du ballon de stockage (L).
 S'il n'y a pas de stockage Qg,w = 0.
14.2. Pertes des ballons électriques
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

Qg,w = 13,76 × Vs × Cr
 Qg,w : pertes de stockage (kWh).
 Vs : Volume de stockage d'ECS (L).
 Cr : Constante de refroidissement (Wh/L.K.J).
14.3. Rendement de stockage
 En cas de production instantanée (sans accumulation) : Rs = 1.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Pour les ballons électriques recommandés :
Rsballon_recommandé = 1,08 × RSballon_existant
15. Rendement de génération d'ECS
 Données d'entrée :
 Type de production
 Puissance nominale
 Rendements à pleine charge et à charge intermédiaire
 Pertes à l'arrêt
 Volume de stockage
 Isolation de la distribution
 Type de distribution
 Température de distribution
 Type d'alimentation
 Lorsqu'un système de production d'ECS est électrique, son rendement de génération Rg est pris égal à 1.
15.1. Générateurs à combustion
 Le scénario conventionnel pour la production d'ECS suppose une absence de consommation pendant 1 semaine en hiver et pendant 2 semaines en été.
 Il est donc considéré dans la suite de façon conventionnelle :
 ― nombre annuel d'heures de fonctionnement de l'ECS : 1 720 h (5 heures par jour) ;
 ― nombre d'heures de vacances : 504 h ;
 ― les générateurs de production d'ECS ne sont pas maintenus en température.
15.1.1. Production d'ECS seule par chaudière gaz, fioul ou chauffe-eau gaz
 Le rendement conventionnel annuel moyen de génération d'ECS a pour expression :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Becs : énergie annuelle à fournir par le générateur pour l'ECS (kWh).
 Pveil : puissance de la veilleuse (kW).
 QP0 : pertes à l'arrêt du générateur (kW).
 RPn : rendement à pleine charge du générateur.
 Pour un chauffe-eau gaz, les valeurs de Pveil, QP0 et RPn sont données dans le tableau suivant :
Pn ≤ 10 kW
Pn > 10 kW
Ancienneté
Rendement (PCI)
RPn (%)
QP0 en %
de la puissance
nominale Pn
Rendement (PCI)
RPn (%)
QP0 en %
de la puissance
nominale Pn
Puissance veilleuse
en W (si veilleuse)
Avant 1981
70 %
4 %
70 %
4 %
150
1981 ― 1989
75 %
2 %
75 %
2 %
120
1990 ― 2000
81 %
1,2 %
82 %
1,2 %
120
Après 2000 (*)
82 %
1 %
84 %
1 %
100

 (*) Pour les recommandations, les valeurs de la base http://www.rt2012-chauffage.com/ peuvent aussi être utilisées.
 Pour les caractéristiques des autres générateurs, voir le paragraphe sur le rendement des générateurs à combustion.
15.1.2. Production par chaudière gaz, fioul ou bois
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 QP0 : pertes à l'arrêt de la chaudière (kW).
 RPn : rendement à 100 % de charge de la chaudière à récupérer au chapitre 10 « Rendement de génération des générateurs à combustion ».
 Becs : besoin de chauffage (kWh).
15.1.3. Accumulateur gaz
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec : Qg,w = 11 × Vs²/³ + 0,015 × Pn (kWh)
 Les caractéristiques par défaut peuvent être retrouvées dans les tableaux suivants :
ANCIENNETÉ
TYPE DE CHAUDIÈRE
Qp0 EN % DE Pn
Avant 1990
2 %
1990-2000
Classique
1,2 %
Après 2000
1 %
1996-2000
1 %
Après 2000
Condensation
1 %
ANCIENNETÉ
TYPE
RPn (RENDEMENT PCI
à 100 % de charge
Pveil
(puissance de la veilleuse) W
Avant 1990
81 %
200
1990 ― 2000
Classique
84 %
150
Après 2000
84 %
150
1996 ― 2000
Après 2000 (*)
A condensation
98 %
NA
15.1.4. Chauffe-bain au gaz à production instantanée
 Le rendement de stockage est égal à 1.
  Pour un chauffe-bain sans veilleuse :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

  Pour un chauffe-bain avec veilleuse :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

15.2. Chauffe-eau thermodynamique à accumulation
 En présence d'un appoint électrique :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Sans appoint électrique :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 COP : coefficient de performance du chauffe-eau :
 ― chauffe-eau sur air extrait : COP = 2,4 ;
 ― chauffe-eau sur air extérieur : COP = 2,1.
 Cr : coefficient de refroidissement (Wh/L °C.jour) à calculer à partir du tableau présenté au paragraphe 14.2 « Pertes des ballons électriques ».
 Vs : volume de stockage du chauffe-eau (L).
 Rd : rendement de distribution.
 Pn : puissance nominale du chauffe-eau (W).
 Becs : besoin d'ECS (kWh).
 Cef : coefficient d'emplacement et de fonctionnement.
CEF
BALLON EN VOLUME HABITABLE
BALLON HORS VOLUME HABITABLE
Alimentation heure creuse
0,6
0,75
Alimentation permanente
0,9
1,1
  Calcul de la puissance Pn des chauffe-eau thermodynamiques :
 Pn = Pecs
 COP
 Avec :
 COP : coefficient de performance du chauffe-eau thermodynamique (COP = 2,1 sur air extérieur et 2,4 sur air extrait).
 Pecs : puissance calorifique du chauffe-eau (kW).
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

15.3. Réseau de chaleur
 Les rendements de stockage et de génération sont remplacés par le rendement d'échange de la sous-station :
 ― si l'installation est isolée : Rs*Rg = 0.9 ;
 ― sinon : Rs*Rg = 0.75.
16. Expression des consommations de refroidissement
16.1. Cas des maisons
Cclim = Rclim × Sclim
 Données d'entrée :
 Surface habitable (m²) : Sh
 Pourcentage de surface habitable climatisée : 
 Zone climatique été
 Calcul de Sclim : (Sclim =  × Sh (0 ≤  ≤ 1)
 Calcul de Rclim :
Rclim
Sclim < 150 m²
Sclim ≥ 150 m²
Zone
Ea
2
4
Eb
3
5
Ec
4
6
Ed
5
7
16.2. Cas des immeubles
 Données d'entrée :
 Surface habitable (m²) : Sh
 Pourcentage de surface habitable climatisée : 
 Zone climatique été
 Type de climatisation
 Etage
 Cclim = Rclim × Sclim × CORclim (kWh PCS)
 Calcul de Sclim : (Sclim =  × Sh (0 ≤  ≤ 1)
 Calcul de Rclim :
Rclim
AUTRE
DERNIER ÉTAGE
Zone
Ea
1,5
2
Eb
2
3
Ec
3
4
Ed
4
5
 Calcul de CORclim :
 Si refroidissement au gaz naturel : CORclim =  2.8 ; sinon CORclim = 1.
 Gaz naturel : Consommation PCS = 1.11*Consommation PCI.
17. Prise en compte de la production d'énergie
 Production d'électricité par des capteurs photovoltaïques (Ppv) : Ppv = 100 × Scapteurs (kWh/an).
 Production d'électricité par une micro-éolienne (Peo) :
Peo = 2 000 (kWh/an).
 Production de chauffage et d'électricité par cogénération :
 ― pour le chauffage, assimiler les rendements à une chaudière à condensation ;
 ― pour l'électricité : Pco = Cch
 ― pour l'électricité : Pco =  8 
 Ces productions d'électricité spécifique peuvent être saisies directement si une étude plus précise a été effectuée.
18. Traitement de configurations particulières
18.1. DPE à l'immeuble équipé de plusieurs systèmes
de chauffage ou d'ECS
 Pour un DPE réalisé sur un immeuble de surface habitable Sh et de N appartements pourvu de plusieurs types d'équipements individuels pour la production de chauffage ou d'ECS, il est possible de généraliser à l'immeuble la proportion que représente chaque type d'équipement dans un échantillon d'appartements représentatifs. La démarche est la suivante :
 Un échantillon représentatif d'appartements de l'immeuble est composé de :
 Appartements avec l'équipement Ei de production de chauffage ou d'ECS alimentant une surface Si.
 La proportion de chaque équipement Ei dans l'échantillon permet de déterminer après généralisation à l'immeuble la répartition des équipements sur tout le bâtiment, c'est-à-dire déterminer pour chaque équipement Ei le nombre Nj d'appartements qui sont alimentés. Ce nombre Nj est arrondi à l'entier le plus proche :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec :
 Ne : nombre d'appartements de l'échantillon.
 De même, les surfaces Shi associées à l'équipement Ei dans l'échantillon peuvent être généralisées à l'immeuble en appliquant leur proportion de surface à la surface totale de l'immeuble. La surface Shj obtenue est :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec :
 She : surface habitable de l'échantillon (m²).
 La répartition des équipements Ei sur l'immeuble est donc :
 Nj appartements avec l'équipement Ei de production de chauffage ou d'ECS alimentant une surface Sj.
 Pour chaque surface Sj le besoin d'ECS est calculé selon la méthode présentée au paragraphe 11 « Expression du besoin d'ECS » à la section relative à l'immeuble.
18.2. Comptage sur les installations collectives
en l'absence de DPE à l'immeuble
 Pour les générateurs autres qu'à combustion, le calcul à l'appartement est réalisé avec le générateur de l'immeuble.
 Pour les générateurs à combustion utilisés pour la production de chauffage ou d'ECS, le rendement étant dépendant de la puissance du générateur, la méthode consiste à affecter à l'appartement un générateur identique au générateur du bâtiment mais avec une puissance Pi telle que :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec :
 Shi : surface de l'appartement (m²).
 Sh : surface de l'immeuble (m²).
 Pi : puissance du générateur virtuel alimentant l'appartement (kW).
 P : puissance du générateur alimentant l'immeuble (kW).
 Avec ce générateur virtuel, un calcul classique à l'appartement est réalisé. Dans ce cas, pour le chauffage Rd = 0,87 et pour l'ECS Rd = 0,522.
19. Détermination des abonnements d'électricité
19.1. Evaluation de la puissance souscrite Ps
Ps = 2 + 0,025 × Sh + Pch
 Sh : surface habitable (m²).
 Ps : puissance souscrite (kVA).
 Pch : puissance électrique pour le chauffage (kW).
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

 Avec :
 GV : déperditions du bâtiment (W/K).
 Rg : rendement de génération ou Cop du générateur électrique.
 Re : rendement d'émission des émetteurs.
 Rr : rendement de régulation de l'installation.
 Rd : rendement de distribution de l'installation.
19.2. Tarif des énergies
 L'abonnement double tarif sera retenu en présence d'un équipement électrique à accumulation pour le chauffage et/ou pour l'ECS. Dans ce cas, la consommation de cet équipement sera prise uniquement en heure creuse.
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 262 du 10/11/2012 texte numéro 9

20. Annexes
20.1. Fecs pour une maison avec ECS solaire seule
 Une installation ancienne est une installation de plus de 5 ans.
DÉPARTEMENT
ANCIENNE
RÉCENTE
01 - Ain
51,2
65,3
02 - Aisne
48
61,8
03 - Allier
51,8
66,4
04 - Alpes-de-Haute-Provence
63
78,9
05 - Hautes-Alpes
57,7
74,4
06 - Alpes-Maritimes
65,7
82,2
07 - Ardèche
60,4
75,6
08 - Ardennes
48
61,8
09 - Ariège
60
74,6
10 - Aube
50
64,2
11 - Aude
60
74,6
12 - Aveyron
57,1
73,1
13 - Bouches-du-Rhône
64,6
80,4
14 - Calvados
50
65
15 - Cantal
53,7
69,2
16 - Charente
58,7
74,3
17 - Charente-Maritime
58,7
74,3
18 - Cher
51,7
66,2
19 - Corrèze
53,9
69,5
2A - Corse-du-Sud
65,9
81,8
2B - Haute-Corse
65,5
81,8
21 - Côte-d'Or
50,8
65
22 - Côtes-d'Armor
50,9
66
23 - Creuse
53,9
69,5
24 - Dordogne
58,8
73,5
25 - Doubs
50,9
65,2
26 - Drôme
60,4
75,6
27 - Eure
48,6
62,7
28 - Eure-et-Loir
50,5
64,9
29 - Finistère
50,4
65,5
30 - Gard
63,1
78,8
31 - Haute-Garonne
58,1
73,7
32 - Gers
58,1
73,7
33 - Gironde
58,8
73,5
34 - Hérault
63,4
79,5
35 - Ille-et-Vilaine
51,8
66,9
36 - Indre
51,7
66,2
37 - Indre-et-Loire
52
66,5
38 - Isère
54,5
68,9
39 - Jura
50,9
65,2
40 - Landes
57,1
72,9
41 - Loir-et-Cher
52
66,5
42 - Loire
53,5
67,8
43 - Haute-Loire
53,7
69,2
44 - Loire-Atlantique
53,4
68,7
45 - Loiret
50,5
64,9
46 - Lot
56
71,1
47 - Lot-et-Garonne
57,3
72,5
48 - Lozère
57,1
73,1
49 - Maine-et-Loire
53,4
68,7
50 - Manche
50
65
51 - Marne
49,7
64,1
52 - Haute-Marne
50
64,2
53 - Mayenne
51,8
66,9
54 - Meurthe-et-Moselle
48,9
62,9
55 - Meuse
49,7
64,1
56 - Morbihan
51,8
66,9
57 - Moselle
48,8
62,4
58 - Nièvre
51
65,6
59 - Nord
45,7
59,1
60 - Oise
48,5
62,7
61 - Orne
50
65
62 - Pas-de-Calais
45,7
59,1
63 - Puy-de-Dôme
53
68,2
64 - Pyrénées-Atlantiques
58
73,7
65 - Hautes-Pyrénées
58,1
73,7
66 - Pyrénées-Orientales
61,9
80,6
67 - Bas-Rhin
49,1
62,8
68 - Haut-Rhin
50
64,2
69 - Rhône
53,5
67,8
70 - Haute-Saône
50,9
65,2
71 - Saône-et-Loire
52,8
67
72 - Sarthe
51,8
66,5
73 - Savoie
54,5
68,9
74 - Haute-Savoie
51,2
65,3
75 - Paris
49,5
63,9
76 - Seine-Maritime
48,6
62,7
77 - Seine-et-Marne
49,5
63,9
78 - Yvelines
49,5
63,9
79 - Deux-Sèvres
58,7
74,3
80 - Somme
48,5
62,7
81 - Tarn
58,1
73,7
82 - Tarn-et-Garonne
58,1
73,7
83 - Var
67,2
83,4
84 - Vaucluse
63
78,9
85 - Vendée
53,4
68,7
86 - Vienne
54,7
69,9
87 - Haute-Vienne
53,9
69,5
88 - Vosges
50
64,2
89 - Yonne
50,3
64,6
90 - Territoire de Belfort
50
64,2
91 - Essonne
49,5
63,9
92 - Hauts-de-Seine
49,5
63,9
93 - Seine-Saint-Denis
49,5
63,9
94 - Val-de-Marne
49,5
63,9
95 - Val-d'Oise
49,5
63,9
 Fecs peut être inséré directement si un calcul plus précis a été fait.
20.2. Fecs pour une maison avec chauffage et ECS solaires
DÉPARTEMENT
Fecs (%)
01 - Ain
89
02 - Aisne
86
03 - Allier
90
04 - Alpes-de-Haute-Provence
96
05 - Hautes-Alpes
95
06 - Alpes-Maritimes
98
07 - Ardèche
96
08 - Ardennes
86
09 - Ariège
96
10 - Aube
88
11 - Aude
96
12 - Aveyron
94
13 - Bouches-du-Rhône
96
14 - Calvados
89
15 - Cantal
91
16 - Charente
94
17 - Charente-Maritime
94
18 - Cher
89
19 - Corrèze
91
2A - Corse-du-Sud
98
2B - Haute-Corse
98
21 - Côte-d'Or
88
22 - Côtes-d'Armor
89
23 - Creuse
91
24 - Dordogne
94
25 - Doubs
89
26 - Drôme
96
27 - Eure
87
28 - Eure-et-Loir
89
29 - Finistère
90
30 - Gard
97
31 - Haute-Garonne
94
32 - Gers
94
33 - Gironde
94
34 - Hérault
97
35 - Ille-et-Vilaine
90
36 - Indre
89
37 - Indre-et-Loire
89
38 - Isère
92
39 - Jura
89
40 - Landes
96
41 - Loir-et-Cher
89
42 - Loire
90
43 - Haute-Loire
91
44 - Loire-Atlantique
92
45 - Loiret
89
46 - Lot
93
47 - Lot-et-Garonne
94
48 - Lozère
94
49 - Maine-et-Loire
92
50 - Manche
89
51 - Marne
86
52 - Haute-Marne
88
53 - Mayenne
90
54 - Meurthe-et-Moselle
87
55 - Meuse
86
56 - Morbihan
90
57 - Moselle
86
58 - Nièvre
89
59 - Nord
86
60 - Oise
87
61 - Orne
89
62 - Pas-de-Calais
86
63 - Puy-de-Dôme
91
64 - Pyrénées-Atlantiques
98
65 - Hautes-Pyrénées
94
66 - Pyrénées-Orientales
99
67 - Bas-Rhin
86
68 - Haut-Rhin
88
69 - Rhône
90
70 - Haute-Saône
89
71 - Saône-et-Loire
89
72 - Sarthe
89
73 - Savoie
92
74 - Haute-Savoie
89
75 - Paris
87
76 - Seine-Maritime
87
77 - Seine-et-Marne
87
78 - Yvelines
87
79 - Deux-Sèvres
99
80 - Somme
87
81 - Tarn
94
82 - Tarn-et-Garonne
94
83 - Var
100
84 - Vaucluse
96
85 - Vendée
92
86 - Vienne
91
87 - Haute-Vienne
91
88 - Vosges
88
89 - Yonne
89
90 - Territoire de Belfort
88
91 - Essonne
87
92 - Hauts-de-Seine
87
93 - Seine-Saint-Denis
87
94 - Val-de-Marne
87
95 - Val-d'Oise
87
 Fecs peut être inséré directement si un calcul plus précis a été fait.
20.3. Fch pour une maison avec chauffage solaire seul
DÉPARTEMENT
Fch (%)
01 - Ain
26
02 - Aisne
24,3
03 - Allier
29
04 - Alpes-de-Haute-Provence
42,4
05 - Hautes-Alpes
41,5
06 - Alpes-Maritimes
67
07 - Ardèche
36,9
08 - Ardennes
24,3
09 - Ariège
40
10 - Aube
22,4
11 - Aude
40
12 - Aveyron
36
13 - Bouches-du-Rhône
44,7
14 - Calvados
33,4
15 - Cantal
29,2
16 - Charente
44
17 - Charente-Maritime
44
18 - Cher
25,5
19 - Corrèze
29,8
2A - Corse-du-Sud
52
2B - Haute-Corse
52
21 - Côte-d'Or
22,4
22 - Côtes-d'Armor
35
23 - Creuse
29,8
24 - Dordogne
37,8
25 - Doubs
23,8
26 - Drôme
36,9
27 - Eure
27
28 - Eure-et-Loir
25,1
29 - Finistère
36,3
30 - Gard
51
31 - Haute-Garonne
33,3
32 - Gers
33,3
33 - Gironde
37,8
34 - Hérault
48,3
35 - Ille-et-Vilaine
32,9
36 - Indre
25,5
37 - Indre-et-Loire
26,1
38 - Isère
26,1
39 - Jura
23,8
40 - Landes
39,1
41 - Loir-et-Cher
26,1
42 - Loire
25,2
43 - Haute-Loire
29,2
44 - Loire-Atlantique
35
45 - Loiret
25,1
46 - Lot
33
47 - Lot-et-Garonne
33,7
48 - Lozère
36
49 - Maine-et-Loire
35
50 - Manche
33,4
51 - Marne
21,5
52 - Haute-Marne
22,4
53 - Mayenne
32,9
54 - Meurthe-et-Moselle
20,8
55 - Meuse
21,5
56 - Morbihan
32,9
57 - Moselle
18,6
58 - Nièvre
26
59 - Nord
22,5
60 - Oise
23,4
61 - Orne
33,4
62 - Pas-de-Calais
22,5
63 - Puy-de-Dôme
29,2
64 - Pyrénées-Atlantiques
67,7
65 - Hautes-Pyrénées
33,3
66 - Pyrénées-Orientales
48,3
67 - Bas-Rhin
18,6
68 - Haut-Rhin
21,4
69 - Rhône
25,2
70 - Haute-Saône
23,8
71 - Saône-et-Loire
24,4
72 - Sarthe
27,9
73 - Savoie
29,7
74 - Haute-Savoie
26
75 - Paris
24
76 - Seine-Maritime
27
77 - Seine-et-Marne
24
78 - Yvelines
24
79 - Deux-Sèvres
44
80 - Somme
23
81 - Tarn
33,3
82 - Tarn-et-Garonne
33,3
83 - Var
68,4
84 - Vaucluse
42,4
85 - Vendée
35
86 - Vienne
29,5
87 - Haute-Vienne
29,8
88 - Vosges
22,4
89 - Yonne
24,3
90 - Territoire de Belfort
21,4
91 - Essonne
24
92 - Hauts-de-Seine
24
93 - Seine-Saint-Denis
24
94 - Val-de-Marne
24
95 - Val-d'Oise
24
 Fch peut être inséré directement si un calcul plus précis a été fait.
20.4. Fecs pour un immeuble avec ECS solaire seule
 Une installation ancienne est une installation de plus de 5 ans.
DÉPARTEMENT
ANCIENNE
RÉCENTE
01 - Ain
30
42
02 - Aisne
26
38
03 - Allier
32
45
04 - Alpes-de-Haute-Provence
39
58
05 - Hautes-Alpes
43
60
06 - Alpes-Maritimes
41
59
07 - Ardèche
39
58
08 - Ardennes
26
38
09 - Ariège
34
50
10 - Aube
28
40
11 - Aude
34
50
12 - Aveyron
35
49
13 - Bouches-du-Rhône
43
62
14 - Calvados
28
40
15 - Cantal
32
47
16 - Charente
35
51
17 - Charente-Maritime
35
51
18 - Cher
29
42
19 - Corrèze
31
46
2A - Corse-du-Sud
42
60
2B - Haute-Corse
42
60
21 - Côte-d'Or
30
42
22 - Côtes-d'Armor
28
41
23 - Creuse
31
46
24 - Dordogne
34
49
25 - Doubs
28
41
26 - Drôme
39
58
27 - Eure
26
38
28 - Eure-et-Loir
28
42
29 - Finistère
27
40
30 - Gard
40
58
31 - Haute-Garonne
35
51
32 - Gers
35
51
33 - Gironde
34
49
34 - Hérault
38
57
35 - Ille-et-Vilaine
28
41
36 - Indre
29
42
37 - Indre-et-Loire
32
47
38 - Isère
31
44
39 - Jura
28
41
40 - Landes
33
49
41 - Loir-et-Cher
32
47
42 - Loire
29
43
43 - Haute-Loire
32
47
44 - Loire-Atlantique
30
45
45 - Loiret
28
42
46 - Lot
33
48
47 - Lot-et-Garonne
34
49
48 - Lozère
35
49
49 - Maine-et-Loire
30
45
50 - Manche
28
40
51 - Marne
28
40
52 - Haute-Marne
28
40
53 - Mayenne
28
41
54 - Meurthe-et-Moselle
26
39
55 - Meuse
28
40
56 - Morbihan
28
41
57 - Moselle
26
38
58 - Nièvre
28
42
59 - Nord
24
36
60 - Oise
26
38
61 - Orne
28
40
62 - Pas-de-Calais
24
36
63 - Puy-de-Dôme
32
45
64 - Pyrénées-Atlantiques
33
49
65 - Hautes-Pyrénées
35
51
66 - Pyrénées-Orientales
40
58
67 - Bas-Rhin
26
38
68 - Haut-Rhin
27
38
69 - Rhône
29
43
70 - Haute-Saône
28
41
71 - Saône-et-Loire
29
43
72 - Sarthe
32
46
73 - Savoie
29
43
74 - Haute-Savoie
30
42
75 - Paris
26
38
76 - Seine-Maritime
26
38
77 - Seine-et-Marne
26
38
78 - Yvelines
26
38
79 - Deux-Sèvres
35
51
80 - Somme
25
37
81 - Tarn
35
51
82 - Tarn-et-Garonne
35
51
83 - Var
42
62
84 - Vaucluse
39
58
85 - Vendée
30
45
86 - Vienne
33
48
87 - Haute-Vienne
31
46
88 - Vosges
28
40
89 - Yonne
29
43
90 - Territoire de Belfort
27
38
91 - Essonne
26
38
92 - Hauts-de-Seine
26
38
93 - Seine-Saint-Denis
26
38
94 - Val-de-Marne
26
38
95 - Val-d'Oise
26
38
 Fecs peut être inséré directement si un calcul plus précis a été fait.
 Le cas des immeubles avec chauffage et ECS solaires n'est pas traité.