A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS « BIODISC BA 6 », MODÈLE 6 EH, « BIODISC
BC 18 », MODÈLE 18 EH, ET À LA GAMME DE DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ « BIODISC », MODÈLE BB 10, MODÈLE 10 EH
Références administratives
Numéro national d'agrément
2014-001
2014-002-ext01
2014-002
Titulaire de l'agrément
Kingspan Environmental GmbH, Siemensstr. 12a, 63263 Neu-Isenburg, Allemagne
Dénomination commerciale
BioDisc BA 6
Gamme BioDisc BB 10
BioDisc BC 18
Capacité de traitement
jusqu'à
6 Equivalents-Habitants
jusqu'à
10 Equivalents-Habitants
jusqu'à
18 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
28 novembre 2013
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
 Les dispositifs de traitement sont des microstations fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée (procédé des biodisques).
 Ils sont constitués de trois compartiments :
 ― un décanteur primaire ;
 ― un réacteur biologique, divisé en deux chambres ;
 ― un clarificateur.
 Le compartiment du réacteur biologique est équipé d'un assemblage de disques en rotation permettant l'alternance de la phase d'aération et d'immersion. La rotation des disques est assurée par un moteur disposé sous le couvercle de la cuve.
 Une pompe de relevage disposée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur.
 Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
 Un boîtier de commande disposé à proximité de la cuve est équipé d'un afficheur, et présente une alarme visuelle en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Elément des dispositifs
Matériel
Matériau constitutif
Cuve et couvercle
Cuve cylindrique à axe vertical à 3 compartiments
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Couvercle
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube en Té DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Du décanteur au réacteur : ouverture dans la 1re chambre du réacteur
/
De la 1re chambre du réacteur à la 2e : déversement par des godets rotatifs
/
Du réacteur au clarificateur : tube plongeur DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Boîtier de commande
Automate de commande avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle Kingspan, type Control Box
/
Moteur
Moteur à induction
Modèle VIPA, type 5IK60GU-CT
Couple de démarrage : 0,21 Nm
Puissance déclarée : 50 W
ou
Modèle Danfoss, type E0203
Couple de démarrage : 1,44 Nm
Puissance déclarée : 75 W
/
Disques rotatifs
Disques de diamètres 900 mm et 1 075 mm de référence 150D et 180D
Polypropylène (PP)
Arbre de transmission
Acier inoxydable
Courroie de transmission
Caoutchouc
Pompe de recirculation des boues
Pompe de relevage submersible
Modèle Ebara, type Optima M
Débit déclaré : 150 l/min (à une hauteur de 1,5 m)
Puissance déclarée : 250 W
/
Tube droit DN 32 mm
Polymère
Cylindre de diamètre 198 mm et de hauteur 660 mm pour le logement de la pompe, équipé d'un tube d'aspiration en partie basse de diamètre 60 mm
Polyéthylène (PE)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
BioDisc BA 6
Gamme BioDisc BB 10
BioDisc BC 18
Numéro national d'agrément
2014-001
2014-002-ext01
2014-002
Capacité (Equivalents-Habitants)
jusqu'à 6 EH
jusqu'à 10 EH
jusqu'à 18 EH
Cuve
Diamètre (cm)
200
200
245
Hauteur hors tout (cm)
216 ou 246
241 ou 271
283
Volume utile total (m³)
3,11
3,84
6,11
Hauteur entrée (cm)
140
165
182
Hauteur sortie (cm)
132
157
174
Décanteur
Volume utile (m³)
2,20
2,84
4,59
Réacteur
Volume utile (m³)
0,49
0,49
0,67
Clarificateur
Volume utile (m³) 
0,42
0,51
0,85
Raccordements
entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
110
110
110
Moteur
Vitesse (tour/min)
7,2
7,2
7,2
Fréquence et durée de fonctionnement
Continue
(soit 24 h/jour)
Continue
(soit 24 h/jour)
Continue
(soit 24 h/jour)
Disques rotatifs
Nombre de disques de référence 150D
16 de diamètre 900 mm
4 de diamètre
900 mm 27 de diamètre 1 075 mm
47 de diamètre 1 075 mm
Nombre de disques de référence 180D
24 de diamètre 900 mm
6 de diamètre 1 075 mm
12 de diamètre 1 075 mm
Surface spécifique total (m²)
76,4
104,0
173,2
Pompe de recirculation des boues
Fréquence et durée de fonctionnement
Toutes les 120 minutes pendant 10 secondes
(soit 2 min/jour)
Toutes les 120 minutes pendant 16 secondes
(soit 3,2 min/jour)
Toutes les 120 minutes pendant 30 secondes
(soit 6 min/jour)
 La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur.
 Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
 Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
 Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
 Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
 Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais et des mesures de temps de séjour et de recirculation, la charge organique pouvant être traitée par ces dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
 Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
 Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
 Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
 ― par drainage et infiltration dans le sol ;
 ― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
 ― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
 Le guide d'utilisation (Mode d'emploi BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
 Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.