A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " DELPHIN COMPACT ― 4 EH ", " DELPHIN COMPACT ― 6 EH " ET " DELPHIN COMPACT ― 8 EH " ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " DELPHIN COMPACT " MODÈLE 12 EH
Références administratives
NUMÉRO
national
d'agrément
2010-020-mod01
2013-005
2014-009
2013-005-ext01
Titulaire de l'agrément
Delphin Water Systems GmbH & Co. KG, 
Rubbertstraße 46, 
D-21109 Hamburg, Allemagne
Dénomination commerciale
DELPHIN compact ― 4 EH
DELPHIN compact ― 6 EH
DELPHIN compact ― 8 EH
Gamme DELPHIN compact, modèle 12 EH
Capacité de traitement
4 Equivalents-Habitants
6 Equivalents-Habitants
8 Equivalents-Habitants
12 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
14 mars 2014
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations à écoulement gravitaire fonctionnant selon le principe de la culture fixée immergée aérée.
Ils sont constitués de quatre compartiments :
― deux décanteurs primaires ;
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Le compartiment du réacteur biologique est équipé d'un lit fixe immergé composé de treillis tubulaires verticaux assemblés en blocs. La diffusion de l'air dans le réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane microperforée, placés en fond de compartiment sous le lit fixe.
L'alimentation en air est effectuée à partir d'un surpresseur placé dans la partie supérieure amovible de la cuve ou à proximité de la cuve.
Une pompe par injection d'air placée dans le clarificateur permet de faire recirculer les boues dans le décanteur.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le surpresseur est alimenté en air par une conduite d'aération munie d'un chapeau d'évent situé à 30 cm au-dessus du sol, au-dessus des dispositifs.
Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et de témoins lumineux fonctionnant en permanence et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement des dispositifs de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
Elément du dispositif
Matériel
Matériau constitutif
Cuve(s)
Cuve(s) sphérique(s)
Polyéthylène (PE)
Couvercle et rehausse
Rehausse
Polyéthylène (PE)
Couvercle de diamètre 648 mm
Polymère
Joint d'étanchéité du couvercle
Caoutchouc
Tuyauterie
Entrée : tube droit DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tube en Té DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du décanteur au réacteur : tube vertical DN 100 mm vers le fond du réacteur
Polychlorure de vinyle (PVC)
Du réacteur au clarificateur : tube plongeur en Té DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Conduit d'aération du surpresseur muni d'un chapeau d'évent
Polyéthylène (PE)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et de la pompe par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle : DELPHIN ContiControl 3.0
/
Boîtier de séparation électrique
/
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau d'air flexible DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Pompe par injection d'air
Electrovanne 2 voies pour recirculation des boues
/
Tuyau d'air flexible DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tube DN 25 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Lit fixe immergé
Treillis losangés tubulaires
Polyéthylène (PE)
Aérateurs (systèmes d'aération à fines bulles d'air au fond du réacteur)
Tubes membranaires de diamètre 63 mm
Caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM)
Tube DN 20 mm
Acier inoxydable
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
DELPHIN compact ― 4 EH
DELPHIN compact ― 6 EH
DELPHIN compact ― 8 EH
Gamme DELPHIN compact, modèle 12 EH
Numéro national d'agrément
2010-020-mod01
2013-005
2014-009
2013-005-ext01
Capacité (Equivalents-Habitants)
4 EH
6 EH
8 EH
12 EH
Cuve(s)
Nombre de cuves
1
1
1
2
Diamètre (cm)
231
231
231
2 × 231
Hauteur hors tout (cm)
217
217
217
217
Volume utile total (m³)
3,84
3,84
3,84
3,92 + 3,67
Hauteur entrée (cm)
142
142
142
142
Hauteur sortie (cm)
132
132
132
132
Décanteur primaire
Volume utile (m³)
1,60
1,60
2,17
3,92
Décanteur secondaire
Volume utile (m³)
0,80
0,80
0,80
0,67
Réacteur
Volume utile (m³)
0,67
0,67
0,67
1,60
Clarificateur
Volume utile (m³)
0,77
0,77
0,20
1,40
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
100
100
Surpresseur
Modèle
HIBLOW
XP80
HIBLOW
HP100
HIBLOW
HP120
HIBLOW
HP200
Puissance déclarée (W)
58
(à 147 mbar)
95
(à 177 mbar)
115
(à 177 mbar)
210
(à 200 mbar)
Débit d'air déclaré (l/min)
80
(à 147 mbar)
100
(à 177 mbar)
120
(à 177 mbar)
200
(à 200 mbar)
Fréquence et durée de fonctionnement
Toutes les 20 minutes pendant
9,0 minutes
(soit 648 minutes/jour)
Toutes les 20 minutes pendant
7,5 minutes
(soit 540 minutes/jour)
Toutes les 20 minutes pendant
8,5 minutes
(soit 612 minutes/jour)
Toutes les 20 minutes pendant 7,5 minutes
(soit 540 minutes/jour)
Pompe par injection d'air
Fréquence et durée de fonctionnement
Toutes les 20 minutes pendant 30 secondes
(soit 36 minutes/jour)
Toutes les 20 minutes pendant 30 secondes
(soit 36 minutes/jour)
Toutes les 20 minutes pendant 30 secondes
(soit 36 minutes/jour)
Toutes les 20 minutes pendant 1 minute et 33 secondes
(soit 112 minutes/jour)
Lit fixe immergé
Modèle
EXPONET
BIOBLOC 150
EXPONET
BIOBLOC 150
EXPONET
BIOBLOC 150
EXPONET
BIOBLOC 150
Surface spécifique (m²/m³)
150
150
150
150
Surface utile (m²)
66,0
58,5
58,5
124,5
Volume (m³)
0,44
0,39
0,39
0,83
Aérateurs
Modèle
JAGER
JETFLEX TD 63
JAGER
JETFLEX TD 63
JAGER
JETFLEX TD 63
JAGER
JETFLEX TD 63
Nombre
2
2
2
2
Longueur (mm)
560
560
560
560
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
― par drainage et infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation est constitué des éléments suivants :
― Mode d'emploi pour Microstation d'épuration DELPHIN compact ― 4 EH, compact - 6 EH, compact ― 8 EH, compact ― 12 EH, mars 2014, 54 pages ;
― Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 ― Commande pour microstations d'épuration, mars 2014, 32 pages ;
― évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans des dispositifs de traitement ANC, 19 avril 2013 (4, 6 et 12 EH) et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ;
― Manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages, est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.