A N N E X E
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ " WPL DIAMOND EH5 "
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-039
Titulaire de l'agrément
WPL Limited
Units 1 and 2 Aston Road
WATERLOOVILLE
HAMPSHIRE
PO7 7UX
ROYAUME-UNI
Dénomination commerciale du dispositif
WPL Diamond EH5
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
10 août 2012
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A1
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement, à écoulement gravitaire, est une microstation à boue activée qui repose sur le principe de la culture libre aérée.
Il est constitué d'un dégrilleur et d'une cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments :
― un réacteur biologique ;
― un clarificateur.
Après le dégrilleur, les effluents sont déversés dans le réacteur biologique. Les résidus se déposent dans le fond du réacteur biologique pour être entraînés dans un courant ascensionnel à l'intérieur d'un tube d'aération vertical placé au centre de la cuve. Un aérateur à membrane microperforée diffuse de l'air dans le tube d'aération.
L'effluent se déplace depuis le fond de la cuve tronconique dans le clarificateur disposé autour du réacteur biologique, puis se dépose en partie haute du clarificateur dans un déversoir circulaire, avant d'être évacué par le raccordement de sortie.
Le dispositif de traitement nécessite une alimentation en air pilotée dans un boîtier disposé à proximité de la cuve.
Le boîtier est équipé d'un avertisseur sonore en cas de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DIMENSIONS DE L'INSTALLATION
Réacteur biologique
Cuve tronconique à axe vertical à 2 compartiments
Diamètre hors tout (cm) : 185
Hauteur hors tout (cm) : 234
Diamètre en haut de cuve (cm) : 151
Diamètre en bas de cuve (cm) : 19
Hauteur entrée (cm) : 171
Hauteur sortie (cm) : 161
Volume utile total (m³) : 1,76
Volume utile du réacteur biologique (m³) : 0,64
Volume utile du clarificateur (m³) : 1,12
Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Joint d'assemblage
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène
Cloisons internes
Polychlorure de vinyle (PVC)
Couvercles
Couvercle d'accès de diamètre 70 cm
Polyéthylène (PE)
Pièces de fixation
Acier inoxydable
Tuyauterie (raccordements hydrauliques entrée/sortie)
Tuyaux DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateur (système d'aération à fines bulles d'air placé dans le tube d'aération central)
Un disque membranaire de diamètre 127 mm
Modèle : FlexAir
Type : PermaCap
Caoutchouc Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tubes d'alimentation en air DN 18 mm
Polyéthylène (PE)
Tube d'aération de longueur 1 000 mm et de diamètre 200 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Raccords et vis de fixation
Acier inoxydable
Equipement électrotechnique
Surpresseur à membrane linéaire
Modèle : BIBUS
Type : EL 100
Débit : 100 l/min (à 170 mbar)
Puissance : 119 W
Fréquence et durée de fonctionnement : continue
(soit 24 heures/jour)
/
Tuyaux d'air flexibles DN 20 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alarme sonore de sous-pression
Modèle : Charles Austen
/
Boîtier IP 44
Polyéthylène (PE)
Dégrilleur
Cuves, couvercles
Cuve parallélépipédique :
Longueur (cm) : 66
Largeur (cm) : 40
Hauteur (cm) : 50
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Couvercle 70 x 50 cm
Polyéthylène (PE)
Tuyauterie (raccordements hydrauliques entrée/sortie)
Tuyaux DN 110 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Grille
Grille à mailles rectangulaires d'ouvertures
100 x 25 mm
Inclinée à 75° par rapport à l'horizontale
Modèle : Fibergrade
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile de la cuve.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.
Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 Equivalents-Habitants (soit 300 g/j de DB05).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées. Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
― par infiltration dans le sol ;
― par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
― par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" Guide installation, WPL Diamond EH5 ", 8 août 2012, 28 pages ; " Guide d'opération et maintenance, WPL Diamond EH5 ", 8 août 2012, 20 pages ; " Livret d'entretien, WPL Diamond EH5 ", 2 août 2012, 11 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.