ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ « BIOXYMOP 6027/6 (6 EH) »
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
Technologie(s) de traitement
Microstation à culture fixée immergée libre et aérée (procédé à lit fluidisé)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
1 cuve à 3 compartiments :
- décanteur primaire
- réacteur biologique
- clarificateur
Liste des principaux équipements
- surpresseur
- supports de fixation libres
- aérateur sous forme de tube à membrane micro-perforée
- pompe par injection d'air pour la recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondant à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile du décanteur primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). La fréquence de vidanges théoriques à charge nominale indiquée dans le tableau suivant est donnée à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Le décanteur primaire est ventilé par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz du décanteur primaire est assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ce dispositif ne peut pas être installé pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
La charge organique pouvant être traitée par ce dispositif peut aller jusqu'à la capacité de traitement présentée dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DISPOSITIF
Dénomination commerciale
BIOXYMOP 6027/06 (6 EH)
Capacité de traitement
6 EH
Numéro national d'agrément
2017-008
Cuve
Nombre
1
Forme
Rectangulaire
Matériau
Polyéthylène
Décanteur primaire
Hauteur utile (cm)
150
Volume utile (m3)
2,93
Surface utile (m2)
1,83
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
53
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
9
Réacteur biologique
Hauteur utile (cm)
150
Volume utile (m3)
1,14
Surface utile (m2)
0,73
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
75 (JDK-S-80) et 82 (AP-80H) à 200 mbar
Clarificateur
Hauteur utile (cm)
150
Volume utile (m3)
0,99
Surface utile (m2)
0,66
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve
60
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui