ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS " ROTH MICROSTAR ", MODÈLES 5 ET 10
Références administratives
Numéro national d'agrément
2016-008-EXT01
2016-008-EXT02
Titulaire de l'agrément
ROTH WERKE,
Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Allemagne
Dénomination commerciale
Gamme " Roth MicroStar ",
modèle 5
Gamme " Roth MicroStar ",
modèle 10
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
10 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
24 juin 2016
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des micro-stations à boues activées (culture libre aérée) fonctionnant selon le procédé SBR (Sequencing Batch Reactor).
Ils sont constitués de deux compartiments :
- un compartiment aéré de traitement primaire pour le stockage des boues ;
- un compartiment aéré de traitement secondaire et de clarification pour le réacteur biologique.
Les deux compartiments sont soumis à des cycles alternés d'aération. La diffusion de l'air dans les deux compartiments est assurée par des aérateurs à membrane microperforée placés en fond de compartiment.
Les eaux prétraitées du compartiment de traitement primaire sont déversées de manière gravitaire dans le compartiment de traitement secondaire.
Après une période de décantation dans le compartiment de traitement secondaire, une pompe par injection d'air évacue vers la sortie les eaux traitées situées dans le haut du compartiment. Les boues excédentaires décantées en fond de compartiment sont ensuite recirculées dans le compartiment de traitement primaire à l'aide d'une autre pompe par injection d'air.
Les dispositifs de traitement nécessitent une alimentation en air pilotée par un boîtier de commande disposé à proximité de la cuve.
Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d'air constituée par la canalisation d'amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu'à l'air libre au-dessus du toit de l'habitation. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Le boîtier de commande est équipé d'un afficheur et d'un témoin lumineux fonctionnant en permanence et présente une alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement des dispositifs de traitement.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS
ÉLÉMENT DES DISPOSITIFS
MATÉRIEL
MATÉRIAU CONSTITUTIF
Cuve(s), couvercle(s) et rehausse(s)
Cuve(s) à double cylindre à axe horizontal
Polyéthylène
Cloison interne
Polyéthylène
Rehausse(s)
Polyéthylène
Couvercle Ø 770 mm
Polyéthylène
Tuyauterie
Entrée : tube droit
Polychlorure de vinyle (PVC)
Sortie : tuyau avec siphon DN 100 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Ecoulement gravitaire entre le compartiment de traitement primaire et de traitement secondaire
/
Sortie du compartiment de traitement primaire : dispositif de protection du passage des éléments grossiers
Polychlorure de vinyle (PVC)
Entrée du compartiment de traitement secondaire : tube en té
Polychlorure de vinyle (PVC)
Boîtier de commande
Automate de commande de l'aération et des pompes par injection d'air avec afficheur (programmation et alarme)
Modèle AQUATO
/
Coffret électrique
/
Surpresseur
Surpresseur
/
Tuyau d'air flexible DN 16 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Dispositif de transfert des eaux (par des pompes par injection d'air)
Vannes motorisées 3 voies intégrées au boîtier de commande pour :
- l'aération ;
- la recirculation des boues ;
- l'évacuation des eaux traitées.
/
Tuyauterie disposée sur la cloison de compartimentation de la cuve (modèle 5 EH) ou au centre du compartiment de traitement secondaire (modèle 10 EH), pour la recirculation des boues et l'évacuation des eaux traitées
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyaux d'air DN 16 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tubes DN 50 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
Aérateur(s) (système(s) d'aération à fines bulles au fond des compartiments)
Membranes tubulaires microperforées
Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Tuyau d'air DN 16 mm
Polychlorure de vinyle (PVC)
SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèle
Gamme " Roth MicroStar ",
modèle 5
Gamme " Roth MicroStar ",
modèle 10
Numéro national d'agrément
2016-008-ext01
2016-008-ext02
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
10 EH
Cuve(s)
Nombre de doubles cylindres
1
2
Longueur (cm)
246
2 x 246
Largeur (cm)
235
235
Hauteur hors tout (cm)
146
146
Volume utile total maximum (m3)
4,26
2 x 4,26
Hauteur entrée (cm)
123
123
Hauteur sortie (cm)
118
118
Compartiment de traitement primaire
Volume utile maximum (m3)
2,13
4,26
Compartiment de traitement secondaire
Volume utile maximum (m3)
2,13
4,26
Raccordements entrée/sortie
Tuyaux DN (mm)
100
100
Ecoulement gravitaire entre le compartiment de traitement primaire et de traitement secondaire
Ouverture dans la cloison Ø 100 mm
Tuyau DN 100 mm
Surpresseur
Modèle
Thomas AP-80
ou
Hiblow XP-80
Hiblow HP-200
ou
Thomas LP-200HN
Puissance déclarée (W)
51 à 150 mbar (Thomas)
ou
58 à 147 mbar (Hiblow)
210 à 200 mbar (Hiblow)
ou
200 à 200 mbar (Thomas)
Débit d'air déclaré (l/min)
85 à 150 mbar (Thomas)
ou
80 à 147 mbar (Hiblow)
200 à 200 mbar (Hiblow)
ou
200 à 200 mbar (Thomas)
Fréquence et durée de fonctionnement sur un cycle
60 minutes, soit 1,0 heure
66 minutes, soit 1,1 heure
Transfert des eaux
Aération (/cycle)
1 minute toutes les 16 minutes pendant 45 minutes, puis 3 minutes toutes les 8 minutes pendant 135 minutes
Période de repos pour la décantation des boues activées (/cycle)
90 minutes
Evacuation des eaux traitées (/cycle)
5 minutes
10 minutes
Recirculation des boues excédentaires (/cycle)
1,25 minute
2,0 minutes
Durée totale d'un cycle
276 minutes, soit 4,6 heures
282 minutes, soit 4,7 heures
Nombre de cycles (/jour)
5,2 cycles
5,1 cycles
Aérateur(s)
Nombre dans le compartiment de traitement primaire
2
4
Nombre dans le compartiment de traitement secondaire
2
4
Modèle
Supratec Oxylflex MS70-500
Supratec Oxylflex MS70-500
Longueur (mm)
500
500
Diamètre (mm)
70
70
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du compartiment de traitement primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires des dispositifs, sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ces dispositifs sont enterrés selon des conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisation.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour fonctionner par intermittence.
Les dispositifs peuvent être installés sur tout type de parcelle, hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, des mesures d'oxygénation, de temps de séjour et de recirculation, les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs, pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau ci-dessus.
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ces dispositifs peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (Gamme Roth MicroStar - Petites installations d'assainissement non collectif, version 20-6-2016, 52 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.