ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT " STEPECO (5 EH) "Références administratives
Numéro national d'agrément
2016-005
2016-005-mod01
Titulaire de l'agrément
COC ENVIRONNEMENT, La Plaine des Astres, 34310 Montady
Dénomination commerciale
" StepEco (5 EH) "
Capacité de traitement
5 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
15 février 2016
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3+A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Le dispositif de traitement est une microstation, à écoulement gravitaire, fonctionnant selon le principe de la culture fixée, immergée et aérée.
Il se compose d'une seule et même cuve comprenant 3 compartiments :
- un décanteur primaire ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
Le compartiment de traitement biologique est équipé d'un lit fixe immergé en forme de nid d'abeille. Il est aéré en continu au moyen de diffuseurs d'air sous forme de disques, placés sous le lit fixe, au fond du réacteur.
Le clarificateur est équipé en sortie d'un filtre plongeant amovible en polyuréthane permettant de retenir en sortie d'éventuels flottants.
La recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire est assurée par une pompe à injection d'air.
L'alimentation en air de la pompe à injection d'air et des diffuseurs d'air est fournie par un compresseur, fonctionnant en continu.
Un système d'alarme visuelle (au niveau du compresseur), fonctionnant en permanence, permet de détecter tout dysfonctionnement de ce compresseur et du dispositif d'insufflation d'air.
SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX, DES DIMENSIONS ET DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF
Modèle
" StepEco (5 EH) "
N° national d'agrément
2016-005
2016-005-mod01
Capacité (Equivalents-Habitants)
5 EH
5 EH
Cuve
Type
Cuve PRV de la société 
COC ENVIRONNEMENT
Cuve PEHD de la société 
COC ENVIRONNEMENT
Matériau
Polyester renforcé de verre (PRV)
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Forme
Cylindrique
Cylindrique
Longueur
4,15 m
4,20 m
Diamètre total
1,51 m
1,52 m
Diamètre utile
1,50 m
1,50 m
Hauteur totale
1,80 m
1,67 m
Hauteur utile
1,30 m
1,30 m
Volume total
6,83 m3
6,83 m3
Volume utile
6,00 m3
6,00 m3
Décanteur/dégraisseur
Hauteur utile
1,30 m
Surface utile
2,86 m2
Volume utile
3,00 m3
Réacteur biologique
Hauteur utile
1,25 m
Diamètre utile
1,50 m
Surface utile
0,94 m2
Volume utile
1,50 m3
Clarificateur
Hauteur utile
1,25 m
Surface utile
1,46 m2
Volume utile
1,50 m3
Compresseur
Type
HP-80 de la société HIBLOW
Puissance déclarée (à 147 mbar)
71 W
Débit d'air (à 147 mbar)
80 l/min
Diffuseur d'air
Type
Aquadisc 320 de la société EUROPELEC
Modèle
Membrane microperforée sous forme de disque
Diamètre
320 mm
Matériau
Membrane en ethylène-propylène-diène monomère (EPDM) et disque en polypropylène (PP)
Nombre
2
Lit fixe immergé
Type
ONDA 20 de la société EUROFILL
Forme
Nid d'abeille
Matériau
Polychlorure de vinyle (PVC)
Surface spécifique
145 m2/m3
Pourcentage de vide
97 %
Densité
1,15 kg/m3
Volume
0,324 m3
Recirculation boues
Type
Pompe à injection d'air
Matériau
Polychlorure de vinyle (PVC)
Débit
3 L/min
Nombre
1
Filtre amovible
Type
FILTREN 25450 de la société CELSO
Dimensions (L x D)
1,0 x 0,4 m
Matériau
Polyuréthane flexibe
Tuyauterie
Matériau
Polychlorure de vinyle (PVC)
Colliers et boulonnerie
Matériau
Inox A 316
Armoire électrique
Durée et temps de fonctionnement du compresseur
Continu
Durée et temps de fonctionnement de l'aération
Continu
Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues du clarificateur au décanteur primaire
Continu
La périodicité de la vidange de ce dispositif de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du décanteur primaire.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif :  http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr (adresse provisoire).
Conditions de mise en œuvre
Ce dispositif est enterré selon des conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Ce dispositif ne peut pas être installé pour fonctionner par intermittence.
Le dispositif dont l'enveloppe est en polyester renforcé de verre (PRV) (n° agrément national : 2016-005) peut être installé sur tout type de parcelle avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Le dispositif dont l'enveloppe est en polyéthylène haute densité (PEHD) (n° agrément national : 2016-005-mod01) peut être installé sur tout type de parcelle hors nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation.
Au vu des performances épuratoires mesurées lors des essais, la charge organique pouvant être traitée par ce dispositif pour répondre aux exigences épuratoires fixées à l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, dans les conditions prévues dans le présent avis, peut aller jusqu'à 5 Equivalent-Habitants (soit 300 g/j de DBO5).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.
Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
- par drainage et infiltration dans le sol ;
- par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur.
Guide d'utilisation
Le guide d'utilisation (" Manuel d'utilisation StepEco 5 EH - Microstation Boues activées - Culture Fixée ", février 2016, 60 pages) est disponible auprès du titulaire de l'agrément et précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation et la consommation électrique.
Seul le guide d'utilisation référencé ci-dessus vaut agrément. Il est disponible sur le site internet interministériel dont l'adresse est précédemment citée.