Article 84
    Installations de traction empruntant la voie publique
       1. - Définition des zones denses et clairsemées:
       Les réseaux de traction sont divisés en zones dont la délimitation doit     être définie par le service du contrôle, en accord avec l'exploitant et avec     l'administration des P. et T.
      Cette délimitation est révisable chaque année si le service du contrôle le     demande. Ces zones sont:
      1o Les zones dites denses dans lesquelles les réseaux de traction se     superposent à des réseaux métalliques souterrains (eau, gaz, électricité,
     télécommunications, etc.), ramifiés et relativement denses;
      2o Les autres zones, dites clairsemées.
       2. - Définition de la différence de potentiel moyenne:
      On désigne par différences de potentiel moyennes les valeurs fournies par le     calcul effectué pour les diverses sections de voies en prenant pour la     puissance, dans chaque section de voie, la moyenne relative à l'ensemble d'un     grand nombre de jours ouvrables, chacun de ces jours comptant pour     vingt-quatre heures, quelle que soit la durée effective du service dans la     journée.
       3. - Distance au-dessus du sol:
      Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux supports peuvent     être établis à moins de 6 mètres du sol pour passer sous les ouvrages d'art     qui franchissent ou surplombent la voie.
      Lorsque les installations sont du domaine de tension HTA, la partie à moins     de 6 mètres doit comporter un dispositif de protection spécial.
       4. - Section minimale:
      La section des fils de contact ne doit pas être inférieure à 30 millimètres     carrés.
       5. - Isolation:
      L'isolation des fils de contact par rapport à la terre doit être double.
       6. - Supports d'angles des installations HTA:
      Dans les installations HTA, sur les supports d'angles, les mesures     nécessaires sont prises aux points d'attache des fils de contact pour que, au     cas où ces fils viendraient à abandonner les organes de suspension, ils     soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol.
       7. - Voisinage des bâtiments:
      Dans les traversées des agglomérations et au droit des immeubles isolés, les     fils de contact et autres conducteurs nus doivent passer à 1 mètre au moins     des façades et être, en tout cas, hors de la portée des habitants.
      Lorsqu'ils sont accrochés aux bâtiments, les parties d'ouvrages à moins d'un     mètre de ceux-ci, ou celles à la portée des habitants, doivent être séparées     du fil de contact par une double isolation.
       8. - Résistance mécanique:
       Le rapport défini à l'article 13 (  1) doit être d'au moins deux pour le     fil de contact et pour le porteur auxiliaire:
      1o Hors agglomération, mais en dehors des parties de gare ou stations     ouvertes au public, s'il s'agit d'un fil de contact simple;
      2o En tout lieu, s'il s'agit d'ouvrages de contact à suspension caténaire.
       9. - Voisinage des lignes électriques aériennes de distribution et des     lignes aériennes de télécommunications:
      Des dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact ou     d'amorçage entre les conducteurs de la ligne de distribution, ou les fils de     la ligne de télécommunications, et l'appareil de prise de courant des     véhicules à traction électrique, si cet appareil vient à quitter la ligne de     contact.