Article 1er
Type de compteurs d'eau à utiliser
 Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence sont notamment les suivants :
1. Compteurs d'eau soumis au contrôle CEE
 Ces compteurs devront avoir fait l'objet d'une décision d'approbation CEE, telle que prévue dans le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et les textes subséquents.
2. Autres compteurs d'eau
 Débitmètres électromagnétiques effectuant au moins une intégration des vitesses sur un diamètre de la conduite d'eau.
 Débitmètres à ultrasons.
 Ces dispositifs de comptage doivent être équipés d'un appareil totaliseur des volumes écoulés et répondre aux normes en vigueur.
Article 2
Prescriptions relatives aux compteurs d'eau
 Les compteurs d'eau doivent satisfaire aux prescriptions ci-après :
1. Compteurs d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1
1.1. Etat des compteurs mis en service
 La mise en service initiale ou l'échange standard doit remonter à moins de sept ans ou le contrôle d'exactitude à moins de trois ans.
 Le compteur et le mécanisme amovible doivent être munis des plombs et des marques de vérification primitive et éventuellement de la marque de vérification d'essais spéciaux.
1.2. Choix du compteur
 Le compteur doit être choisi de telle manière que les débits d'utilisation de l'installation de pompage soient compris dans l'étendue des débits d'utilisation définis par le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976.
1.3. Conditions d'installation
 Les compteurs devront être installés immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de telle façon que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreur de comptage en dehors des limites de tolérance admises. Les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels sont définies ci-dessous.
A. - Compteurs de vitesse à hélice axiale de type Woltmann
 Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :
 Longueur droite en aval du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :
B. - Compteur de vitesse à hélice verticale de type Woltmann
 Le compteur doit être installé sur une portion horizontale de conduite, et le cadran disposé horizontalement et dirigé vers le haut.
 Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :
C. - Compteur de vitesse annulaire
 Le compteur doit être installé sur une portion horizontale de conduite, et le cadran disposé horizontalement.
 Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :
2. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 2
2.1. Etat des compteurs mis en service
 La mise en service initiale ou le dernier contrôle d'exactitude doit remonter à moins de trois ans pour la partie électronique, la vérification doit remonter à moins de sept ans pour le capteur (éléments fixes en contact avec le liquide).
 Tous ces dispositifs de mesure doivent être :
 - équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés ;
 - alimentés en permanence en énergie électrique.
 L'électronique de mesure devra délivrer un signal de sortie 4-20 MA.
 L'ensemble du dispositif de mesure devra être plombable d'origine.
 Dans le cas du débitmètre à ultrasons, la manchette devra être livrée d'origine avec la partie électronique par le constructeur.
2.2. Calibre des compteurs
 Le calibre retenu doit être celui qui est préconisé par le constructeur pour les débits et vitesses afférents aux conditions d'utilisation.
 En aucun cas, les débits de passage mesurés ne devront être inférieurs à 50 % du débit pleine échelle.
2.3. Installations
 Les dispositifs de mesure devront être installés conformément aux textes et normes en vigueur. De plus, le capteur devra être monté sur une partie de conduite rectiligne exempte de tout appareil (vanne de réglage, coude, té, clapet, etc.).
 Cette longueur droite devra être au minimum de 5 D (diamètre) en amont et 3 D (diamètre) en aval pour les débitmètres électromagnétiques et 10 D (diamètre) en amont et 5 D (diamètre) en aval pour les débitmètres à ultrasons. Par ailleurs, pour les débitmètres à ultrasons, le capteur ainsi que les sondes de mesure devront être installés dans le plan horizontal.
 L'installation devra être réalisée de manière à permettre le contrôle du calage à zéro de l'enregistreur et le contrôle du capteur. Pour cela, il est nécessaire, dans le premier cas, de maintenir durant le temps du contrôle le capteur plein d'eau à débit nul et, dans le second cas, de pouvoir démonter le capteur.
 Afin de permettre la réalisation de ces deux opérations, une vanne d'arrêt sera installée sur la tuyauterie de part et d'autre du capteur au-delà des longueurs droites réglementaires prévues.
 Si pour des raisons de commodité, il est impossible d'arrêter le débit dans la conduite principale, un by-pass pourra être installé. Dans ce cas, la vanne de by-pass devra être plombable d'origine.
3. Autres compteurs d'eau
 Des dispositions particulières seront envisagées, cas par cas, de manière à assurer un contrôle efficace des volumes prélevés.
4. Conditions générales d'installation des compteurs d'eau
 En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.
 Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles le coefficient de zone de la redevance applicable est identique. Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les coefficients de zone de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du coefficient de zone le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.
 A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquages sur le ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.
Article 3
Contrôle des dispositifs de comptage
1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1
 Chaque compteur doit faire l'objet :
 - soit d'un échange standard tous les sept ans ;
 - soit d'un simple contrôle d'exactitude sur un banc d'essai tous les trois ans.
 Lorsqu'un compteur d'eau présente une imprécision supérieure à 5 %, en plus ou en moins, du volume mesuré pour tout débit situé au sens du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976, dans la zone inférieure comprise entre Q min inclus et Qt exclu et à 2 % en plus ou en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure comprise entre Qt inclus et Q maxi inclus, celui-ci doit faire l'objet d'une rénovation ou d'un échange standard.
2. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 2
 Chaque compteur doit faire l'objet :
 Tous les trois ans, d'un contrôle d'exactitude du bon fonctionnement de la partie électronique par simulation et vérification du point zéro.
 Lorsqu'un compteur présente une imprécision supérieure à 2 %, en plus ou en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone comprise entre 20 % de débit pleine échelle et le débit pleine échelle, le dispositif de mesure ne peut être remis en service qu'après remise en état et contrôle de celui-ci.
 Tous les sept ans, d'une vérification du bon état des éléments du capteur en contact avec le liquide.