A N N E X E
    1. Dispositifs assurant un prétraitement
      1o Fosse toutes eaux et fosse septique.
      Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la     liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées     et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit     l'ensemble des eaux usées domestiques.
      Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les     dispositifs d'entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et     l'entraînement des matières sédimentées et des matières flottantes, pour     lesquelles un volume suffisant est réservé.
      La hauteur utile d'eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être     suffisante pour permettre la présence d'une zone de liquide au sein de     laquelle se trouve le dispositif de sortie des effluents.
      Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à     l'accumulation des boues, mesuré entre le fond de l'appareil et le niveau     inférieur de l'orifice de sortie du liquide, doit être au moins égal à 3     mètres cubes pour des logements comprenant jusqu'à cinq pièces principales.
     Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d'au moins 1 mètre     cube par pièce supplémentaire.
      Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée     d'une entrée d'air et d'une sortie d'air située au-dessus des locaux habités,     d'un diamètre d'au moins 100 millimètres.
      Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit     être au moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses     toutes eaux.
      2o Installations d'épuration biologique à boues activées.
      Le volume total des installations d'épuration biologiques à boues activées     doit être au moins égal à 2,5 mètres cubes pour des logements comprenant     jusqu'à six pièces principales.
      L'installation doit se composer :
      - soit d'une station d'épuration biologique à boues activées d'un volume     total utile au moins égal à 1,5 mètre cube pour l'ensemble du compartiment     d'aération et du clarificateur, suivie obligatoirement, en aval du     clarificateur et distinct de celui-ci, d'un dispositif de rétention et     d'accumulation des boues (piège à boues) d'un volume au moins égal à 1 mètre     cube ou un dispositif présentant une efficacité semblable ;
      - soit d'une station d'un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres     cubes pour l'ensemble du compartiment d'aération et du clarificateur, ce     dernier devant présenter une efficacité semblable au piège à boues mentionné     à l'alinéa précédent.
      Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, ces volumes     font l'objet d'une étude particulière.
      3o Installations d'épuration biologique à cultures fixées.
      Pour un logement comportant jusqu'à six pièces principales, l'installation     d'épuration biologique à cultures fixées comporte un compartiment de     prétraitement anaérobie suivi d'un compartiment de traitement aérobie. Chacun     des compartiments présente un volume au moins égal à 2,5 mètres cubes.
      Le prétraitement anaérobie peut être assuré par une fosse toutes eaux. Pour     des logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des     différents compartiments font l'objet d'une étude spécifique.
    2. Dispositifs assurant l'épuration
    et l'évacuation des effluents par le sol
      1o Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage     souterrain).
      L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire du tuyaux     d'épandage placés horizontalement dans un ensemble de tranchées.
      Ceux-ci doivent être placés aussi près de la surface du sol que le permet     leur protection.
      La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en oeuvre doit être fonction     des possibilités d'infiltration du terrain et des quantités d'eau à     infiltrer.
      Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100     millimètres. Ils doivent être constitués d'éléments rigides en matériaux     résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit être au moins     égale à 5 millimètres.
      La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 mètres.      La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux     d'épandage est de 0,50 mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d'une     couche de graviers sans fines, d'une granulométrie 10/40 millimètres ou     approchant.
      La distance d'axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50     mètre.
      Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus     de la couche de graviers, d'un feutre ou d'une protection équivalente     perméable à l'air et à l'eau.
      L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le     permet.
      Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des     effluents dans le réseau de distribution.
      2o Lit d'épandage à faible profondeur.
      Le lit d'épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des     sols à dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile.
      Il est constitué d'une fouille unique à fond horizontal.
      3o Lit filtrant vertical non drainé et tertre d'infiltration.
      Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante, un matériau     plus perméable (sable silicieux lavé) doit être substitué au sol en place sur     une épaisseur minimale de 0,70 mètre sous la couche de graviers qui assure la     répartition de l'effluent distribué par des tuyaux d'épandage.
      Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être     établi à la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place.    
    3. Dispositifs assurant l'épuration des effluents avant rejet