ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ « BIOXYMOP 6025/06 » ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS « BIOXYMOP », MODÈLES 6025/06, 6025/06/AC, 6037/06, 6030/09 ET 6030/12
Références administratives
Numéro national d'agrément
2012-001
2012-001-mod01
2012-001-mod02
2012-001-mod04
Titulaire de l'agrément
SIMOP, 10, rue Richedoux, 50480 Sainte-Mère-Eglise
Dénomination commerciale
« BIOXYMOP 6025/06 »
Gamme « BIOXYMOP », modèle 6025/06
Capacité de traitement
6 Equivalents-Habitants
Numéro national d'agrément
2012-001-mod03
2012-001-mod05
2012-001-mod06
Titulaire de l'agrément
SIMOP, 10, rue Richedoux, 50480 Sainte-Mère-Eglise
Dénomination commerciale
Gamme « BIOXYMOP », modèle 6025/06/AC
Gamme « BIOXYMOP », modèle 6037/06
Capacité de traitement
6 Equivalents-Habitants
Numéro national d'agrément
2012-001-mod01-ext01
2012-001-mod01-ext01-mod01
2012-001-mod01-ext01-mod02
2012-001-mod01-ext02
2012-001-mod01-ext02-mod01
2012-001-mod01-ext02-mod02
Titulaire de l'agrément
SIMOP, 10, rue Richedoux, 50480 Sainte-Mère-Eglise
Dénomination commerciale
Gamme « BIOXYMOP », modèle 6030/09
Gamme « BIOXYMOP », modèle 6030/12
Capacité de traitement
9 Equivalents-Habitants
12 Equivalents-Habitants
Références de l'évaluation de l'installation
Organisme notifié en charge de l'évaluation
Centre scientifique et technique du bâtiment
Date de réception de l'avis de l'organisme notifié
10 février 2016
Références normalisation et réglementation
Références normalisation
NF EN 12566-3 + A2
Références réglementation nationale
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Caractéristiques techniques et fonctionnement
Les dispositifs de traitement sont des microstations fonctionnant selon le principe de la culture bactérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée.
Ils se composent sous la forme d'une cuve (ou de deux pour le dispositif 6037/06) comprenant trois compartiments :
- un décanteur primaire ;
- un réacteur biologique ;
- un clarificateur.
Le passage des eaux usées du décanteur primaire vers la partie aval s'effectue de façon gravitaire.
Les eaux usées sont prétraitées dans le décanteur primaire puis traitées dans le réacteur biologique.
Le réacteur biologique est équipé d'un support bactérien flottant et immergé. Il est aéré par intermittence au moyen d'un diffuseur d'air sous forme de membranes, placé sous le lit flottant, au fond du réacteur.
La recirculation des boues du clarificateur vers le réacteur biologique est assurée par une pompe immergée.
L'alimentation en air du diffuseur d'air est fournie par un compresseur, fonctionnant par intermittence et piloté par un boîtier de commande.
Le boîtier de commande permet de commander le compresseur d'air et la pompe de recirculation. Il est équipé d'un témoin lumineux qui se déclenche en cas de dysfonctionnement d'aération et de recirculation de boues.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du 

JOnº 0129 du 04/06/2016, texte nº 99

SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS
Modèles de la gamme
« BIOXYMOP 6025/06 »
N° national d'agrément
2012-001
2012-001-mod01
      

     et 2012-001-mod02
2012-001-mod04
Capacité
6 EH
Cuve
Forme de la cuve
Rectangulaire
Longueur ou diamètre
2,34 m
Largeur
1,54 m
Hauteur de base
1,90 m
Hauteur utile
1,37 m
Volume total
3,70 m3
Volume utile
3,70 m3
Tampons
Nombre
2
Forme
Rectangulaire
Dimensions
1300 × 750 × 60 mm (L×l×e)
Décanteur primaire
Hauteur utile
1,37 m
Surface utile
1,34 m2
Volume utile
1,78 m3
Réacteur biologique
Hauteur utile
1,37 m
Surface utile
0,68 m2
Volume utile
0,90 m3
Clarificateur
Hauteur utile
1,37 m
Surface utile
0,80 m2
Volume utile
1,04 m3
Diffuseur d'air
Nombre
2
Durée et temps
      

     de fonctionnement
7,25 h/jour (*)
Compresseur
Modèle
EL-S-60N (SECOH)
Puissance déclarée
      

     à 200 mbar
48 W
Débit à 150 mbar
64 L/min
Durée et temps
      

     de fonctionnement
7,25 h/jour (*)
Média filtrant
Volume
500 L
Pompe de recirculation des boues
Durée et temps
      

     de fonctionnement
1 min toutes les 80 min (18 min/jour)
(*) Cycles discontinus présentés dans le guide.