ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ MONOBLOCK-2-900-6 (6 EH) ET À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS MONOBLOCK, MODÈLES 2-700-4 (4 EH), 2-800-5 (5 EH), 3-800-5 (5 EH) ET 3-900-6 (6 EH)
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
filtres compacts à laine de roche alimentés sous faible pression (en gravitaire)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
1 cuve à 2 compartiments
- traitement primaire
- traitement secondaire constitué de média filtrant
Liste des principaux équipements
- préfiltre
- média filtrant (laine de roche)
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 50 % du volume utile du compartiment de traitement primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
Les dispositifs de traitement possèdent une entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent. L'extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur.
Ces dispositifs peuvent être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu'aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme MONOBLOCK
modèle 2-700-4
Gamme MONOBLOCK
modèle 2-800-5
Gamme MONOBLOCK
modèle 3-800-5
MONOBLOCK-2-900-6
Gamme MONOBLOCK
modèle 3-900-6
Capacité de traitement
4 EH
5 EH
5 EH
6 EH
6 EH
Numéro national d'agrément
2017-002-ext01
2017-002-ext02
2017-002-ext03
2017-002
2017-002-ext04
Cuve
Nombre
1
Forme
parallélépipédique juxtaposée à un cylindre vertical
Matériau
polyéthylène haute densité
Traitement primaire
Hauteur utile (cm)
127
127
127
127
127
Volume utile (m3)
2,04
2,04
3,41
2,04
3,41
Surface utile (m2)
1,48
1,48
2,88
1,48
2,88
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
66
66
66
66
66
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
20
10
32
9
23
Traitement secondaire
Hauteur utile (cm)
39+10+68=
117
39+10+68=
117
39+10+68=
117
39+10+68=
117
39+10+68=
117
Surface utile (m2)
0,419
0,528
0,528
0,636
0,636
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve (cm)
45
45
45
45
45
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui
oui
oui
oui
oui