ANNEXE
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS ROTH MICROSTAR, MODÈLES 5 ET 10
RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION
Références réglementaires et normatives
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2
Type de procédure
Simplifiée selon l'annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS
Technologie de traitement
microstations à culture libre aérée (boue activée fonctionnant selon le procédé SBR : Sequencing Batch Reactor)
Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments
Modèle 5 : 1 cuve à 2 compartiments
Modèle 10 : 2 cuves à 1 compartiment
- un compartiment aéré de traitement primaire pour le stockage des boues ;
- un compartiment aéré de traitement secondaire et de clarification pour le réacteur biologique.
Liste des principaux équipements
- automate de commande
- alarme
- surpresseur
- pompe par injection d'air pour la recirculation des boues du compartiment de traitement secondaire vers le compartiment de traitement primaire
- électrovanne 3 voies
- aérateurs à membrane micro perforée
La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues correspondante à un remplissage au plus égal à 30 % du volume utile du compartiment de traitement primaire (voir la hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange.
La ventilation de ces dispositifs de traitement se fait par des ouvertures hautes ou basses.
Ces dispositifs ne peuvent pas être installés pour des résidences secondaires.
L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 précité (évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas d'impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel).
Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n'ont pas été mesurées.
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet.
Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu' aux capacités de traitement présentées dans le tableau suivant.
SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
Dénomination commerciale
Gamme Roth MicroStar modèle 5
Gamme Roth MicroStar modèle 10
Capacité de traitement
5 EH
10 EH
Numéro national d'agrément
2016-008-ext01
2016-008-ext02
Cuve (s)
Nombre
1
2
Forme
cuve(s) à doubles cylindres à axe horizontal
Matériau
polyéthylène
Compartiment de traitement primaire
Hauteur utile (cm)
105
105
Volume utile (m3)
2,13
4,26
Surface utile (m2)
1,95
3,90
Hauteur maximum de remplissage de boue avant extraction (cm)
40
40
Fréquence de vidange théorique à charge nominale (mois)
6
6
Débit d'air déclaré (L/min) du surpresseur pour une contre-pression donnée (mbar)
80 à 150 mbar
200 à 200 mbar
Compartiment de traitement secondaire
Hauteur utile (cm)
105
105
Volume utile (m3)
2,13
4,26
Surface utile (m2)
1,95
3,90
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
Hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus de la cuve (cm)
70
70
Mise en œuvre possible ou pas en présence de nappe phréatique
oui
oui