A N N E X E 1
LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT
A N N E X E 2
CALCULS DE DÉBITS ET DE L'ÉCHAUFFEMENT DE LA MOSELLE
Calcul du débit de la Moselle à la frontière
germano-luxembourgeoise
 Le débit à la frontière germano-luxembourgeoise est calculé en moyenne journalière. Il se note Qmf (débit moyen journalier Moselle à la Frontière), et est égal à :
 - quand le capteur à ultrason est disponible :
Qmf = 1,031Q24 - Qev
Avec :
 Q24 : débit mesuré à l'amont par le capteur à ultrason, en moyenne journalière ;
 Qev : débit moyen journalier évaporé dans les quatre tours de refroidissement de la centrale ;
 - quand le capteur à ultrason est indisponible :
Qmfmf = 1,05Qmu + 0,086n - Qev
Avec :
 Qev : débit moyen journalier évaporé dans les quatre tours de refroidissement de la centrale ;
 Qmu : débit Moselle à Uckange ;
 n : nombre de bassinées à l'écluse de Thionville durant la journée considérée.
 Ils intègrent donc les débits lâchés à Vieux-Pré. Le calcul de Qev et Qmf sera effectué chaque jour à 0 h et la mise en oeuvre des prescriptions de l'arrêté en fonction du résultat se fera dans les meilleurs délais, en principe dans les six heures qui suivent.
Calcul du débit évaporé dans les tours
de refroidissement de la centrale
 Ce débit, noté Qe, sera calculé en prévision à trois jours, d'une part et recalculé a posteriori de l'autre.
 Prévision :
 Le débit évaporé prévisionnel à 3 jours (en m³/s) est calculé pour chaque tranche à l'aide de la formule suivante, et les résultats seront additionnés :
Qe = k (j - ih) (g + fT - eT²) [ b (w + dt) - a (w + dt)²]
Avec :
 t : température moyenne de la Moselle au droit de Cattenom le jour du calcul ;
 T = (Tmin + Tmax) / 2 où Tmin et Tmax sont les températures minimales et maximales de l'air sec prévues à 3 jours par Météo-France ;
 w : puissance électrique moyenne programmée 3 jours plus tard pour la tranche considérée ;
 h : 0,65 au printemps et en été, 0,7 en automne et 0,75 en hiver ;
 les autres coefficients sont définis ci-après :
 Vérification :
 La même formule sera utilisée, de la même façon, en calculant toutefois, pour chaque tranche, le débit évaporé à un temps horaire (ou plus fin encore, notamment pour tenir compte des périodes de changement de puissance de la tranche) et en faisant la moyenne des débits ainsi calculés pondérés par les intervalles de temps qui leur correspondent. Pour chaque intervalle de temps de calcul, on prendra :
 t : température moyenne de la Moselle à l'amont du rejet ;
 T : température moyenne de l'air ambiant ;
 w : puissance électrique de la tranche considérée ;
 h : humidité relative de l'air ;
 k = 1.
Débit de la Moselle à l'amont de la centrale
 Le débit de la Moselle à l'amont de la centrale s'intitule Qref et correspond, en fonction de la disponibilité matérielle :
 - soit à Qma en priorité (débit mesuré à l'amont par le capteur à ultrason), en moyenne journalière ;
 - soit à Qmpe (débit Moselle à la prise d'eau, calculé) en cas de panne du capteur à ultrason :
Qmpe = 1,017Qmu + 0,086n
Avec :
 Qmu : débit moyen journalier de la Moselle à Uckange ;
 n : nombre de bassinées à l'écluse de Thionville durant la journée considérée.
Calcul de l'échauffement de la Moselle
 L'échauffement de la Moselle est noté EM.
EM = Qseo (Tteo-Tmp) / (Q6 - QSem + Qseo)
Avec :
 Qseo : débit de rejet SEO moyenné sur 6 heures glissantes ;
 Tteo : température du rejet SEO ;
 Tmp : température de la Moselle à l'amont de la centrale ;
 Q6 : débit mesuré à l'amont par le capteur à ultrason, en moyenne sur 6 heures. En cas d'indisponibilité du capteur, Q6= QMPE ;
 Qsem : débit prélevé dans le Moselle, fonction du temps de fonctionnement des pompes SEM moyenné sur 6 heures glissantes.