I. ― Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
 Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon que tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur des installations ou dans leur environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
 Dans les parties des installations où le risque de dissémination des substances radioactives existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une cascade de dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de substances radioactives des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
 Le confinement des substances radioactives est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet une détection et un signalement rapides des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, des systèmes ou des dispositions complémentaires assurent la protection du personnel et préviennent la dissémination de ces substances à l'extérieur des installations.
 L'air provenant des parties ventilées des installations qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
 En tant que de besoin, les zones de chantier montées au plus près des opérations sont équipées d'un dispositif de ventilation spécifique. Les dispositions de surveillance associées sont précisées dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au III du présent article.
 II. ― La protection des installations contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
 II-1. La protection contre l'incendie.
 Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne aux installations, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction.
 Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements sont portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent sur les installations. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
 II-2. La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
 Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage des installations, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre ces dernières.
 Des dispositions sont également prises pour maintenir les installations dans un état sûr en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
 L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement des installations par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets dans les plus brefs délais et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
 III. ― L'exploitation des installations.
 III-1. Les règles générales de surveillance et d'entretien.
 L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités de surveillance et d'entretien des installations en situation normale et en situation accidentelle. Ces règles précisent la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements qui le nécessitent.
 Les alarmes importantes pour la sûreté sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans les installations et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
 Le personnel affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière requises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
 III-2. Les dispositions relatives aux manutentions.
 Les opérations effectuées dans les installations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.
 III-3. Les dispositions relatives au transport.
 Les colis contenant des matières radioactives faisant l'objet d'un transport sur la voie publique font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site et avant leur expédition hors du site.
 S'agissant des transferts entre les installations n° 36 et n° 79 et les autres installations du site de Grenoble qui n'empruntent pas la voie publique, les procédures générales de transport interne du Commissariat à l'énergie atomique et les procédures particulières de transport interne du CEA/Grenoble s'appliquent.
 III-4. Les obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
 Dans le respect des principes de radioprotection prévus par le code de la santé publique, préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :
 1° Définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones non concernées par le chantier ;
 2° Rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.
 IV. ― Les effluents liquides et gazeux et les déchets.
 IV-1. Les effluents liquides et gazeux.
 Les installations sont exploitées de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Les modalités de gestion des effluents liquides et gazeux ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet sont encadrées par l'arrêté d'autorisation de rejet et de prélèvement d'eau du 25 mai 2004 susvisé qui pourra être modifié par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à l'article 69 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
 L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réaliser des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans les installations.
 IV-2. La gestion des déchets.
 L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et optimise leur gestion.
 Les déchets résultant des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
 L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire, autant qu'il est possible, à des conditions économiques acceptables, le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans les installations en attente d'évacuation.
 L'exploitant assume la responsabilité des déchets résultant de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement des installations. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
 Les gravats issus de la démolition de bâtiments conventionnels ou assainis peuvent être utilisés pour combler les vides des installations. Concernant les bâtiments assainis, la démolition ne peut être effectuée qu'après l'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire du déclassement en déchets conventionnels.
 L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.
 Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans des déchets issus des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement n'a lieu à l'intérieur des installations sans l'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
 Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur des périmètres indiqués sur le plan annexé au présent décret (1).