A N N E X E I
Liste des départements situés en zone H3
A N N E X E I I
DÉFINITIONS
Altitude
 L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'accès principale.
 Baie
 Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, au passage à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
 Eclairage général
 L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Eclairement moyen à maintenir
 Niveau d'éclairement, noté en lux (lx), en dessous duquel il convient que l'éclairement moyen sur la surface considérée ne descende pas. C'est l'éclairement moyen au moment où il convient d'effectuer la maintenance. La norme NF EN 12464-1 « Éclairage des lieux de travail » fournit les valeurs d'éclairement moyen à maintenir recommandées sur les zones de travail.
Entrée d'air
 C'est un orifice calibré pratiqué dans une fenêtre, une porte-fenêtre ou dans une paroi du bâtiment.
Fermeture
 A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.
Gaz rare
 L'argon, le xénon et le krypton sont les trois gaz rares utilisés dans le bâtiment, et plus particulièrement dans certains vitrages, pour leurs propriétés plus isolantes que l'air.
 Isolant thermique
 Produit, généralement très léger et épais, limitant le flux de chaleur qui le traverse dans une paroi soumise à une différence de température entre ses deux faces (par exemple : laine minérale, polystyrène expansé, polyuréthanne expansé, liège, perlite, verre cellulaire, fibres végétales ou animales).
Local
 Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local chauffé
 Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.
Module d'une entrée d'air
 Le module d'une entrée d'air correspond au débit passant par cette entrée d'air, exprimé en m³/h, pour une différence de pression de 20 Pa.
Paroi verticale ou horizontale
 Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Paroi transparente ou translucide
 Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
Paroi vitrée anti-effraction
 Une paroi est dite anti-effraction si elle répond aux caractéristiques décrites dans le projet de norme européenne ENV 1627 pour les classes 4, 5 et 6.
Paroi vitrée antiballes
 Une paroi est dite antiballes si elle répond aux caractéristiques décrites dans la norme EN 1522 pour les classes FB5 et supérieures.
Plancher bas
 Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Plancher haut
 Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
 Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture-terrasse sont par exemple des planchers hauts.
Système de refroidissement
 Un « système de refroidissement » est un équipement de production de froid par machine thermodynamique associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes (climatiseur monobloc, Split system...)
 Toiture-pente
 On appelle toiture-pente les toitures dont la pente est comprise entre 15 % et 60 %.
Toiture-terrasse
 On appelle toiture-terrasse les toitures dont la pente est inférieure à 15 %.
Verre peu émissif
 Sont considérés comme verres peu émissifs tous les verres présentant une émissivité normale  n inférieure à 0,20.
Vitrine
 Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l'exposition d'objets, de produits ou de prestations destinés à la vente ou à la location.
A N N E X E I I I
DÉFINITIONS ET MODALITÉS DE CALCUL
DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE
Définition
 La résistance thermique R d'une paroi est l'inverse du flux thermique à travers 1 mètre carré de paroi pour une différence de température de 1 kelvin entre les deux faces de la paroi. Elle s'exprime en m².K/W et elle est fonction des caractéristiques géométriques et thermiques des matériaux constituants la paroi.
Calcul
 La résistance thermique d'une paroi isolée est obtenue en ajoutant la résistance thermique de la paroi existante et celle de l'isolant mis en place.
 Lorsque la paroi existante est composée de plusieurs couches de matériaux, en particulier lorsqu'elle comporte déjà une couche existante de matériau isolant, la résistance thermique de cette paroi est égale à la somme des résistances des matériaux qui la composent.
 Les règles Th-bât définissent le mode de calcul des résistances thermiques des produits et des parois.
Valeurs par défaut
 En l'absence de valeurs connues, les valeurs de résistance thermique données dans les tableaux suivants peuvent être utilisés pour le calcul de la résistance thermique de la paroi existante. Les valeurs par défaut données par les règles Th-U et Th-bât peuvent également être utilisée pour calculer la résistance de la paroi existante.
A. - Murs en briques
A-1. Briques pleines
a. Murs simples
Épaisseur du mur en cm 9 à 15 15 à 22,5 22,5 à 34 supérieure à 34  
R en m².K/W 0,09 0,16 0,23 0,33 
b. Murs doubles avec lame d'air
Épaisseur du mur en cm 20 à 25 25 à 30 30 à 35 supérieure à 35  
R en m².K/W 0,33 0,37 0,43 0,48 
A-2. Briques creuses
Épaisseur du mur en cm 15 à 20 20 à 25 25 à 30 supérieure à 30  
R en m².K/W 0,30 0,35 0,42 0,44 
B. - Murs en béton
B-1. En blocs pleins ou en béton banché
Épaisseur du mur en cm 15 à 20 20 à 25 25 à 30 supérieure à 30  
R en m².K/W 0,10 0,12 0,15 0,18 
B-2. En blocs creux
Épaisseur du mur en cm 20 à 25 supérieure à 25  
R en m².K/W 0,19 0,22 
C. - Isolation existante
 La résistance R en m².K/W s'obtient en multipliant l'épaisseur, en centimètres, par :
 0,33 pour les mousses de polyuréthanne ou polystyrène extrudé,
 0,23 pour les autres isolants thermiques (laine minérale, polystyrène expansé, verre cellulaire, etc.).
A N N E X E I V
PRISE EN COMPTE DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE D'UNE FERMETURE DANS LE CALCUL DE LA PERFORMANCE D'UNE PAROI VITRÉE
 La performance de l'ensemble composé d'une fenêtre et de sa fermeture est caractérisée par le coefficient U moyen jour-nuit, défini comme suivant :
Ujn =  Uw + Uwf 
Uw + Uwf
Ujn = 
2
 où
 Uw est le coefficient de la paroi vitrée nue, en W/(m².K)
 Uwf est le coefficient de la paroi vitrée avec fermeture, en W/(m².K), donnée par la relation :
Uwf =  (1/Uw + R) 
1
Uwf = 
(1/Uw + R)
 Avec R la résistance thermique additionnelle, en m².K/W, apportée par la fermeture.
 Lorsque le rôle de la fermeture est pris en compte, l'exigence de l'article 7 s'exprime donc en Ujn plutôt qu'en Uw. Le coefficient Ujn, exprimé en watt par mètre carré.kelvin (W/m².K), doit donc être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant :
 A défaut de valeur fournies par le fabricant, les valeurs de R du tableau suivant peuvent être utilisées :