Les déperditions thermiques de référence sont calculées avec les caractéristiques dimensionnelles A1 à A7 et L8 à L10 du projet définies comme suivant :
 				 A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l'exception des surfaces opaques prises en compte dans A5, A6 et A7 ;
 				 A2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 ;
 				 A3 : surface des planchers hauts donnant sur l'extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ;
 				 A4 : surface des planchers bas ;
 				 A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
 				 A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides des bâtiments non résidentiels ;
 				 A7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments résidentiels ;
 				 L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
 				 L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ;
 				 L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées.
 				 Les surfaces des parois opaques verticales et des baies prennent en compte les spécifications de l'article 18.
 				 Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d'une part, et, d'autre part, sur l'extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
 				 La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau.
 				 Dans le cas où la liaison périphérique d'un plancher se situe à la jonction d'un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.
 				 Les valeurs des coefficients de transmission thermique de référence a1 à a10 correspondant respectivement aux caractéristiques dimensionnelles A1 à A7 et L8 à L10 sont données dans le tableau ci-dessous :
 									COEFFICIENT
 									ai
 									ZONES H1, H2
 									et H3 > 800 mètres
 									ZONE H3
≤ 									 800 mètres
 									a1 (W/m²K)
 									0,36
 									0,40
 									a2 (W/m²K)
 									0,20
 									0,25
 									a3 (W/m²K)
 									0,27
 									0,27
 									a4 (W/m²K)
 									0,27
 									0,36
 									a5 (W/m²K)
 									1,50
 									1,50
 									a6 (W/m²K)
 									2,10
 									2,30
 									a7 (W/m²K)
 									1,80
 									2,10
 									a8 (W/m.K)
 									0,50
 									0,50
 									a9 (W/m.K)
 									0,9
 									0,9
 									a10 (W/m.K)
 									0,9
 									0,9
 				 Pour les autres éléments d'enveloppe, les coefficients de transmission thermique de référence sont nuls.
 				 Pour les bâtiments d'habitation, la valeur de a7 correspond à des baies avec fermeture.
 				 Pour les vitrines et portes d'entrée servant à l'accès du public dans les bâtiments à usage autre que d'habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers, le coefficient a6 est pris égal à 5,8 W/(m².K).