Document ID: 321339

Title: BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI TRẠM KHÍ NÉN YKC, VZ20/350 SỬ DỤNG TRONG BỘ QUỐC PHÒNG (QTKĐ 06: 2016/BQP)

Legal Basis:
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Full Text:
[{"full_text": "Khoản 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các Trạm nạp khí nén YKC, VZ 20/350 (gọi tắt là trạm nạp khí) thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành. Căn cứ vào quy trình này, đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng áp dụng trực tiếp hoặc có thể xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng loại trạm nạp khí nhưng không được trái với quy định của quy trình này. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trạm nạp khí có trách nhiệm phối hợp với đơn vị kiểm định theo quy định của pháp luật. 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các Trạm nạp khí nén YKC, VZ 20/350 (gọi tắt là trạm nạp khí) thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành. Căn cứ vào quy trình này, đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng áp dụng trực tiếp hoặc có thể xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng loại trạm nạp khí nhưng không được trái với quy định của quy trình này. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trạm nạp khí có trách nhiệm phối hợp với đơn vị kiểm định theo quy định của pháp luật.", "header": "['Thông tư 122/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2016/BQP)'\n 'Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng. Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG']", "len_tokenizer": 265, "lower_segmented_text": "khoản 1.1 . phạm_vi áp_dụng : quy_trình kiểm_định kỹ_thuật an_toàn này áp_dụng để kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lần đầu , kiểm_định kỹ_thuật an_toàn định_kỳ và kiểm_định kỹ_thuật an_toàn bất_thường đối_với các trạm nạp khí nén ykc , vz 20 / 350 ( gọi tắt là trạm nạp khí ) thuộc danh_mục máy , thiết_bị , vật_tư có yêu_cầu nghiêm_ngặt về an_toàn lao_động đặc_thù quân_sự do bộ quốc_phòng_ban_hành . căn_cứ vào quy_trình này , đơn_vị kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lao_động trong bộ quốc_phòng áp_dụng trực_tiếp hoặc có_thể xây_dựng cụ_thể , chi_tiết cho từng loại trạm nạp khí nhưng không được trái với quy_định của quy_trình này . các doanh_nghiệp , cơ_quan , tổ_chức , đơn_vị sử_dụng trạm nạp khí có trách_nhiệm phối_hợp với đơn_vị kiểm_định theo quy_định của pháp_luật . 1.1 . phạm_vi áp_dụng : quy_trình kiểm_định kỹ_thuật an_toàn này áp_dụng để kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lần đầu , kiểm_định kỹ_thuật an_toàn định_kỳ và kiểm_định kỹ_thuật an_toàn bất_thường đối_với các trạm nạp khí nén ykc , vz 20 / 350 ( gọi tắt là trạm nạp khí ) thuộc danh_mục máy , thiết_bị , vật_tư có yêu_cầu nghiêm_ngặt về an_toàn lao_động đặc_thù quân_sự do bộ quốc_phòng_ban_hành . căn_cứ vào quy_trình này , đơn_vị kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lao_động trong bộ quốc_phòng áp_dụng trực_tiếp hoặc có_thể xây_dựng cụ_thể , chi_tiết cho từng loại trạm nạp khí nhưng không được trái với quy_định của quy_trình này . các doanh_nghiệp , cơ_quan , tổ_chức , đơn_vị sử_dụng trạm nạp khí có trách_nhiệm phối_hợp với đơn_vị kiểm_định theo quy_định của pháp_luật .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 1.1']"}, {"full_text": "Khoản 1.2. Đối tượng áp dụng: - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Quân đội quản lý, sử dụng các trạm nạp khí (sau đây gọi tắt là cơ sở); - Các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng; - Các cơ quản lý nhà nước có liên quan. 1.2. Đối tượng áp dụng: - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Quân đội quản lý, sử dụng các trạm nạp khí (sau đây gọi tắt là cơ sở); - Các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng; - Các cơ quản lý nhà nước có liên quan.", "header": "['Thông tư 122/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2016/BQP)'\n 'Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng. Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG']", "len_tokenizer": 101, "lower_segmented_text": "khoản 1.2 . đối_tượng áp_dụng : - các cơ_quan , tổ_chức , đơn_vị trong quân_đội quản_lý , sử_dụng các trạm nạp khí ( sau đây gọi tắt là cơ_sở ) ; - các đơn_vị kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lao_động trong bộ quốc_phòng ; - các cơ quản_lý nhà_nước có liên_quan . 1.2 . đối_tượng áp_dụng : - các cơ_quan , tổ_chức , đơn_vị trong quân_đội quản_lý , sử_dụng các trạm nạp khí ( sau đây gọi tắt là cơ_sở ) ; - các đơn_vị kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lao_động trong bộ quốc_phòng ; - các cơ quản_lý nhà_nước có liên_quan .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 1.2']"}, {"full_text": "Điều 2. Hiệu lực thi hành Điều 2. CÁC HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH Điều 2. CÁC HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn trạm nạp khí phải được thực hiện đầy đủ trong những trường hợp sau: - Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, trước khi đưa vào sử dụng; - Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; - Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn trạm nạp khí phải được thực hiện đầy đủ trong những trường hợp sau: - Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, trước khi đưa vào sử dụng; - Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; - Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường.", "header": "['Thông tư 122/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2016/BQP)']", "len_tokenizer": 102, "lower_segmented_text": "điều 2 . hiệu_lực thi_hành điều 2 . các hình_thức kiểm_định điều 2 . các hình_thức kiểm_định . quy_trình kiểm_định kỹ_thuật an_toàn trạm nạp khí phải được thực_hiện đầy_đủ trong những trường_hợp sau : - kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lần đầu , trước khi đưa vào sử_dụng ; - kiểm_định kỹ_thuật an_toàn định_kỳ ; - kiểm_định kỹ_thuật an_toàn bất_thường . quy_trình kiểm_định kỹ_thuật an_toàn trạm nạp khí phải được thực_hiện đầy_đủ trong những trường_hợp sau : - kiểm_định kỹ_thuật an_toàn lần đầu , trước khi đưa vào sử_dụng ; - kiểm_định kỹ_thuật an_toàn định_kỳ ; - kiểm_định kỹ_thuật an_toàn bất_thường .", "pointer_link": "['Điều 2']"}, {"full_text": "Điều 3. Trách nhiệm thi hành Điều 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN Điều 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN. Bao gồm những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sau: - QCVN 01:2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực; - TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo; - TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; - TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử; - TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; - TCVN 6290:1997 - Chai chứa khí. Chai chứa khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí; - TCVN 6713:2000 - Chai chứa khí. An toàn trong thao tác; - TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra; - TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; - TCVN 9358: 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung. Trong trường hợp các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất. Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn trạm nạp khí có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này. Bao gồm những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sau: - QCVN 01:2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơ