Document ID: 373712

Title: BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Legal Basis:
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Full Text:
[{"full_text": "Khoản 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình dưới đây: 1) Văn phòng; 2) Khách sạn; 3) Bệnh viện; 4) Trường học; 5) Thương mại, dịch vụ; 6) Chung cư. 1.1.2 Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho các bộ phận: 1) Lớp vỏ bao che công trình; 2) Hệ thống thông gió và điều hòa không khí; 3) Hệ thống chiếu sáng; 4) Các thiết bị điện khác (động cơ điện; hệ thống cấp nước nóng). CHÚ THÍCH: Khi thực hiện cải tạo các công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này, các quy định về lớp vỏ bao che, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị điện khác được áp dụng cho các bộ phận tương ứng được cải tạo. 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình dưới đây: 1) Văn phòng; 2) Khách sạn; 3) Bệnh viện; 4) Trường học; 5) Thương mại, dịch vụ; 6) Chung cư. 1.1.2 Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho các bộ phận: 1) Lớp vỏ bao che công trình; 2) Hệ thống thông gió và điều hòa không khí; 3) Hệ thống chiếu sáng; 4) Các thiết bị điện khác (động cơ điện; hệ thống cấp nước nóng). CHÚ THÍCH: Khi thực hiện cải tạo các công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này, các quy định về lớp vỏ bao che, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị điện khác được áp dụng cho các bộ phận tương ứng được cải tạo.", "header": "['Thông tư 15/2017/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành'\n 'Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2017/BXD. Điều 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 353, "lower_segmented_text": "khoản 1.1 phạm_vi điều_chỉnh 1.1.1 quy_chuẩn kỹ_thuật quốc_gia về các công_trình xây_dựng sử_dụng năng_lượng hiệu_quả quy_định những yêu_cầu kỹ_thuật bắt_buộc phải tuân_thủ khi thiết_kế , xây_dựng mới hoặc cải_tạo các công_trình có tổng_diện_tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn_hợp các loại công_trình dưới đây : 1 ) văn_phòng ; 2 ) khách_sạn ; 3 ) bệnh_viện ; 4 ) trường_học ; 5 ) thương_mại , dịch_vụ ; 6 ) chung_cư . 1.1.2 những quy_định trong quy_chuẩn này được áp_dụng cho các bộ_phận : 1 ) lớp vỏ bao_che công_trình ; 2 ) hệ_thống thông gió và điều hòa không_khí ; 3 ) hệ_thống chiếu sáng ; 4 ) các thiết_bị điện khác ( động_cơ_điện ; hệ_thống cấp_nước nóng ) . chú_thích : khi thực_hiện cải_tạo các công_trình thuộc phạm_vi điều_chỉnh của quy_chuẩn này , các quy_định về lớp vỏ bao_che , hệ_thống thông gió và điều hòa không_khí , hệ_thống chiếu sáng , các thiết_bị điện khác được áp_dụng cho các bộ_phận tương_ứng được cải_tạo . 1.1 phạm_vi điều_chỉnh 1.1.1 quy_chuẩn kỹ_thuật quốc_gia về các công_trình xây_dựng sử_dụng năng_lượng hiệu_quả quy_định những yêu_cầu kỹ_thuật bắt_buộc phải tuân_thủ khi thiết_kế , xây_dựng mới hoặc cải_tạo các công_trình có tổng_diện_tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn_hợp các loại công_trình dưới đây : 1 ) văn_phòng ; 2 ) khách_sạn ; 3 ) bệnh_viện ; 4 ) trường_học ; 5 ) thương_mại , dịch_vụ ; 6 ) chung_cư . 1.1.2 những quy_định trong quy_chuẩn này được áp_dụng cho các bộ_phận : 1 ) lớp vỏ bao_che công_trình ; 2 ) hệ_thống thông gió và điều hòa không_khí ; 3 ) hệ_thống chiếu sáng ; 4 ) các thiết_bị điện khác ( động_cơ_điện ; hệ_thống cấp_nước nóng ) . chú_thích : khi thực_hiện cải_tạo các công_trình thuộc phạm_vi điều_chỉnh của quy_chuẩn này , các quy_định về lớp vỏ bao_che , hệ_thống thông gió và điều hòa không_khí , hệ_thống chiếu sáng , các thiết_bị điện khác được áp_dụng cho các bộ_phận tương_ứng được cải_tạo .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 1.1']"}, {"full_text": "Khoản 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng các công trình xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng các công trình xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.", "header": "['Thông tư 15/2017/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành'\n 'Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2017/BXD. Điều 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 53, "lower_segmented_text": "khoản 1.2 đối_tượng áp_dụng quy_chuẩn này áp_dụng đối_với mọi tổ_chức , cá_nhân có các hoạt_động xây_dựng các công_trình xây_dựng thuộc phạm_vi điều_chỉnh của quy_chuẩn này . 1.2 đối_tượng áp_dụng quy_chuẩn này áp_dụng đối_với mọi tổ_chức , cá_nhân có các hoạt_động xây_dựng các công_trình xây_dựng thuộc phạm_vi điều_chỉnh của quy_chuẩn này .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 1.2']"}, {"full_text": "Khoản 1.3 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng Quy chuẩn này. Với tiêu chuẩn có mã số không ghi năm hoặc các tiêu chuẩn có mã số ghi năm được soát xét, sửa đổi thì áp dụng phiên bản mới nhất. QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạnh và sức khỏe; QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng; AMCA 205 Energy efficiency classification for fans (Phân loại hiệu quả năng lượng đối với quạt); ANSI Z21.10.3 Thiết bị đun nước nóng bằng ga, Tập 3, Bình chứa với công suất 75.000 Btu/h, Thiết bị đun nước nóng tuần hoàn và tức thời (Gas Water Heater, Volume 3, Storage, with Input Ratings above 75,000 Btu/h, Circulating and Instantaneous Water Heaters); ARI 210/240 Đánh giá tính năng của thiết bị điều hòa không khí nguyên cụm và bơm nhiệt nguồn không khí (Performance rating of unitary air-conditioning and air-source heat pump equipment); ARI 340/360 Đánh giá tính năng thiết bị điều hòa không khí và thiết bị bơm nhiệt thương mại và công nghiệp (Performance rating of commercial and industrial unitary air-conditioning and heat pump equipment); ARI 365 Thiết bị ngưng máy điều hòa không khí thương mại và công nghiệp (Commercial and industrial unitary air- conditioning condensing units); ARI 550/590 Đánh giá tính năng bộ giải nhiệt bằng nước sử dụng chu kỳ nén hơi nước (Performance rating of water-chilling packages using the vapor compression cycle); ARI 560-2000 Bộ giải nhiệt hấp thụ nước và bộ đun nước nóng (Absorption water chilling and water heating packages); ASHRAE 90.1 - 2016 Energy standard for buildings except low-rise residential buildings (Tiêu chuẩn năng lượng cho các tòa nhà, trừ nhà ở thấp tầng); NEMA MG 1-2016 Động cơ và máy phát điện (Motors and generators); NFRC 200-2017 Quy trình xác định hệ số SHGC và VLT của sản phẩm xuyên sáng trong điều kiện thông thường. (Procedure for determining fenestration product Solar Heat Gain Coefficients and Visible Transmittance at normal incidence); ISO 6946-2017 Các thành phần và cấu kiện của tòa nhà. Nhiệt trở và truyền nhiệt. Phương pháp tính toán (Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation method); ISO 10456-2007 Vật liệu và sản phẩm xây dựng. Các tính chất thủy nhiệt. Các giá trị tính toán dưới dạng bảng và quy trình xác định các giá trị được công bố và giá trị nhiệt tính toán (Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values); ISO 12759:2010 Quạt. Phân loại hiệu quả năng lượng đối với quạt (Fans. Efficiency classification for fans); TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết k