Document ID: 197649

Title: QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, THIẾT KẾ, ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Legal Basis:
Căn cứ Khoản 3 Điều 17 và Khoản 3 Điều 57 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Full Text:
[{"full_text": "Khoản 1. Đối với bệnh viện.\na) Vị trí khu đất xây dựng có hệ thống giao thông thuận lợi, phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định;\nb) Khu đất xây dựng có hệ thống kỹ thuật hạ tầng, vệ sinh môi trường tốt;\nc) Diện tích khu đất xây dựng bệnh viện truyền nhiễm lấy theo quy chuẩn thiết kế bệnh viện từ 50m2/giường đến 100m2/giường, có kích thước hình học hợp lý, đủ để bố trí các hạng mục công trình sau: khối khám bệnh, khối kỹ thuật nghiệp vụ - cận lâm sàng - thăm dò chức năng, khối lưu trú bệnh nhân, khối hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp, khối kỹ thuật - hậu cần và công trình phụ trợ.\nd) Mặt bằng tổng thể bệnh viện phải được quy hoạch theo nguyên tắc một chiều, các khu vực khám bệnh, lưu trú bệnh nhân được bố trí theo nguyên tắc bảo đảm khoảng cách ly an toàn và hạn chế giao thông nội bộ giao cắt qua;\nđ) Diện tích xây dựng chiếm tối đa 35% diện tích toàn bộ khu đất;\ne) Trong mặt bằng tổng thể của bệnh viện phải bố trí hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn theo quy định;\ng) Diện tích trồng cây xanh lấy bóng mát và cách ly với bên ngoài chiếm từ 35% đến 40% diện tích khu đất;\nh) Bệnh viện phải có cổng và tường rào để ngăn cách, bảo vệ.", "header": "['Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám, chữa bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành'\n 'Điều 1. Vị trí, mặt bằng tổng thể']", "len_tokenizer": 218, "lower_segmented_text": "khoản 1 . đối_với bệnh_viện . \n a ) vị_trí khu đất xây_dựng có hệ_thống giao_thông thuận_lợi , phải có khoảng_cách an_toàn về môi_trường đối_với khu dân_cư , khu bảo_tồn thiên_nhiên theo quy_định ; \n b ) khu đất xây_dựng có hệ_thống kỹ_thuật hạ_tầng , vệ_sinh môi_trường tốt ; \n c ) diện_tích khu đất xây_dựng bệnh_viện truyền_nhiễm lấy theo quy_chuẩn thiết_kế bệnh_viện từ 50m2 / giường đến 100m2 / giường , có kích_thước hình_học hợp_lý , đủ để bố_trí các hạng_mục công_trình sau : khối khám bệnh , khối kỹ_thuật nghiệp_vụ - cận lâm_sàng - thăm_dò chức_năng , khối lưu_trú bệnh_nhân , khối hành_chính quản_trị và dịch_vụ tổng_hợp , khối kỹ_thuật - hậu_cần và công_trình phụ_trợ . \n d ) mặt_bằng tổng_thể bệnh_viện phải được quy_hoạch theo nguyên_tắc một_chiều , các khu_vực khám bệnh , lưu_trú bệnh_nhân được bố_trí theo nguyên_tắc bảo_đảm khoảng_cách_ly an_toàn và hạn_chế giao_thông nội_bộ giao_cắt qua ; \n đ ) diện_tích xây_dựng chiếm tối_đa 35 % diện_tích toàn_bộ khu đất ; \n e ) trong mặt_bằng tổng_thể của bệnh_viện phải bố_trí hệ_thống xử_lý chất_thải đạt tiêu_chuẩn theo quy_định ; \n g ) diện_tích trồng cây_xanh lấy bóng_mát và cách_ly với bên ngoài chiếm từ 35 % đến 40 % diện_tích khu đất ; \n h ) bệnh_viện phải có cổng và tường rào để ngăn_cách , bảo_vệ .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Đối với khoa truyền nhiễm và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có chức năng khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm.\na) Khoa truyền nhiễm trong các bệnh viện phải xây dựng ở một khu riêng biệt;\nb) Vị trí khu đất xây dựng khoa có hệ thống giao thông thuận lợi, có hệ thống kỹ thuật hạ tầng, vệ sinh môi trường tốt;\nc) Vị trí xây dựng khoa đặt cuối hướng gió chủ đạo, bảo đảm khoảng cách ly với các công trình xung quanh.", "header": "['Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám, chữa bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành'\n 'Điều 1. Vị trí, mặt bằng tổng thể']", "len_tokenizer": 80, "lower_segmented_text": "khoản 2 . đối_với khoa truyền_nhiễm và các cơ_sở khám bệnh , chữa bệnh khác có chức_năng khám bệnh , chữa bệnh truyền_nhiễm . \n a ) khoa truyền_nhiễm trong các bệnh_viện phải xây_dựng ở một khu riêng_biệt ; \n b ) vị_trí khu đất xây_dựng khoa có hệ_thống giao_thông thuận_lợi , có hệ_thống kỹ_thuật hạ_tầng , vệ_sinh môi_trường tốt ; \n c ) vị_trí xây_dựng khoa đặt cuối hướng gió chủ_đạo , bảo_đảm khoảng_cách_ly với các công_trình xung_quanh .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 2']"}, {"full_text": "Điều 2. Yêu cầu chung về thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật\n1. Giải pháp tổ chức không gian của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm bảo đảm các yêu cầu:\na) Phù hợp với yêu cầu công năng sử dụng, tính chất chuyên môn và mang tính hiện đại;\nb) Các giải pháp kiến trúc, kỹ thuật và thiết bị sử dụng phải bảo đảm cách ly, an toàn lao động (thông gió, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy);\nc) Nơi làm việc của Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, trưởng khoa, khối hành chính tổng hợp được bố trí khu vực riêng;\nd) Mỗi khoa chuyên môn có một phòng của lãnh đạo và một phòng làm việc của nhân viên, được trang bị bàn làm việc, tủ lưu trữ hồ sơ và các trang thiết bị thông dụng khác phù hợp với chức năng quản lý;\nđ) Các phòng thủ thuật, khu tiệt trùng xử lý dụng cụ, thiết bị y tế được bố trí dây chuyền theo 01 chiều;\ne) Các phòng xét nghiệm bảo đảm các yêu cầu sau: - Bố trí khép kín để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, chống lây nhiễm và không gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. - Bảo đảm yêu cầu vi khí hậu theo từng cấp độ.\ng) Khu vực lưu bệnh nhân được thiết kế các vách ngăn động chia ra thành nhiều khu vực trên một đơn nguyên, bảo đảm cách ly khi cần theo từng cấp độ;\nh) Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được bố trí một khu kỹ thuật để cung cấp dịch vụ và một khu đào tạo huấn luyện cho tuyến dưới;\ni) Phải có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và khí thải.\n2. Chiều cao phòng:\na) Phòng làm việc trong các hạng mục công trình chính có chiều cao trong phòng không được thấp hơn: 3,30m (Chiều cao làm việc);\nb) Các phòng phụ, phòng vệ sinh có chiều cao không được thấp hơn: 2,80m.\n3. Chiều rộng hành lang:\na) Hành lang chính không được nhỏ hơn: 2,40m.\nb) Hành lang phụ không được nhỏ hơn: 1,50m.\n4. Cửa đi:\na) Chiều cao của các loại cửa đi không được nhỏ hơn: 2,10m.\nb) Chiều rộng cửa: loại 2 cánh không được nhỏ hơn: 1,20m. loại 1 cánh không được nhỏ hơn: 0,80m.\n5. Cầu thang:\na) Độ dốc cầu thang không được lớn hơn: 30°.\nb) Chiều rộng mỗi bản thang không được nhỏ hơn: 1,60m.\nc) Chiều rộng chiếu nghỉ không được nhỏ hơn:2,00m.\n6. Chiếu sáng và thông gió:\na) Các phòng của khu hành chính, khoa, phòng chuyên môn và khu phụ trợ phải được ưu tiên chiếu sáng và thông gió tự nhiên, trực tiếp. Đối với các phòng mổ, thủ thuật và xét nghiệm: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió phải điều chỉnh được theo yêu cầu;\nb) Diện tích cửa sổ chiếu sáng cho các phòng được quy định trong bảng; Bảng diện tích cửa sổ chiếu sáng tự nhiên cho các phòng Loại phòng Tỷ lệ (%) (Diện tích cửa sổ / Diện tích sàn) Các phòng thông thường Không nhỏ hơn 20% Các phòng phụ trợ Không nhỏ hơn 15%", "header": "['Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám, chữa bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành']", "len_tokenizer": 567, "lower_segmented_text": "điều 2 . yêu_cầu chung về thiết_kế , điều_kiện cơ_sở vật_chất , kỹ_thuật \n 1 . giải_pháp tổ_chức không_gian của các cơ_sở khám bệnh , chữa bệnh truyền_nhiễm bảo_đảm các yêu_cầu : \n a ) phù_hợp với yêu_cầu công_năng sử_dụng , tính_chất chuyên_môn và mang tính hiện_đại ; \n b ) các giải_pháp kiến_trúc , kỹ_thuật và thiết_bị sử_dụng phải bảo_đảm cách_ly , an_toàn lao_động ( thông gió , chiếu sáng , phòng cháy , chữa_cháy ) ; \n c ) nơi làm_việc của giám_đốc , phó_giám_đốc , trưởng_phòng , trưởng khoa , khối hành_chính tổng_hợp được bố_trí khu_vực riêng ; \n d ) mỗi khoa chuyên_môn có một phòng của lãnh_đạo và một phòng làm_việc của nhân_viên , được trang_bị bàn làm_việc , tủ lưu_trữ hồ_sơ và các trang thiết_bị thông_dụng khác phù_hợp với chức_năng quản_lý ; \n đ ) các phòng_thủ_thuật , khu tiệt trùng xử_lý_dụng_cụ , thiết_bị y_tế được bố_trí dây_chuyền theo 01 chiều ; \n e ) các phòng xét_nghiệm bảo_đảm các yêu_cầu sau : - bố_trí khép_kín để bảo_đảm điều_kiện vệ_sinh môi_trường , chống lây_nhiễm và không gây ảnh_hưởng đến kết_quả xét_nghiệm . - bảo_đảm yêu_cầu vi khí_hậu theo từng cấp_độ . \n g ) khu_vực lưu bệnh_nhân được thiết_kế các vách ngăn động chia ra thành nhiều khu_vực trên một đơn_nguyên , bảo_đảm cách_ly khi cần theo từng cấp_độ ; \n h ) m