Document ID: 87033

Title: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.

Legal Basis:
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Full Text:
[{"full_text": "Mục I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG\n1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng vận hành nhằm bảo đảm cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho đô thị và khu công nghiệp.\n2. Hệ thống cấp nước PCCC bao gồm hệ thống cấp nước tập trung, họng, trụ nước chữa cháy lắp đặt trên tuyến ống cấp nước, bể dự trữ nước chữa cháy và các bến bãi lấy nước chữa cháy ở các nguồn nước tự nhiên như: ao, hồ, sông, suối, kênh...\n3. Mọi tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.", "header": "['Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng - Bộ Công an ban hành']", "len_tokenizer": 114, "lower_segmented_text": "mục i . phạm_vi điều_chỉnh , đối_tượng áp_dụng \n 1 . thông_tư này hướng_dẫn việc thực_hiện công_tác quy_hoạch , đầu_tư , xây_dựng vận_hành nhằm bảo_đảm cấp_nước phòng cháy , chữa_cháy ( pccc ) cho đô_thị và khu công_nghiệp . \n 2 . hệ_thống cấp_nước pccc bao_gồm hệ_thống cấp_nước tập_trung , họng , trụ nước chữa_cháy lắp_đặt trên tuyến ống cấp_nước , bể dự_trữ nước chữa_cháy và các bến_bãi lấy nước chữa_cháy ở các nguồn nước tự_nhiên như : ao , hồ , sông , suối , kênh ... \n 3 . mọi tổ_chức và cá_nhân trong nước và nước_ngoài sinh_sống và làm_việc tại việt nam có trách_nhiệm thực_hiện thông_tư này .", "pointer_link": "['Mục I']"}, {"full_text": "Mục II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PCCC\n1. Khi lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị, khu công nghiệp phải xác định hệ thống cấp nước PCCC như một nội dung không tách rời của đồ án.\n2. Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch chung xây dựng đô thị và khu công nghiệp bao gồm:\na) Xác định các nguồn nước cần được sử dụng cho PCCC: nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung, nguồn nước tự nhiên (ao hồ, sông, suối, kênh...);\nb) Xác định lưu lượng cần thiết trên mạng cấp nước tập trung cho nhu cầu PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;\nc) Xác định áp lực nước PCCC cần thiết trên mạng cấp nước tập trung;\nd) Khái toán kinh phí cho hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp.\n3. Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch chi tiết bao gồm:\na) Xác định các nguồn nước cụ thể cần được sử dụng phục vụ cho PCCC (từ bể chứa các trạm cấp nước, ao, hồ, sông, suối, kênh..);\nb) Xác định lưu lượng, áp lực cần thiết cho PCCC theo mạng quy hoạch và căn cứ tiêu chuẩn về số lượng đám cháy đồng thời, thời gian cháy, dung tích dự trữ nước PCCC trong các trạm cấp nước, trạm tăng áp;\nc) Xác định các tuyến ống và vị trí đặt họng, trụ lấy nước PCCC;\nd) Xác định dung tích bể chứa nước PCCC tại các khu dân cư, vị trí các bến bãi phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước ở các ao, hồ, sông, suối, kênh;\nđ) Khái toán kinh phí cho hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp.\n4. Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch cấp nước đô thị, khu công nghiệp bao gồm:\na) Xác định lưu lượng, áp lực cần thiết cho PCCC theo mạng quy hoạch và căn cứ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành;\nb) Xác định các tuyến ống đặt trụ lấy nước, khoảng cách các trụ, vị trí trụ lấy nước;\nc) Xác định áp lực nước PCCC trên mạng đường ống cấp nước; các phương án điều chỉnh áp lực, lưu lượng nước cho chữa cháy;\nd) Khái toán kinh phí.\n5. Việc quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành.\n6. Trong trường hợp các đô thị, khu công nghiệp đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước được phê duyệt mà chưa có các nội dung về quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC thì cần lập bổ sung quy hoạch cấp nước PCCC.\n7. Trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC thực hiện theo quy định của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC; Nghị định 08/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về quy hoạch xây dựng và Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.\n8. Kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC do ngân sách địa phương chi trả. Kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC tại khu công nghiệp do chủ đầu tư chi trả theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về phương pháp tính đơn giá lập quy hoạch.", "header": "['Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng - Bộ Công an ban hành']", "len_tokenizer": 595, "lower_segmented_text": "mục ii . quy_hoạch hệ_thống cấp_nước pccc \n 1 . khi lập quy_hoạch chung xây_dựng , quy_hoạch chi_tiết , quy_hoạch chuyên_ngành cấp_nước đô_thị , khu công_nghiệp phải xác_định hệ_thống cấp_nước pccc như một nội_dung không tách rời của đồ_án . \n 2 . nội_dung quy_hoạch cấp_nước pccc trong quy_hoạch chung xây_dựng đô_thị và khu công_nghiệp bao_gồm : \n a ) xác_định các nguồn nước cần được sử_dụng cho pccc : nguồn nước từ hệ_thống cấp_nước tập_trung , nguồn nước tự_nhiên ( ao hồ , sông , suối , kênh ... ) ; \n b ) xác_định lưu_lượng cần_thiết trên mạng cấp_nước tập_trung cho nhu_cầu pccc theo quy_chuẩn , tiêu_chuẩn hiện_hành ; \n c ) xác_định áp_lực nước pccc cần_thiết trên mạng cấp_nước tập_trung ; \n d ) khái toán kinh_phí cho hệ_thống cấp_nước pccc đô_thị và khu công_nghiệp . \n 3 . nội_dung quy_hoạch cấp_nước pccc trong quy_hoạch chi_tiết bao_gồm : \n a ) xác_định các nguồn nước cụ_thể cần được sử_dụng phục_vụ cho pccc ( từ bể chứa các trạm cấp_nước , ao , hồ , sông , suối , kênh . . ) ; \n b ) xác_định lưu_lượng , áp_lực cần_thiết cho pccc theo mạng quy_hoạch và căn_cứ tiêu_chuẩn về số_lượng đám cháy đồng_thời , thời_gian cháy , dung_tích dự_trữ nước pccc trong các trạm cấp_nước , trạm tăng áp ; \n c ) xác_định các tuyến ống và vị_trí đặt họng , trụ lấy nước pccc ; \n d ) xác_định dung_tích bể chứa nước pccc tại các khu dân_cư , vị_trí các bến_bãi phục_vụ cho xe chữa_cháy lấy nước ở các ao , hồ , sông , suối , kênh ; \n đ ) khái toán kinh_phí cho hệ_thống cấp_nước pccc đô_thị và khu công_nghiệp . \n 4 . nội_dung quy_hoạch cấp_nước pccc trong quy_hoạch cấp_nước đô_thị , khu công_nghiệp bao_gồm : \n a ) xác_định lưu_lượng , áp_lực cần_thiết cho pccc theo mạng quy_hoạch và căn_cứ theo quy_chuẩn và tiêu_chuẩn hiện_hành ; \n b ) xác_định các tuyến ống đặt trụ lấy nước , khoảng_cách các trụ , vị_trí trụ lấy nước ; \n c ) xác_định áp_lực nước pccc trên mạng đường_ống cấp_nước ; các phương_án điều_chỉnh áp_lực , lưu_lượng nước cho chữa_cháy ; \n d ) khái toán kinh_phí . \n 5 . việc quy_hoạch hệ_thống cấp_nước pccc đô_thị và khu công_nghiệp phải căn_cứ vào các tiêu_chuẩn , quy_chuẩn về pccc hiện_hành . \n 6 . trong trường_hợp các đô_thị , khu công_nghiệp đã có quy_hoạch xây_dựng , quy_hoạch cấp_nước được phê_duyệt mà chưa có các nội_dung về quy_hoạch hệ_thống cấp_nước pccc thì cần lập bổ_sung quy_hoạch cấp_nước pccc . \n 7 . trách_nhiệm tổ_chức lập , thẩm_định và phê_duyệt quy_hoạch hệ_thống cấp_nước pccc thực_hiện theo quy_định của nghị_định số 35 / 2003 / nđ - cp ngày 4 / 4 / 2003 của chính_phủ quy_định chi_tiết thi_hành một_số điều của luật pccc ; nghị_định 08 / 2007 / nđ - cp ngày 28 / 5 / 2007 về quy_hoạch xây_dựng và nghị_định 117 / 2007 / nđ - cp ngày 11 / 7 / 2007 về sản_xuất , cung_cấp và tiêu_thụ nước_sạch . \n 8 . kinh_phí lập quy_hoạch hệ_thống cấp_nước pccc do ngân_sách địa_phương chi_trả . kinh_phí lập quy_hoạch hệ_thống cấp_nước pccc tại khu công_nghiệp do chủ đầu_tư chi_trả theo hướng_dẫn của bộ xây_dựng về phương_pháp tính đơn_giá lập quy_hoạch .", "pointer_link": "['Mục II']"}, {"full_text": "Mục III. YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PCCC\n1. Trong quá trình thiết kế, xây dựng các tuyến ống cấp nước, cần tính toán giải pháp tăng cường lưu lượng nước khi có cháy theo các quy định hiện hành. Trên mạng lưới đường ống cấp 1, cấp 2 phải bố trí các họng, trụ lấy nước PCCC. Không lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC trên các ống chuyền tải chính của hệ thống cấp nước, trong trường hợp cần thiết chỉ lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC tại các điểm phân mạng, đặt van chặn, xả khí, xả cặn.\n2. Khi thiết kế các họng, trụ lấy nước PCCC phải đảm bảo các yêu cầu về lưu lượng, áp lực cần thi