Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Câu hỏi: Yêu cầu kỹ thuật của bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay loại động cơ đốt trong sẽ được quy định như thế nào?
Trả lời: Căn cứ theo quy định tại tiết 6.2.1 tiểu mục 6.2 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12110:2018 về Phòng cháy chữa cháy - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra như sau:
Yêu cầu kỹ thuật
...
6.2 Yêu cầu kỹ thuật của động cơ và các hệ thống cơ bản của động cơ
6.2.1 Loại động cơ: Động cơ đốt trong.
6.2.2 Hệ thống nhiên liệu phải phù hợp các yêu cầu sau:
a) Có thiết bị báo nhiên liệu;
b) Có bộ lọc nhiên liệu;
c) Không bị ăn mòn, không rò rỉ;
d) Bình chứa nhiên liệu phải đảm bảo dung tích để duy trì cho bơm chữa cháy hoạt động liên tục tối thiểu 30 min với công suất tối đa.
6.2.3 Hệ thống làm mát của động cơ phải đảm bảo yêu cầu làm việc của bơm chữa cháy trong mọi điều kiện và không vượt quá nhiệt độ cho phép do nhà sản xuất công bố (nếu có).
6.2.4 Hệ thống điện phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Dây điện phải được bọc cách điện. Dây điện phải chịu được nhiệt độ và độ ẩm. Dây điện phải được bảo vệ và kẹp giữ chắc chắn ở các vị trí trên bơm chữa cháy tránh được các hư hỏng bị cắt, mài hay cọ xát;
b) Các giắc nối, đầu nối và công tắc điện phải được cách điện;
c) Ắc quy phải được lắp đặt chắc chắn, có điện áp định mức là 12 V, dung lượng không nhỏ hơn 16 Ah;
d) Khởi động động cơ: Bằng tay, hoặc cả bằng tay và bằng điện.
6.2.5 Có thiết bị giảm âm trong quá trình hoạt động. Mức áp suất âm (hay áp suất âm thanh) cực đại không vượt quá 115 dBA[1].
6.2.6 Đặc tính kỹ thuật của động cơ bơm chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Công suất, tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn của động cơ bơm chữa cháy theo điều 5 TCVN 7144-1: 2008 (ISO 3046-1: 2002);
b) Hệ thống điều khiển tốc độ của động cơ bơm chữa cháy theo điều 4, 5 và 6 TCVN 7144-4:2013 (ISO 3046-4: 2009);
c) Chống vượt tốc theo điều 5 và điều 6 TCVN 7144-6:2002 (ISO 3046-6:1990).
...
Như vậy, theo quy định trên thì yêu cầu kỹ thuật của động cơ bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay sẽ như sau:
- Loại động cơ: Động cơ đốt trong.
Hệ thống nhiên liệu phải phù hợp các yêu cầu sau:
+ Có thiết bị báo nhiên liệu;
+ Có bộ lọc nhiên liệu;
+ Không bị ăn mòn, không rò rỉ;
+ Bình chứa nhiên liệu phải đảm bảo dung tích để duy trì cho bơm chữa cháy hoạt động liên tục tối thiểu 30 min với công suất tối đa.
- Hệ thống làm mát của động cơ phải đảm bảo yêu cầu làm việc của bơm chữa cháy trong mọi điều kiện và không vượt quá nhiệt độ cho phép do nhà sản xuất công bố (nếu có).
- Hệ thống điện phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Dây điện phải được bọc cách điện. Dây điện phải chịu được nhiệt độ và độ ẩm. Dây điện phải được bảo vệ và kẹp giữ chắc chắn ở các vị trí trên bơm chữa cháy tránh được các hư hỏng bị cắt, mài hay cọ xát;
+ Các giắc nối, đầu nối và công tắc điện phải được cách điện;
+ Ắc quy phải được lắp đặt chắc chắn, có điện áp định mức là 12 V, dung lượng không nhỏ hơn 16 Ah;
+ Khởi động động cơ: Bằng tay, hoặc cả bằng tay và bằng điện.
- Có thiết bị giảm âm trong quá trình hoạt động. Mức áp suất âm (hay áp suất âm thanh) cực đại không vượt quá 115 dBA[1].
- Đặc tính kỹ thuật của động cơ bơm chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Công suất, tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn của động cơ bơm chữa cháy theo điều 5 TCVN 7144-1: 2008 (ISO 3046-1: 2002);
+ Hệ thống điều khiển tốc độ của động cơ bơm chữa cháy theo điều 4, 5 và 6 TCVN 7144-4:2013 (ISO 3046-4: 2009);
+ Chống vượt tốc theo điều 5 và điều 6 TCVN 7144-6:2002 (ISO 3046-6:1990).