Điều 8. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH Điều 8. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH. Trước khi tiến hành kiểm định trạm sấy và làm lạnh phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau: Trước khi tiến hành kiểm định trạm sấy và làm lạnh phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:
8.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau: 8.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của trạm sấy và làm lạnh phải đầy đủ theo quy định; 8.1.2. Tháo môi chất, vệ sinh trong, ngoài trạm sấy và làm lạnh; 8.1.3. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của trạm sấy và làm lạnh; 8.1.4. Các bình trong trạm sấy và làm lạnh có những bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc có các bộ phận chuyển động thì phải tách riêng ra khỏi bình; 8.1.5. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định. 8.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau: 8.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của trạm sấy và làm lạnh phải đầy đủ theo quy định; 8.1.2. Tháo môi chất, vệ sinh trong, ngoài trạm sấy và làm lạnh; 8.1.3. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của trạm sấy và làm lạnh; 8.1.4. Các bình trong trạm sấy và làm lạnh có những bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc có các bộ phận chuyển động thì phải tách riêng ra khỏi bình; 8.1.5. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.
8.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của trạm sấy và làm lạnh: 8.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: - Kiểm tra lý lịch trạm sấy và làm lạnh và của các bình trong trạm theo quy định tại QCVN 01:2008/BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau: + Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn; + Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; + Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính; + Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; + Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định (nếu có). - Kiểm tra hồ sơ xuất xưởng của các bình trong trạm sấy và làm lạnh: + Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn; + Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn; + Biên bản nghiệm thử xuất xưởng; + Tài liệu xuất xưởng của các bộ phận chi tiết khác trong trạm sấy và làm lạnh. - Kiểm tra các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có); - Kiểm tra hồ sơ lắp đặt trạm sấy và làm lạnh: + Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng; + Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của trạm; + Thiết kế lắp đặt; + Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt; + Những số liệu về hàn như: Công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn; + Các biên bản kiểm định từng bộ phận của trạm (nếu có); + Biên bản nghiệm thu tổng thể trạm. - Kiểm tra các quy trình của trạm sấy và làm lạnh: + Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp; + Quy trình nạp; + Hồ sơ về PCCC. 8.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ trạm sấy và làm lạnh: - Kiểm tra lý lịch của trạm, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; - Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng trạm; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có). 8.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường trạm sấy và làm lạnh: - Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trạm: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; - Trường hợp sau khi hệ thống không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ. Đánh giá: Kết quả kiểm tra hồ sơ, lý lịch trạm sấy và làm lạnh đạt yêu cầu khi: - Lý lịch của trạm và các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 2.4 QCVN 01:2008/BLĐTBXH; - Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo quy định tại 3.2.2 QCVN 01:2008/BLĐTBXH. 8.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của trạm sấy và làm lạnh: 8.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: - Kiểm tra lý lịch trạm sấy và làm lạnh và của các bình trong trạm theo quy định tại QCVN 01:2008/BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau: + Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn; + Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; + Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính; + Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; + Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định (nếu có). - Kiểm tra hồ sơ xuất xưởng của các bình trong trạm sấy và làm lạnh: + Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn; + Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn; + Biên bản nghiệm thử xuất xưởng; + Tài liệu xuất xưởng của các bộ phận chi tiết khác trong trạm sấy và làm lạnh. - Kiểm tra các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có); - Kiểm tra hồ sơ lắp đặt trạm sấy và làm lạnh: + Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng; + Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của trạm; + Thiết kế lắp đặt; + Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt; + Những số liệu về hàn như: Công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn; + Các biên bản kiểm định từng bộ phận của trạm (nếu có); + Biên bản nghiệm thu tổng thể trạm. - Kiểm tra các quy trình của trạm sấy và làm lạnh: + Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp; + Quy trình nạp; + Hồ sơ về PCCC. 8.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ trạm sấy và làm lạnh: - Kiểm tra lý lịch của trạm, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; - Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng trạm; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có). 8.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường trạm sấy và làm lạnh: - Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trạm: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; - Trường hợp sau khi hệ thống không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ. Đánh giá: Kết quả kiểm tra hồ sơ, lý lịch trạm sấy và làm lạnh đạt yêu cầu khi: - Lý lịch của trạm và các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 2.4 QCVN 01:2008/BLĐTBXH; - Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo quy định tại 3.2.2 QCVN 01:2008/BLĐTBXH.
8.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định. 8.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.
8.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định. 8.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.