Khoản 2.2.1. Mạng CBN bên trong trạm viễn thông Trạm viễn thông phải thực hiện kết nối liên kết chung CBN. Mạng CBN phải được nối với tấm tiếp đất chính bởi một vòng kết nối dọc theo chu vi bên trong tòa nhà; hoặc thành phần cơ bản của CBN là dây dẫn vòng phải bao quanh được khối hệ thống thiết bị. Mạng CBN phải có khả năng mở rộng thành kết cấu lưới 3 chiều để đáp ứng được nhu cầu bổ sung thêm các hệ thống thiết bị viễn thông trong trạm viễn thông. Mạng CBN phải đảm bảo có dạng như một lồng Faraday có tính dẫn điện liên tục bao quanh toàn bộ trạm viễn thông như sơ đồ Hình 1. Hình 1 - Mạng CBN Mạng CBN có các thành phần như sau: - Vòng kết nối khép kín tại mỗi tầng của tòa nhà, quanh sàn nhà hoặc xung quanh tường nhà. Đối với tầng 1 thực hiện dưới nền nhà ở độ sâu 0,5 m đến 0,7 m. Vòng kết nối được thực hiện bằng cáp đồng hoặc những dải đồng hay bằng thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 50 mm2; - Các dây liên kết thẳng đứng, liên kết các vòng kết nối của mỗi tầng, khoảng cách giữa các dây thẳng đứng không lớn hơn 5 m. Dây liên kết thẳng đứng là thanh đồng hoặc thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 50 mm2; CHÚ THÍCH: Có thể tận dụng khung kết cấu cốt thép của tòa nhà làm thành phần của mạng CBN, với điều kiện phải hàn nối các thành phần kết cấu thép lại với nhau để đảm bảo tính dẫn điện liên tục. Thực hiện đấu nối đường dẫn kết nối với các thành phần kim loại trong trạm viễn thông như sau: - Tất cả các dây dẫn sét của trạm viễn thông; - Toàn bộ khung bê tông cốt thép của kết cấu trạm viễn thông; - Khung giá đỡ cáp nhập trạm viễn thông; - Các ống dẫn nước, các ống dẫn cáp bằng kim loại. 2.2.2. Mạng liên kết trong hệ thống thiết bị viễn thông Trong một khối hệ thống thiết bị viễn thông, mạng liên kết phải có dạng mắt lưới (MESH- BN). Mạng MESH - BN phải kết nối các khung giá, vỏ máy, các đường ống, khay, giá phối tuyến, vỏ cáp và tấm đệm kết nối để tạo thành một mặt phẳng cân bằng điện thế chuẩn hệ thống (xem 1.4.24). Tất cả các thành phần kim loại của MESH- BN phải tạo thành một tổng thể liên tục về điện (xem Hình 2). Mạng liên kết mắt lưới (MESH- BN) cần đảm bảo những yêu cầu như sau: 2.2.3. Kết nối mạng CBN và các mạng MESH- BN Tất cả các mạng MESH- BN của các hệ thống thiết bị viễn thông và dây dẫn đường về DC kèm theo phải được kết nối với CBN. Mạng MESH- BN kết nối với CBN tại nhiều điểm và kết nối với thanh tiếp đất chính (xem Hình 2, Hình 3 và Hình 4). Nếu thiết bị được vận hành với đường dẫn về DC chung (theo thiết kế của thiết bị) thì đường dẫn về DC chung này được nối với CBN tại nhiều điểm (xem Hình 3). Nếu thiết bị được vận hành với đường về DC cách ly, thì đường về DC cách ly này nối với CBN tại một điểm (xem Hình 4). Hình 3 - CBN/MESH-BN với đường về DC chung nối với CBN tại nhiều điểm Hình 4 - CBN/ MESH-BN với đường về DC cách ly, nối với CBN tại một điểm 2.2.4. Cáp kết nối giữa các mạng MESH- BN Cáp phân phối nguồn và cáp tín hiệu bên trong và giữa các MESH- BN phải đi gần và dọc theo CBN. Đường cáp nguồn AC và cáp tín hiệu phải đặt cách nhau ít nhất 100 mm trừ khi có biện pháp che chắn hợp lý. Vỏ cáp phải được kết nối với khung giá, vỏ máy hoặc đến SRPP ít nhất tại 2 đầu cáp. 2.2.1. Mạng CBN bên trong trạm viễn thông Trạm viễn thông phải thực hiện kết nối liên kết chung CBN. Mạng CBN phải được nối với tấm tiếp đất chính bởi một vòng kết nối dọc theo chu vi bên trong tòa nhà; hoặc thành phần cơ bản của CBN là dây dẫn vòng phải bao quanh được khối hệ thống thiết bị. Mạng CBN phải có khả năng mở rộng thành kết cấu lưới 3 chiều để đáp ứng được nhu cầu bổ sung thêm các hệ thống thiết bị viễn thông trong trạm viễn thông. Mạng CBN phải đảm bảo có dạng như một lồng Faraday có tính dẫn điện liên tục bao quanh toàn bộ trạm viễn thông như sơ đồ Hình 1. Hình 1 - Mạng CBN Mạng CBN có các thành phần như sau: - Vòng kết nối khép kín tại mỗi tầng của tòa nhà, quanh sàn nhà hoặc xung quanh tường nhà. Đối với tầng 1 thực hiện dưới nền nhà ở độ sâu 0,5 m đến 0,7 m. Vòng kết nối được thực hiện bằng cáp đồng hoặc những dải đồng hay bằng thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 50 mm2; - Các dây liên kết thẳng đứng, liên kết các vòng kết nối của mỗi tầng, khoảng cách giữa các dây thẳng đứng không lớn hơn 5 m. Dây liên kết thẳng đứng là thanh đồng hoặc thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 50 mm2; CHÚ THÍCH: Có thể tận dụng khung kết cấu cốt thép của tòa nhà làm thành phần của mạng CBN, với điều kiện phải hàn nối các thành phần kết cấu thép lại với nhau để đảm bảo tính dẫn điện liên tục. Thực hiện đấu nối đường dẫn kết nối với các thành phần kim loại trong trạm viễn thông như sau: - Tất cả các dây dẫn sét của trạm viễn thông; - Toàn bộ khung bê tông cốt thép của kết cấu trạm viễn thông; - Khung giá đỡ cáp nhập trạm viễn thông; - Các ống dẫn nước, các ống dẫn cáp bằng kim loại. 2.2.2. Mạng liên kết trong hệ thống thiết bị viễn thông Trong một khối hệ thống thiết bị viễn thông, mạng liên kết phải có dạng mắt lưới (MESH- BN). Mạng MESH - BN phải kết nối các khung giá, vỏ máy, các đường ống, khay, giá phối tuyến, vỏ cáp và tấm đệm kết nối để tạo thành một mặt phẳng cân bằng điện thế chuẩn hệ thống (xem 1.4.24). Tất cả các thành phần kim loại của MESH- BN phải tạo thành một tổng thể liên tục về điện (xem Hình 2). Mạng liên kết mắt lưới (MESH- BN) cần đảm bảo những yêu cầu như sau: 2.2.3. Kết nối mạng CBN và các mạng MESH- BN Tất cả các mạng MESH- BN của các hệ thống thiết bị viễn thông và dây dẫn đường về DC kèm theo phải được kết nối với CBN. Mạng MESH- BN kết nối với CBN tại nhiều điểm và kết nối với thanh tiếp đất chính (xem Hình 2, Hình 3 và Hình 4). Nếu thiết bị được vận hành với đường dẫn về DC chung (theo thiết kế của thiết bị) thì đường dẫn về DC chung này được nối với CBN tại nhiều điểm (xem Hình 3). Nếu thiết bị được vận hành với đường về DC cách ly, thì đường về DC cách ly này nối với CBN tại một điểm (xem Hình 4). Hình 3 - CBN/MESH-BN với đường về DC chung nối với CBN tại nhiều điểm Hình 4 - CBN/ MESH-BN với đường về DC cách ly, nối với CBN tại một điểm 2.2.4. Cáp kết nối giữa các mạng MESH- BN Cáp phân phối nguồn và cáp tín hiệu bên trong và giữa các MESH- BN phải đi gần và dọc theo CBN. Đường cáp nguồn AC và cáp tín hiệu phải đặt cách nhau ít nhất 100 mm trừ khi có biện pháp che chắn hợp lý. Vỏ cáp phải được kết nối với khung giá, vỏ máy hoặc đến SRPP ít nhất tại 2 đầu cáp.
a) Tấm đệm mắt lưới - Tấm đệm mắt lưới có kích thước đủ lớn để chứa đựng được các thiết bị và giá đỡ cáp nằm trong khối hệ thống MESH -BN và được đặt ở dưới sàn thiết bị. - Tấm đệm được làm bằng dây (dải) đồng trần hoặc bằng dây (dải) thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 14 mm2 và hàn thành lưới. - Kích thước mắt lưới nằm trong phạm vi: 20 cm x 20 cm; 30 cm x 30 cm; 40 cm x 40 cm; 50 cm x 50 cm. a) Tấm đệm mắt lưới - Tấm đệm mắt lưới có kích thước đủ lớn để chứa đựng được các thiết bị và giá đỡ cáp nằm trong khối hệ thống MESH -BN và được đặt ở dưới sàn thiết bị. - Tấm đệm được làm bằng dây (dải) đồng trần hoặc bằng dây (dải) thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 14 mm2 và hàn thành lưới. - Kích thước mắt lưới nằm trong phạm vi: 20 cm x 20 cm; 30 cm x 30 cm; 40 cm x 40 cm; 50 cm x 50 cm.
b) Kết nối tấm đệm mắt lưới với mạng CBN tại nhiều điểm (càng nhiều điểm nối với mạng CBN càng tốt) bằng dây đồng trần hoặc thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu là 14 mm2. b) Kết nối tấm đệm mắt lưới với mạng CBN tại nhiều điểm (càng nhiều điểm nối với mạng CBN càng tốt) bằng dây đồng trần hoặc thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu là 14 mm2.
c) Kết nối phần dẫn của khối hệ thống thiết bị viễn thông với tấm đệm mắt lưới - Thiết bị viễn thông với những mạch điện tử được cung cấp chung một lớp bọc kim loại tạo ra mặt bằng điện thế chuẩn phủ khắp trên bề mặt các bảng mạch in. Tất cả các mặt bằng điện thế chuẩn được nối với nhau đồng thời được nối với khung giá thiết bị hoặc với vỏ kim loại của hệ thống cáp lân cận (nằm trong khối M-BN) bằng những dây đồng có tiết diện tối thiểu là 14 mm2. - Kết nối các vỏ, khung giá thiết bị, vỏ kim loại cáp với tấm đệm mắt lưới bằng dây (dải) đồng theo đường ngắn nhất. Tiết diện của dây nối được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Tiết diện của dây nối tới tấm đệm mắt lưới TT Tên dây nối Tiết diện tối thiểu, mm2 1 Dây nối vỏ kim loại của cáp thuê bao (chôn) 14 2 Dây nối vỏ kim loại của cáp thuê bao (treo) 14 3 Dây nối thiết bị bảo vệ thuê bao trên giá phối tuyến MDF 14 4 Dây nối thiết bị bảo vệ nguồn AC 35 5 Dây nối đất nguồn ắc quy 14 6 Dây nối phần kim loại khung giá bộ nắn 14 7 Dây nối phần khung giá bộ đổi điện 14 8 Dây nối các phần kim loại khung giá tổng đài 14 9 Dây nối các thành phần kim loại khung giá phối tuyến 14 10 Dây nối các giá đỡ cáp 14 Hình 2 - Mạng MESH- BN kết nối với CBN c) Kết nối phần dẫn của khối hệ thống thiết bị viễn thông với tấm đệm mắt lưới - Thiết bị viễn thông với những mạch điện tử được cung cấp chung một lớp bọc kim loại tạo ra mặt bằng điện thế chuẩn phủ khắp trên bề mặt các bảng mạch in. Tất cả các mặt bằng điện thế chuẩn được nối với nhau đồng thời được nối với khung giá thiết bị hoặc với vỏ kim loại của hệ thống cáp lân cận (nằm trong khối M-BN) bằng những dây đồng có tiết diện tối thiểu là 14 mm2. - Kết nối các vỏ, khung giá thiết bị, vỏ kim loại cáp với tấm đệm mắt lưới bằng dây (dải) đồng theo đường ngắn nhất. Tiết diện của dây nối được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Tiết diện của dây nối tới tấm đệm mắt lưới TT Tên dây nối Tiết diện tối thiểu, mm2 1 Dây nối vỏ kim loại của cáp thuê bao (chôn) 14 2 Dây nối vỏ kim loại của cáp thuê bao (treo) 14 3 Dây nối thiết bị bảo vệ thuê bao trên giá phối tuyến MDF 14 4 Dây nối thiết bị bảo vệ nguồn AC 35 5 Dây nối đất nguồn ắc quy 14 6 Dây nối phần kim loại khung giá bộ nắn 14 7 Dây nối phần khung giá bộ đổi điện 14 8 Dây nối các phần kim loại khung giá tổng đài 14 9 Dây nối các thành phần kim loại khung giá phối tuyến 14 10 Dây nối các giá đỡ cáp 14 Hình 2 - Mạng MESH- BN kết nối với CBN