Khoản 9.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài 9.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt; 9.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành; 9.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo, lối đi lại và các nội dung liên quan khác; 9.1.4. Hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét; 9.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của trạm sấy và làm lạnh và các bình trong trạm so với thiết kế và hồ sơ lý lịch; 9.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định; 9.1.7. Kiểm tra các loại đường ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên trạm về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định; 9.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của trạm sấy và làm lạnh; 9.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn; 9.1.10. Tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt (nếu có); 9.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối; 9.1.12. Kiểm tra các hệ thống làm mát cho bình nạp (nếu có). Kiểm tra dàn nạp và các chi tiết bắt giữ bình trong quá trình nạp. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp. Đánh giá: Kiểm tra bên ngoài trạm sấy và làm lạnh đạt yêu cầu khi: - Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng; - Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: Đáp ứng các quy định tại Điều 3 TCVN 6155:1996 và Điều 8 TCVN 8366:2010; - Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối. 9.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài 9.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt; 9.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành; 9.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo, lối đi lại và các nội dung liên quan khác; 9.1.4. Hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét; 9.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của trạm sấy và làm lạnh và các bình trong trạm so với thiết kế và hồ sơ lý lịch; 9.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định; 9.1.7. Kiểm tra các loại đường ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên trạm về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định; 9.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của trạm sấy và làm lạnh; 9.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn; 9.1.10. Tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt (nếu có); 9.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối; 9.1.12. Kiểm tra các hệ thống làm mát cho bình nạp (nếu có). Kiểm tra dàn nạp và các chi tiết bắt giữ bình trong quá trình nạp. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp. Đánh giá: Kiểm tra bên ngoài trạm sấy và làm lạnh đạt yêu cầu khi: - Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng; - Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: Đáp ứng các quy định tại Điều 3 TCVN 6155:1996 và Điều 8 TCVN 8366:2010; - Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.