Điều 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này. 4.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này.
4.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này trong hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế, xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và bảo trì theo quy định của pháp luật hiện hành. 4.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này trong hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế, xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và bảo trì theo quy định của pháp luật hiện hành.
4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và xử lý. PHỤ LỤC A (Quy định) Giới hạn thể tích trong tầm với CHÚ THÍCH: S là bề mặt có người hoạt động. Hình H.1 - Xác định giới hạn thể tích trong tầm với PHỤ LỤC B (Quy định) Cấp bảo vệ của thiết bị điện Mã IP (tiếng Anh là IP Code) của thiết bị điện thể hiện cấp (mức độ) bảo vệ của thiết bị điện đặt trong vỏ, hộp hoặc lưới bảo vệ. Cụ thể như sau: - Chữ số thứ nhất (từ số 0 đến 6) sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống các vật rắn: 0- không được bảo vệ; 1- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 50 mm (ví dụ như tiếp xúc vô tình bằng tay); 2- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 12,5 mm (ví dụ như ngón tay); 3- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 2,5 mm (ví dụ như dụng cụ, đinh vít …); 4- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 1 mm (ví dụ như dụng cụ nhỏ, dây nhỏ); 5- được bảo vệ chống bụi (không phủ bụi); 6- được bảo vệ hoàn toàn chống bụi. - Chữ số thứ 2 (từ 0 đến 8) sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống nước xâm nhập: 0- không được bảo vệ; 1- được bảo vệ chống giọt nước rơi thẳng đứng; 2- được bảo vệ chống dòng nước rơi nghiêng 15o so với đường thẳng đứng; 3- được bảo vệ chống dòng nước mưa rơi nghiêng 60o so với đường thẳng đứng; 4- được bảo vệ chống dòng nước rơi theo mọi hướng; 5- được bảo vệ chống dòng nước phun theo mọi hướng; 6- được bảo vệ hoàn toàn chống tia nước bắn theo mọi hướng; 7- được bảo vệ chống hậu quả ngập trong nước; 8- được bảo vệ chống hậu quả dìm trong nước kéo dài. Khi chữ số thứ nhất (hoặc số thứ hai) được thay bằng chữ X thì có nghĩa là không đề cập đến mức độ bảo vệ chống vật rắn (hoặc chống dòng nước). Tiếp sau các chữ số, có thể có các chữ sau với nghĩa chống sự xâm nhập vô tình của: A - bàn tay; B - ngón tay; C - dụng cụ; D - sợi dây. Sau chữ thứ nhất đó, có thể có chữ thứ hai với ý nghĩa sau: H - thiết bị điện cao áp; M - chuyển động khi thí nghiệm dưới nước; S - đứng yên khi thí nghiệm dưới nước; ω - điều kiện thời tiết. - Ví dụ: Vỏ bọc có ký hiệu IP34 có nghĩa là: 3 - bảo vệ chống sự xâm nhập các vật rắn từ bên ngoài có đường kính từ 2,5 mm trở lên, bảo vệ người cầm dụng cụ có đường kính từ 2,5 mm trở lên không vô tình xâm nhập vào trong; 4 - bảo vệ thiết bị bên trong chống tác động có hại của dòng nước rơi theo mọi hướng. Vỏ bọc có ký hiệu IP23CS có nghĩa là: 2 - bảo vệ chống sự xâm nhập của các vật rắn có đường kính từ 12,5 mm trở lên; Bảo vệ chống người vô tình xâm nhập bằng ngón tay; 3 - bảo vệ thiết bị bên trong chống tác dụng có hại của dòng nước mưa rơi nghiêng 600; C - bảo vệ người cầm dụng cụ có đường kính 2,5 mm, dài 100 mm chống vô tình tiếp xúc với các phần nguy hiểm bên trong; S - khi thí nghiệm về nước thì thiết bị điện bên trong là ở tình trạng đứng yên (ví dụ như rôto của 1 máy điện quay). PHỤ LỤC C (Quy định) Chiếu sáng nhân tạo Bảng C.1 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép theo đặc điểm công việc Kích thước vật cần phân biệt mm Cấp công việc Phân cấp Tính chất thời gian của công việc Độ rọi nhỏ nhất cho phép khi chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang, đèn compắc Lx Từ 0,15 đến 0,30 I a b c Thường xuyên Chu kì từng đợt Không lâu 400 300 150 Từ 0,30 đến 0,50 II a b c Thường xuyên Chu kì từng đợt Không lâu 300 200 100 Trên 0,5 III a b c Thường xuyên Chu kì từng đợt Không lâu 150 100 75 CHÚ THÍCH: Khi có yêu cầu về vệ sinh hoặc chuyên ngành (như phòng ăn, bếp, gian bán hàng của cửa hàng, phòng mổ, gian khán giả, phòng máy, v.v...), được phép tăng trị số độ rọi lên một bậc theo thang độ rọi sau: Bậc thang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Độ rọi lx 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 Bậc thang XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII Độ rọi lx 150 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 Bảng C.2 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép trên bề mặt làm việc khi sử dụng hệ thống chiếu sáng nhân tạo chung trong nhà ở và nhà công cộng Tên công trình, gian, phòng Nhóm phòng Cấp công việc Mặt phẳng quy định độ rọi - độ cao cách mặt sàn m Độ rọi nhỏ nhất cho phép lx Ghi chú 1. Cơ quan hành chính sự nghiệp, viện thiết kế, viện nghiên cứu 1.1 Phòng làm việc, văn phòng, phòng thiết kế, phòng thí nghiệm 1 II Ngang - 0,8 150 - KL* 300- TCK* 400-TX* Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 1.2 Phòng vẽ kĩ thuật 1 Ia Ngang - 0,8 750 1.3 Phòng máy tính 1 IIa Ngang - 0,8 500 1.4 Phòng nghiệp vụ của ngân hàng, bưu điện 1 IIb Ngang - 0,8 500 1.5 Kho lưu trữ hồ sơ 1 a) Bàn làm việc IIb Ngang - 0,8 200 Dùng đèn loại chốngcháy b) Giá để hồ sơ - Ngang - 0,8 (trên giá) 75 1.6 Phòng in ốp xét 1 a) Bộ phận trình bày IIb Ngang - 0,8 200 Dùng đèn loại chốngcháy b) Bộ phận chuẩn bị và chế tạo khuôn in IIIa Ngang - 0,8 150 - c) Bộ phận in IIIb Ngang - 0,8 100 - 1.7 Phòng in ôzalít (in bằng ánh sáng) 1 IIIb Ngang - 0,8 100 - 1.8 Phòng ảnh 1 IIIc Ngang - 0,8 75 - 1.9 Xưởng mộc, mô hình, sửa chữa 1 IIIa Ngang - 0,8 150 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 1.10. Phòng họp, hội nghị, hội trường 2 - Ngang - 0,8 500 1.11 Phòng giải lao (hành lang ngoài phòng họp, hội nghị, hội trường) 3 IIIc Sàn 100 - 1.12 Phòng thí nghiệm 1 IIb Ngang - 0,8 400 - 2 Trường học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học CN, dạy nghề 2.1 Phòng học, giảng đường lớp học: 1 IIb a) Bảng Đứng-trên bảng 500 - b) Bàn học Ngang - 0,8 200 - 2.2 Phòng thí nghiệm, xét nghiệm 1 II Ngang - 0,8 400-TX 300-TCK 150-KL - 2.3 Phòng họa, vẽ kĩ thuật, thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp: 1 I a) Bảng Đứng-trên bảng 750 b) Bàn làm việc Ngang – 0,8 300 2.4 Xưởng dạy nghề 1 IIIa Ngang - 0,8 500 2.5 Xưởng mộc 1 IIIa Ngang - 0,8 400 2.6 Phòng nữ công a) Học thêu may IIb Ngang - 0,8 400 - b) Học nấu ăn IIIb Ngang - 0,8 200 - 2.7 Gian thể dục thể thao 2 - Sàn đứng - 2,0 300 Bảo đảm độ rọi ở cả hai bên bề mặt đứng qua trục dọc của phòng 2.8 Văn phòng, phòng làm việc của giáo viên, hiệu trưởng 1 IIc Ngang - 0,8 300 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 2.9 Phòng chơi, giải lao 3 IIIc Sàn 300 - 2.10 Hội trường, phòng khánh tiết, giảng đường có chiếu phim 3 - Sàn 200 - 2.11 Sân khấu của hội trường - - Đứng - 1,5 150 - 2.12 Kho dụng cụ, đồ đạc, trang thiết bị - IIIc Sàn 100 - 3 Thư viện 3.1 Phòng đọc 1 IIb Ngang - 0,8 500 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 3.2 Phòng danh mục sách; giá sách 1 Ic Đứng-trên mặt để danh mục 200 3.3 Phòng cấp thẻ độc giả; quầy thu ngân, nhận sách 1 Ic Ngang - 0,8 500 3.4 Phòng trưng bày, giới thiệu sách mới xuất bản 1 IIc Ngang - 0,8 200 3.5 Kho sách 1 IIIc Đứng-1,0 trên giá 100 Sử dụng đèn chống cháy 3.6 Phòng đóng bìa, đóng sách 1 IIIb Ngang - 0,8 150 - 4 Hội trường, nhà hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ, nhà triển lãm 4.1 Hội trường a) Hội trường trung tâm của cả nước có chức năng tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa 2 - Ngang - 0,8 500 Độ rọi tăng một cấp khi công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng b) Hội trường trung tâm tỉnh, thành phố 2 - Ngang - 0,8 400 4.2 Gian khán giả của nhà hát, cung văn hóa, phòng hòa nhạc, rạp xiếc 3 - Ngang - 0,8 150-TX 100-TCK 75-KL 4.3 Gian khán giả câu lạc bộ, nhà văn hóa, phòng giải lao của nhà hát 3 - Sàn 150-TX 100-TCK 75-KL Độ rọi tăng một cấp khi công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng 4.4 Gian triển lãm, trưng bày 2 II Ngang - 0,8 300-TX 200-TCK 100-KL 4.5 Gian khán giả của rạp chiếu bóng có: 3 - - trên 800 chỗ ngồi Ngang - 0,8 100 - dưới 800 chỗ ngồi Ngang - 0,8 75 4.6 Phòng giải lao của rạp chiếu bóng, nhà văn hóa, câu lạc bộ 3 IIIc Sàn 150 Độ rọi tăng một cấp do yêu cầu thích nghi của mắt 4.7 Phòng sinh hoạt chuyên đề 2 IIc Ngang - 0,8 200 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 4.8 Phòng đặt máy chiếu phim, thiết bị điều khiển âm thanh, ánh sáng - IIc Ngang - 0,8 100 4.9 Phòng của diễn viên, phòng hóa trang 1 IIc Trên mặt diễn viên ở gần gương 150 5 Nhà trẻ,trường mẫu giáo 5.1 Phòng nhận trẻ 2 IIc Ngang - 0,8 100 5.2 Phòng nhóm trẻ, phòng chơi, thủ công, học hát, múa, tập thể dục 1 IIIb Ngang - 0,8 300 5.3 Phòng ngủ 2 IIIc Ngang - 0,8 75 5.4 Phòng dành cho trẻ em bị ốm, phòng cách ly 2 IIIc Ngang - 0,8 100 - 6 Nhà nghỉ 6.1 Phòng ngủ 2 IIIc Ngang - 0,8 150 Cần đặt ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 7 Bệnh viện, nhà điều dưỡng 7.1 Phòng mổ 1 IIa Ngang - 0,8 1000 Trên bàn mổ phải có thêm đèn mổ đảm bảo độ rọi 3000 lx 7.2 Phòng: gây mê, đẻ, hậu phẫu, phòng băng bó 1 IIa Ngang - 0,8 500 7.3 Phòng bác sĩ, phòng khám bệnh chung, văn phòng 1 IIb Ngang - 0,8 500 Trên bàn mổ phải có thêm đèn mổ đảm bảo độ rọi 3000 lx 7.4 Phòng liệu pháp vật lí 1 IIIc Ngang - 0,8 100 7.5 Phòng (khoa) X quang 1 IIIc Ngang - 0,8 100 7.6 Phòng bệnh nhân 2 Ibc Ngang - 0,8 100 7.7 Phòng hội chẩn, giảng đường 1 IIb Ngang - 0,8 400 7.8 Phòng: y tá, hộ lí, trực của y tá, hộ lí 1 IIIa Ngang - 0,8 300 7.9 Phòng bác sĩ trưởng khoa 1 IIb Ngang - 0,8 200 7.10 Phòng xét nghiệm 1 IIb Ngang - 0,8 350 7.11 Phòng dược a) Gian bán hàng 2 IIc Ngang - 0,8 300 - b) Nơi nhận đơn thuốc và để thuốc đã pha chế 1 IIIa Ngang - 0,8 300 Trên bàn mổ phải có thêm đèn mổ đảm bảo độ rọi 3000 lx 7.12 Kho thuốc dụng cụ y tế - IIIc Đứng - 1,0 (trên giá) 75 - 7.13 Phòng để nồi hấp diệt trùng - IIIc Ngang - 0,8 75 - 7.14 Buồng máy phóng xạ - IIIc Ngang - 0,8 75 - 7.15 Phòng để chăn màn, nơi gửi đồ đạc của bệnh nhân - IIIc Đứng - 1,0 (trên giá) 75 - 7.16 Phòng mổ tử thi và Nhà xác - - Ngang - 0,8 500 - 7.17 Phòng đăng kí, phòng cấp cứu 1 IIc Ngang - 0,8 200 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 8 Phòng y tế 8.1 Phòng chờ khám 2 IIIc Ngang - 0,8 500 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 8.2 Phòng đăng kí, phòng nhân viên trực, phòng của người phụ trách 1 IIc Ngang - 0,8 300 8.3 Phòng bác sĩ, phòng băng bó 1 IIb Ngang - 0,8 400 8.4 Phòng liệu pháp vật lý 1 IIIc Ngang - 0,8 100 - 8.5 Buồng để nồi hấp tẩy trùng, kho thuốc và bông băng - IIIc Ngang - 0,8 75 9 Cửa hàng 9.1 Gian bán hàng của cửa hàng sách, cửa hàng vải, quần áo, bách hóa, cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc, lưu niệm, thực phẩm 2 II Ngang - 0,8 Gian nhỏ 300; Gian rộng 500 - 9.2 Gian bán hàng của cửa hàng bán đồ gỗ,vật liệu XD, đồ điện, văn phòng phẩm 2 IIc Ngang - 0,8 300 - 9.3 Nơi thu tiền, phòng thủ quỹ 1 IIc Ngang - 0,8 300 - 9.4 Kho để hàng hóa - IIIc Sàn 75 - 10 Cửa hàng ăn uống,dịch vụ 10.1 Phòng ăn của cửa hàng ăn uống 2 II Ngang - 0,8 300-TX 200-TCK 100-KL - 10.2 Nơi giao đồ ăn uống 2 IIIb Ngang - 0,8 100 - 10.3 Bếp 1 IIIb Ngang - 0,8 400 - 10.4 Kho để thực phẩm - IIIc Sàn 100 - 10.5 Nhà tắm công cộng 2 a) Phòng đợi IIIb Ngang - 0,8 100 - b) Phòng thay quần áo IIIc Ngang - 0,8 75 c) Phòng tắm hoa sen IIIc Sàn 75 10.6 Hiệu cắt tóc, uốn tóc 1 IIIb Ngang - 0,8 300 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 10.7 Hiệu ảnh a) Nơi tiếp khách và trả hàng IIIb Ngang - 0,8 100 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ b) Phòng chụp IIIc Ngang - 0,8 75 c) Phòng sửa ảnh, sửa phim (rơ tút) IIIb Ngang - 0,8 100 10.8 Cửa hàng nhuộm, hấp, tẩy, giặt là: a) Nơi giao, nhận hàng IIIb Ngang - 0,8 100 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ Đứng - 1,0 (trên giá) 75 b) Phòng nhuộm, tẩy hấp, giặt là IIIb Ngang - 0,8 100 - 10.9 Cửa hàng may đo 1 a) Buồng đo, thử IIc Đứng - 1,5 100 - b) Phân xưởng máy Ia Ngang - 0,8 400 - c) Bộ phận cắt IIa Ngang - 0,8 300 - d) Bộ phận là, hấp IIIa Ngang - 0,8 150 - 10.10 Cửa hàng sửa chữa: 1 a) Mũ, đồ da, vải bạt IIa Ngang - 0,8 300 - b) Giầy dép, đồ điện IIIa Ngang - 0,8 150 - c) Đồng hồ, đồ kim hoàn IIa Ngang - 0,8 300 Khi sử dụng chiếu sáng hỗn hợp quy định độ rọi tiêu chuẩn là 1000 lx d) Máy ảnh, máy thu thanh, vô tuyến truyền hình, máy chiếu phim IIa Ngang - 0,8 300 10.11 Cửa hàng băng ghi âm, đĩa hát: 1 a) Phòng ghi, sang băng và nghe băng IIIb Ngang - 0,8 100 - b) Kho chứa băng ghi âm, đĩa hát - IIIc Đứng - 1,0 75 - 11 Khách sạn 11.1 Phòng dịch vụ, nơi giao dịch với khách 1 Ic Ngang - 0,8 300 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 11.2 Phòng bán hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm 2 IIc Ngang - 0,8 100 11.3 Phòng ăn 2 IIc Ngang - 0,8 300 11.4 Phòng chiêu đãi, hội nghị và nhà bếp 2 IIb Ngang - 0,8 500 Cần có ổ cắm để bổ sung chiếu sáng tại chỗ 11.5 Bar, vũ trường 2 - Ngang - 0,8 75 11.6 Quầy bar 2 - Ngang - 0,8 100 11.7 Phòng khách 2 - Ngang - 0,8 200 11.8 Phòng ngủ 2 - Ngang - 0,8 75 11.9 Phòng nhân viên phục vụ (bàn, buồng, bếp, bảo vệ, v.v...) 2 IIIc Ngang - 0,8 100 11.10 Phòng, là quần áo, đánh giầy, nhà hàng 1 IIc Ngang - 0,8 200 12 Nhà ở 12.1 Phòng khách - - Ngang-0,8 200 12.2 Phòng ở, phòng ngủ - - Ngang - 0,8 100 - 12.3 Bếp - - Ngang - 0,8 200 12.4 Hành lang, buồng tắm, buồng vệ sinh (xí), buồng làm kho - - Ngang - 0,8 75 - CHÚ THÍCH: * Ký hiệu KL là viết tắt của cụm từ “Không lâu”; * Ký hiệu TCK là viết tắt của cụm từ ”Theo chu kỳ”; * Ký hiệu TX là viết tắt của cụm từ “Thường xuyên”. 1. Đối với những phòng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 không nêu trong Bảng C.2 được phép lấy trị số độ rọi theo Bảng C.1; 2. Trong các phòng tắm phải đảm bảo chiếu sáng tại chỗ để tạo ra độ rọi tại mặt phẳng đứng; trên chậu rửa mặt ít nhất là 75 lx khi dùng đèn huỳnh quang và tương đương khi sử dụng loại đèn khác. Bảng C.3 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép tại các diện tích dùng chung trong nhà công cộng Tên phòng Nhóm phòng Mặt phẳng quy định độ rọi và độ cao cách mặt sàn m Độ rọi nhỏ nhất cho phép lx 1 Sảnh vào và phòng gửi áo khoác ngoài: 3 a) Các trường đại học, trường phổ thông, ký túc xá, khách sạn nhà hát, câu lạc bộ Sàn 100 b) Các công trình công cộng khác Sàn 100 2 Cầu thang 3 a) Các cầu thang chính Sàn 150 b) Các cầu thang khác Chiếu nghỉ và các bậc thang 100 3 Sảnh đợi thang máy 3 Sàn 50 4 Phòng thường trực 3 Ngang - 0,8 75 5 Hành lang lối đi, cầu nối: 2 a) Các hành lang và lối đi chính Sàn 100 b) Các hành lang và lối đi khác Sàn 100 6. Tầng giáp mái: 50 7 Phòng vệ sinh trong các nhà công cộng: 3 a) Buồng rửa mặt, xí, buồng vệ sinh phụ nữ Sàn 150 b) Buồng tắm hoa sen, buồng gửi quần áo Sàn 150 PHỤ LỤC D (Quy định) Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ Bảng D.1 - Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ từ bề mặt làm việc có đặc tính phản xạ gương và phản xạ hỗn hợp khi phải thực hiện những công việc cấp I, II, III Đặc điểm công việc Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ Nguồn sáng để chiếu sáng bề mặt làm việc Đèn Độ chói của bề mặt phát sáng của đèn chiếu sáng tại chỗ cd/m2.103 Vị trí đặt đèn chiếu sáng tại chỗ so với mặt làm việc và người làm việc Mức nhận thấy sự tương quan giữa độ chói của vật với sàn Công việc làm với những bề mặt kim loại, chất dẻo đục (ví dụ như phải phân biệt những vết xước, vết nứt và những khuyết tật khác trên bề mặt các vật, các chi tiết...) Bóng đèn huỳnh quang Đèn có bộ phận tán xạ ánh sáng Từ 2,5 đến 4 Bề mặt phát sáng của đèn phải được phản xạ từ mặt làm việc theo hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1-a) Độ chói của vật cản phân biệt nhỏ hơn độ chói của nền Công việc làm với những bề mặt màu tối bằng chất dẻo, đồ gốm và các vật liệu khác (như phải phát hiện những khuyết tật trên đĩa hát hoặc những sản phẩm cao su công nghiệp .v.v...) Đèn ánh sáng trực tiếp không có bộ phận tán xạ ánh sáng Bề mặt phát sáng của đèn phản xạ gương từ mặt làm việc không được trùng với hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1-b) Độ chói của vật cần phân biệt lớn hơn độ chói của nền. Công việc đòi hỏi phải phân biệt vật có tính phản xạ, tán xạ trên nền tán xạ ánh sáng, ở dưới một lớp vật liệu có thể nhìn qua được (ví dụ như đọc chỉ số của các dụng cụ đo, lắp ráp các sản phẩm trong cái chụp bằng vật liệu trong suốt, làm việc với các sản phẩm có phủ lớp véc ni hoặc sơn bóng, phân biệt các nét vẽ trên bản vẽ kĩ thuật, dưới lớp giấy can, v.v...) Bất kì nguồn sáng nào Bất kì đèn nào Không quy định Bề mặt phát sáng của đèn phản xạ gương từ lớp vật liệu có thể nhìn qua được, không được trung với hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1- c) Bất cứ trị số nào Công việc làm với những vật cần phân biệt và mặt làm việc có đặc tính phản xạ hỗn hợp (ví dụ như vẽ, viết bằng mực can, đọc văn bản trên giấy có mặt láng bóng,v.v…) Bất kì nguồn sáng nào Bất kì đèn nào Không quy định Bề mặt phát sáng của đèn phản xạ gương từ mặt làm việc không được trùng với hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1- c) Bất cứ trị số nào CHÚ THÍCH: Để chiếu sáng tại chỗ cần sử dụng các bóng đèn hoặc đèn phản xạ gương. a - Bề mặt làm việc bằng kim loại hoặc chất dẻo màu trắng b - Bề mặt làm việc bằng gốm hoặc vật liệu màu tối c - Bề mặt có khả năng tán xạ ánh sáng ở dưới lớp vật liệu có thể nhìn qua được hoặc bề mặt tán xạ CHÚ DẪN: 1 - Mắt người làm việc; 2 - Hướng nhìn của mắt; 3 - Bề mặt phát sáng của đèn; 4 - Bề mặt làm việc; 5 - Bề mặt làm việc có đặc tính tán xạ ánh sáng; 6 - Lớp vật liệu có thể nhìn qua được. Hình D.1 - Sơ đồ bố trí đèn, bề mặt làm việc và mắt người làm việc PHỤ LỤC Đ (Quy định) Các loại sơ đồ nối đất Đ.1 Định nghĩa và ký hiệu sơ đồ nối đất Đ.1.1 Định nghĩa sơ đồ nối đất Sơ đồ nối đất là sự liên hệ với đất của hai phần tử sau đây: - Điểm trung tính của nguồn cung cấp điện; - Các vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện. Đ.1.2 Ký hiệu các loại sơ đồ nối đất Gồm 2 hoặc 3 chữ cái: - Chữ thứ nhất: thể hiện sự liên hệ với đất của điểm trung tính của nguồn cấp điện bằng một trong hai chữ cái sau đây: T (Terre-tiếng Pháp) - điểm trung tính trực tiếp nối đất; I (Isolé-tiếng Pháp) - điểm trung tính cách ly với đất hoặc nối đất qua một trở kháng lớn (hàng ngàn ôm). - Chữ thứ hai: thể hiện sự liên hệ với đất của các vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện bằng một trong hai chữ sau đây: T - vỏ kim loại nối đất trực tiếp; N - vỏ kim loại nối với điểm trung tính N của nguồn cấp điện (điểm này đã được nối đất trực tiếp). - Chữ thứ ba: S (Séparé-tiếng Pháp) - dây trung tính và dây PE tách riêng nhau. Quy chuẩn này quy định ba loại sơ đồ nối đất sau: IT; TT; TN-S. Đ.2 Sơ đồ IT - Điểm trung tính của nguồn cấp điện: cách ly đối với đất hoặc nối đất qua một trở kháng lớn (hàng ngàn ôm); - Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối đất trực tiếp. a - Không có dây trung tính b - Có dây trung tính Hình Đ.1 - Sơ đồ IT GHI CHÚ: 1) Trên Hình Đ.1 không thể hiện trở kháng (có thể có) nối điểm trung tính của nguồn cấp điện với đất; 2) Trong sơ đồ IT không kéo dây trung tính, trừ trường hợp thiết bị sử dụng điện dùng điện áp pha, lúc đó cách điện chính của mỗi pha phải chịu được điện áp dây. Đ.3 Sơ đồ TT - Điểm trung tính của nguồn cấp điện: nối đất trực tiếp; - Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối đất trực tiếp. Hình Đ.2 - Sơ đồ TT Đ.4 Sơ đồ TN-S - Điểm trung tính của nguồn cấp điện: nối đất trực tiếp; - Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối với điểm trung tính của nguồn bằng một dây riêng gọi là dây bảo vệ (dây PE); - Dây N và dây PE tách riêng; - Dây N không được nối đất, dây PE nối đất lặp lại càng nhiều càng tốt. Hình Đ.3 - Sơ đồ TN-S PHỤ LỤC E (Quy định) Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ Hình E.1 - Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ CHÚ THÍCH: M vỏ kim loại của thiết bị có khả năng chạm vào, bình thường không mang điện nhưng sẽ mang điện khi hư hỏng cách điện; Các phần tử dẫn điện không thuộc hệ thống điện nhà bao gồm: C1 ống dẫn nước bằng kim loại từ ngoài vào; C2 ống dẫn nước thải bằng kim loại ra ngoài; C3 ống dẫn khí đốt bằng kim loại từ ngoài vào có đoạn ống nối (măng xông) bằng vật liệu cách điện; C4 điều hòa không khí; C5 hệ thống sưởi; C6 ống nước bằng kim loại, ví dụ trong phòng tắm; C7 bộ phận dẫn không thuộc hệ thống điện nhà nằm trong tầm với tính từ bộ phận dẫn điện để trần; B thanh nối đất chính. Các điện cực nối đất bao gồm: T1 nối đất móng; T2 điện cực nối đất chống sét, nếu cần; 1 dây PE; 2 dây dẫn liên kết bảo vệ; 3 dây dẫn liên kết bảo vệ bổ sung; 4 dây dẫn xuống đất của LPS; 5 dây dẫn nối đất. PHỤ LỤC G (Quy định) Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất Bảng G.1 - Kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất làm từ vật liệu thông thường có xét đến khả năng chịu ăn mòn và độ bền cơ Vật liệu Bề mặt Hình dạng Kích thước nhỏ nhất cho phép Đường kính mm Tiết diện mm2 Chiều dày mm Chiều dày lớp phủ/lớp bọc Giá trị riêng mm Giá trị trung bình mm Thép Không gỉ (a,b) hoặc mạ kẽm nhúng nóng (a) Dẹt (c) 90 3 63 70 Thép góc 90 3 63 70 Thanh tròn chôn dưới đất 16 63 70 Dây tròn đặt nổi (d) 10 50 (đ) Ống 25 2 47 55 Bọc đồng Thanh tròn chôn dưới đất 15 2000 Có lớp phủ đồng bằng phương pháp mạ điện Thanh tròn chôn dưới đất 14 90 100 Đồng Để trần (a) Dẹt 50 2 Dây tròn đặt nổi (d) 25(e) Cáp 1,8 (từng dây bện) 25 Ống 20 2 Phủ thiếc Cáp 1,8 (từng dây bện) 25 1 5 Phủ kẽm Dẹt (g) 50 2 20 40 CHÚ THÍCH: (a) Cũng có thể dùng được cho điện cực đặt trong bê tông; (b) Không có lớp phủ; (c) Lá thép dẹt dạng cuộn hoặc xẻ rãnh lượn tròn ở mép; (d) Điện cực được coi như đặt trên mặt đất nếu được lắp đặt ở độ sâu không quá 0,5 m; (đ) Trường hợp mạ nhúng liên tục, hiện tại về kỹ thuật chỉ đạt được chiều dày 50 mm; (e) Nếu nguy cơ ăn mòn và hỏng về mặt cơ học thấp thì có thể dùng tiết diện 16 mm2; (g) Dẹt có lượn tròn ở mép. PHỤ LỤC H (Quy định) Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn Bảng H.1 - Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn Đặc tính/Điều kiện Loại cách điện của dây dẫn PVC Nhựa nhiệt dẻo PVC Nhựa nhiệt dẻo 90 oC EPR XLPE Nhựa nhiệt cứng Cao su 60 oC Nhựa nhiệt cứng Tiết diện dây mm2 ≤ 300 >300 ≤ 300 >300 Nhiệt độ ban đầu oC 70 90 90 60 Nhiệt độ cuối cùng oC 160 140 160 140 250 200 1. Dây đồng 115 103 100 86 143 141 2. Mối hàn thiếc trên dây dẫn bằng đồng 115 - - - - - CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số k nêu trên không áp dụng cho: - các dây dẫn nhỏ (đặc biệt là dây có tiết diện nhỏ hơn 10 mm2); - các mối hàn loại khác trong dây dẫn; - các dây dẫn trần. PHỤ LỤC I (Quy định) Quá điện áp tạm thời phía hạ áp khi có ngắn mạch chạm đất phía cao áp của máy biến áp a - Trên sơ đồ TT và TNS b - Trên sơ đồ IT Hình I.1 - Phân tích điện áp sự cố CHÚ DẪN: IE dòng điện ngắn mạch chạm đất trong hệ thống điện cao áp chạy qua hệ thống nối đất của trạm biến áp phân phối (BAPP); RE điện trở hệ thống nối đất của trạm BAPP; RB điện trở hệ thống nối đất trung tính lưới hạ áp tại trạm BAPP; RA điện trở hệ thống nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà; U0 điện áp pha - trung tính danh định lưới hạ áp; Uf điện áp sự cố tần số công nghiệp xuất hiện giữa vỏ kim loại của thiết bị và đất của hệ thống điện nhà; U1 điện áp chịu đựng tần số công nghiệp xuất hiện giữa dây pha và vỏ kim loại của máy BAPP khi sự cố; U2 điện áp chịu đựng tần số công nghiệp xuất hiện giữa dây pha và vỏ kim loại của thiết bị trong hệ thống điện nhà khi sự cố; Ih dòng điện ngắn mạch chạy qua mạng nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà khi sự cố ngắn mạch pha - đất trong mạng cao áp và sự cố ngắn mạch pha - đất tại điểm thứ nhất trong mạng hạ áp với sơ đồ nối đất IT; Id dòng điện ngắn mạch chạy qua mạng nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà khi sự cố trong mạng hạ áp với sơ đồ nối đất IT; Z tổng trở giữa điểm trung tính hạ áp với mạng nối đất (có trị số lớn) trong sơ đồ nối đất IT. Khi có sự cố ngắn mạch chạm vỏ cuộn dây cao áp của trạm BAPP, các quá điện áp tạm thời xuất hiện trong lưới hạ áp được xác định theo Bảng I.1. Bảng I.1 - Các quá điện áp tạm thời trong lưới hạ áp Sơ đồ nối đất Các phương án nối đất U1 U2 Uf TT Nối RE và RB U0(a) U0 + IE.RE 0 (a) Tách biệt RE và RB U0 + IE.RE U0(a) 0 (a) TN-S Nối RE và RB U0(a) U0(a) IE.RE Tách biệt RE và RB U0 + IE.RE U0(a) 0 (a) IT Nối RE và Z Tách biệt RE và RA U0(a) U0 + IE.RE 0 (a) U0(b) U0(b)+ IE.RE(b) Ih.RA(b) Nối RE và Z Nối liên kết RE và RA U0(a) U0(a) IE.RE U0(b) U0(b) IE.RE(b) Tách biệt RE và Z Tách biệt RE và RA U0 + IE.RE U0(a) 0 (a) U0 + IE.RE(b) U0(b) Id.RA(b) (a) Không cần xem xét. (b) Khi tồn tại sự cố chạm đất tại thiết bị điện. PHỤ LỤC K (Quy định) Yêu cầu đối với quá điện áp tạm thời Độ lớn và thời gian của điện áp sự cố tần số công nghiệp Uf xuất hiện trong hệ thống điện nhà giữa vỏ kim loại của thiết bị và đất không được lớn hơn trị số Uf xác định bởi đường cong Uf(t) trong Hình K.1. Hình K.1- Điện áp sự cố cho phép Uf do ngắn mạch trong hệ thống điện cao áp Bảng K.1 - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp cho phép Thời gian của sự cố chạm đất mạng cao áp s Điện áp chịu đựng cho phép trên thiết bị của hệ thống điện nhà V > 5 s ≤ 5 s U0 + 250 V U0 + 1200 V U0 - Điện áp danh định pha-pha với lưới điện không có dây trung tính. Dòng thứ nhất của Bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt dài, ví dụ hệ thống cao áp trung tính cách đất hoặc nối đất qua cuộn kháng (cuộn dập hồ quang); Dòng thứ hai của Bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt ngắn, ví dụ hệ thống cao áp nối đất trực tiếp hoặc qua tổng trở nhỏ; Cả hai dòng đều liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế cách điện của thiết bị hạ áp khi có quá áp tạm thời. PHỤ LỤC L (Quy định ) Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị Bảng L.1 - Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị Điện áp danh định của hệ thống điện nhà V Điện áp chịu xung yêu cầu (a) kV Hệ thống ba pha Hệ thống một pha có điểm giữa Quá điện áp cấp IV Quá điện áp cấp III Quá điện áp cấp II Quá điện áp cấp I - 120-240 4 2,5 1,5 0,8 230/400 - 6 4 2,5 1,5 400/690 - 8 6 4 2,5 1000 - 12 8 6 4 (a) Điện áp chịu xung này được áp dụng giữa các dây tải điện và dây PE. PHỤ LỤC M (Quy định) Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử của LPS bên ngoài Bảng M.1 - Vật liệu, cấu hình và tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây thu sét, dây dẫn xuống đất của LPS Vật liệu Cấu hình Tiết diện nhỏ nhất cho phép mm2 Đồng, đồng mạ Thiếc Băng 50 Tròn đặc (a) 50 Băng bện (a) 50 Tròn đặc (b) 176 Nhôm Băng 70 Tròn đặc 50 Băng bện 50 Hợp kim nhôm Băng 50 Tròn đặc 50 Băng bện 50 Tròn đặc (b) 176 Hợp kim nhôm bọc đồng Tròn đặc 50 Thép nhúng nóng Băng 50 Tròn đặc 50 Băng bện 50 Tròn đặc (b) 176 Thép bọc đồng Tròn đặc 50 Băng 50 Thép không rỉ Băng (c) 50 Tròn đặc (c) 50 Băng bện 70 Tròn đặc (b) 176 (a) 50 mm2 (đường kính 8 mm) có thể giảm xuống 25 mm2 đối với các ứng dụng trong đó độ bền cơ không phải là yêu cầu quan trọng. Cần phải xem xét trường hợp này để giảm khoảng cách giữa các kẹp định vị. (b) Dùng cho kim thu sét và điện cực đất. Đối với kim thu sét trong trường hợp ứng suất cơ học như tải trọng do gió không quan trọng, đường kính 9,5 mm, chiều dài kim 1 m có thể được sử dụng. (c) Nếu các yêu cầu về nhiệt và cơ là quan trọng thì phải tăng các trị số này lên thành 75 mm². Bảng M.2 - Vật liệu, cấu hình và tiết diện nhỏ nhất cho phép của cực nối đất của LPS Vật liệu Cấu hình Kích thước nhỏ nhất cho phép Đường kính điện cực mm Tiết diện dây nối đất mm2 Tấm nối đất mm Đồng, đồng mạ thiếc Băng bện 50 Tròn đặc 15 50 Băng đặc 50 Ống 20 Tấm đặc 500x500 Tấm lưới (a) 600x600 Thép nhúng nóng Tròn đặc 14 78 Ống 25 Băng đặc 90 Tấm đặc 500x500 Tấm lưới (a) 600x600 Dạng mặt cắt khác (b) Thép trần (c) Băng bện 70 Tròn đặc 78 Băng đặc 75 Thép bọc đồng Tròn đặc 14 50 Băng đặc 90 Thép không rỉ Tròn đặc 15 78 Băng đặc 100 (a) Tấm lưới với tổng chiều dài dây dẫn không quá 4,8 m. (b) Các hình dạng mặt cắt khác nhau phải có tiết diện nhỏ nhất là 290 mm2 và độ dày nhỏ nhất là 3 mm. (c) Sâu 50 mm ngầm trong bê tông. PHỤ LỤC N (Quy định) Phân loại các vùng theo mức độ nguy hiểm về điện a - Hình chiếu cạnh, khu vực có bồn tắm b - Hình chiếu bằng c - Hình chiếu bằng (có vách ngăn cố định và bán kính xác định khoảng cách nhỏ nhất quanh vách ngăn) d - Hình chiếu cạnh, khu vực có vòi hoa sen Hình N.1 - Kích thước các vùng trong khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen có chậu hứng a - Hình chiếu cạnh b - Hình chiếu cạnh (có vách ngăn cố định và bán kính xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đầu phía trên của vách ngăn) c - Hình chiếu bằng (với vị trí khác nhau của đầu phun nước ra cố định) d - Hình chiếu bằng có đầu phun nước ra cố định (có vách ngăn cố định và bán kính để xác định khoảng cách nhỏ nhất quanh vách ngăn) CHÚ DẪN: - Đầu phun nước Hình N.2 - Kích thước của vùng 0 và vùng 1 trong khu vực có vòi tắm hoa sen không có chậu hứng Hình N.3 - Kích thước các vùng của bể bơi chìm (hình chiếu đứng) Hình N.4 - Kích thước các vùng của bể bơi nổi (hình chiếu đứng) Hình N.5 - Kích thước các vùng của bể bơi (hình chiếu mặt bằng) Hình N.6 - Kích thước các vùng của khu vực lân cận phần tử gia nhiệt sinh hơi 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và xử lý. PHỤ LỤC A