Điều 11. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH Điều 11. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH
11.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm; đối với trạm nạp khí đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm và trạm nạp khí đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm. 11.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm; đối với trạm nạp khí đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm và trạm nạp khí đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.
11.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở. 11.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.
11.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định. 11.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
11.4. Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó. 11.4. Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.
11.5. Những trường hợp phải kiểm định bất thường, thực hiện theo Mục 4.5 Quy trình này./. Phụ lục 01 MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG ……………, ngày …… tháng …… năm 20... BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định) I. Thông tin chung Tên thiết bị: ......................................................................................................................... Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ............................................................................................ Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): ........................................................................................ Địa chỉ (vị trí) lắp đặt: .......................................................................................................... Nội dung buổi làm việc với cơ sở: - Làm việc với ai (thông tin): - Người chứng kiến: II. Kiểm tra hồ sơ 11.5. Những trường hợp phải kiểm định bất thường, thực hiện theo Mục 4.5 Quy trình này./. Phụ lục 01 MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG ……………, ngày …… tháng …… năm 20... BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định) I. Thông tin chung Tên thiết bị: ......................................................................................................................... Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ............................................................................................ Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): ........................................................................................ Địa chỉ (vị trí) lắp đặt: .......................................................................................................... Nội dung buổi làm việc với cơ sở: - Làm việc với ai (thông tin): - Người chứng kiến: II. Kiểm tra hồ sơ
1. Kiểm định lần đầu 1. Vị trí đặt (khoảng cách với tường, giữa các thiết bị); 1. Tình trạng cặn bẩn; 1. Môi chất thử: 1. Tình trạng trạm: 1. Kiểm tra hồ sơ - Nhận xét: ......................................................................................................................... - Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □ 1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: Đạt □ Không đạt □ 1. Kiểm định lần đầu 1. Vị trí đặt (khoảng cách với tường, giữa các thiết bị); 1. Tình trạng cặn bẩn; 1. Môi chất thử: 1. Tình trạng trạm: 1. Kiểm tra hồ sơ - Nhận xét: ......................................................................................................................... - Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □ 1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: Đạt □ Không đạt □
a) Hồ sơ xuất xưởng: - Lý lịch của trạm nạp khí; - Bản vẽ nguyên lý làm việc của trạm; - Bản vẽ cấu tạo các thiết bị áp lực trong trạm; - Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng; - Chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo; - Chứng chỉ kiểm tra kim loại hàn, mối hàn. a) Hồ sơ xuất xưởng: - Lý lịch của trạm nạp khí; - Bản vẽ nguyên lý làm việc của trạm; - Bản vẽ cấu tạo các thiết bị áp lực trong trạm; - Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng; - Chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo; - Chứng chỉ kiểm tra kim loại hàn, mối hàn.
b) Hồ sơ lắp đặt: - Thiết kế lắp đặt; - Biên bản nghiệm thu tổng thể trạm; - Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp; - Quy trình nạp; - Hồ sơ về PCCC. b) Hồ sơ lắp đặt: - Thiết kế lắp đặt; - Biên bản nghiệm thu tổng thể trạm; - Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp; - Quy trình nạp; - Hồ sơ về PCCC.
c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường: - Phiếu kiểm định thiết bị đo lường; - Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét; - Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ. c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường: - Phiếu kiểm định thiết bị đo lường; - Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét; - Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ.
2. Kiểm định định kỳ 2. Ánh sáng vận hành; 2. Bề mặt kim loại: Móp méo, phồng dộp, han gỉ, rạn nứt. V. Thử bền, thử kín 2. Áp suất thử: 2. Áp suất điều chế: 2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong Hạng mục kiểm tra Đạt Không đạt Vị trí lắp đặt, khoảng cách Chiếu sáng vận hành Thông gió Sàn, cầu thang Hệ thống chống sét, tiếp địa Kho chứa, chai, bình, bồn Tình trạng kim loại các bộ phận, chi tiết chịu áp lực Tình trạng mối hàn, mối nối các bộ phận, chi tiết chịu áp lực Máy nén, các bộ phận phụ trợ Hệ thống đường ống dẫn Hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động Đánh giá: - Nhận xét: ........................................................................................................................... - Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □ 2. Đã được dán tem kiểm định số: …………………………. Tại vị trí: ................................. 2. Kiểm định định kỳ 2. Ánh sáng vận hành; 2. Bề mặt kim loại: Móp méo, phồng dộp, han gỉ, rạn nứt. V. Thử bền, thử kín 2. Áp suất thử: 2. Áp suất điều chế: 2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong Hạng mục kiểm tra Đạt Không đạt Vị trí lắp đặt, khoảng cách Chiếu sáng vận hành Thông gió Sàn, cầu thang Hệ thống chống sét, tiếp địa Kho chứa, chai, bình, bồn Tình trạng kim loại các bộ phận, chi tiết chịu áp lực Tình trạng mối hàn, mối nối các bộ phận, chi tiết chịu áp lực Máy nén, các bộ phận phụ trợ Hệ thống đường ống dẫn Hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động Đánh giá: - Nhận xét: ........................................................................................................................... - Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □ 2. Đã được dán tem kiểm định số: …………………………. Tại vị trí: .................................
a) Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; a) Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;
b) Nhật ký vận hành; b) Nhật ký vận hành;
c) Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có). c) Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).
3. Kiểm định bất thường 3. Thông số kỹ thuật so với lý lịch (mã hiệu, số chế tạo, nước chế tạo, tháng năm chế tạo, áp suất thiết kế, áp suất làm việc, nhiệt độ, dung tích, môi chất..); 3. Thời gian thử: 3. Áp suất nạp: 3. Thử nghiệm Nội dung thử Bộ phận Môi chất thử Áp suất thử (bar) Thời gian duy trì (phút) Thử bền Bình Đường ống Thử kín Bình Đường ống Thử vận hành Đánh giá kết quả - Nhận xét: .......................................................................................................................... - Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □ IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3. Áp suất làm việc: + Điều chế: ……………… bar; + Tồn trữ: ……………. bar; + Nạp: ………… bar. 3. Kiểm định bất thường 3. Thông số kỹ thuật so với lý lịch (mã hiệu, số chế tạo, nước chế tạo, tháng năm chế tạo, áp suất thiết kế, áp suất làm việc, nhiệt độ, dung tích, môi chất..); 3. Thời gian thử: 3. Áp suất nạp: 3. Thử nghiệm Nội dung thử Bộ phận Môi chất thử Áp suất thử (bar) Thời gian duy trì (phút) Thử bền Bình Đường ống Thử kín Bình Đường ống Thử vận hành Đánh giá kết quả - Nhận xét: .......................................................................................................................... - Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □ IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3. Áp suất làm việc: + Điều chế: ……………… bar; + Tồn trữ: ……………. bar; + Nạp: ………… bar.
a) Hồ sơ như kiểm định định kỳ. a) Hồ sơ như kiểm định định kỳ.
b) Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi. III. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài b) Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi. III. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài
4. Tình trạng của các bộ phận chịu áp lực: Móp méo, phồng dộp, han gỉ, rạn nứt; 4. Áp kế: Thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem kiểm định. 4. Tình trạng làm việc của thiết bị an toàn: 4. Áp suất đặt của van an toàn: Vị trí Áp suất mở (bar) Áp suất đóng (bar) Điều chế Tồn trữ Nạp 4. Tình trạng của các bộ phận chịu áp lực: Móp méo, phồng dộp, han gỉ, rạn nứt; 4. Áp kế: Thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem kiểm định. 4. Tình trạng làm việc của thiết bị an toàn: 4. Áp suất đặt của van an toàn: Vị trí Áp suất mở (bar) Áp suất đóng (bar) Điều chế Tồn trữ Nạp
5. Van an toàn (số lượng, loại, DN, PN, áp suất hiệu chỉnh); 5. Thiết bị cấp môi chất: Loại, số hiệu. 5. Tình trạng làm việc của thiết bị đo kiểm: 5. Các kiến nghị: ................................................................................................................. Thời gian thực hiện kiến nghị: ............................................................................................ V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH Kiểm định định kỳ ngày ………….. tháng ……….. năm ...................................................... Lý do rút ngắn thời hạn: ...................................................................................................... Biên bản đã được thông qua ngày ….. tháng ……. năm …………… Tại: ...................................................................................................................................... Biên bản được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ………… bản Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./. CHỦ CƠ SỞ Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị (ký tên, đóng dấu) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (ký, ghi rõ họ, tên) KIỂM ĐỊNH VIÊN (ký, ghi rõ họ, tên) 5. Van an toàn (số lượng, loại, DN, PN, áp suất hiệu chỉnh); 5. Thiết bị cấp môi chất: Loại, số hiệu. 5. Tình trạng làm việc của thiết bị đo kiểm: 5. Các kiến nghị: ................................................................................................................. Thời gian thực hiện kiến nghị: ............................................................................................ V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH Kiểm định định kỳ ngày ………….. tháng ……….. năm ...................................................... Lý do rút ngắn thời hạn: ...................................................................................................... Biên bản đã được thông qua ngày ….. tháng ……. năm …………… Tại: ...................................................................................................................................... Biên bản được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ………… bản Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./. CHỦ CƠ SỞ Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị (ký tên, đóng dấu) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (ký, ghi rõ họ, tên) KIỂM ĐỊNH VIÊN (ký, ghi rõ họ, tên)
6. Áp kế (số lượng, thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem hiệu chuẩn); 6. Kết quả: + Tình trạng rò rỉ: + Độ tụt áp: + Tình trạng biến dạng: VI. Thử vận hành 6. Tình trạng làm việc của dàn nạp: 6. Áp kế (số lượng, thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem hiệu chuẩn); 6. Kết quả: + Tình trạng rò rỉ: + Độ tụt áp: + Tình trạng biến dạng: VI. Thử vận hành 6. Tình trạng làm việc của dàn nạp:
7. Hệ thống thông gió cho buồng máy nén; 7. Tình trạng làm việc của thiết bị làm mát: 7. Hệ thống thông gió cho buồng máy nén; 7. Tình trạng làm việc của thiết bị làm mát:
8. Các kho chứa; 8. Tình trạng làm việc của hệ thống điều khiển: KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký, ghi rõ họ và tên) Phụ lục 02 MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN (Cơ quan quản lý cấp trên) (Tên tổ chức KĐ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày ….. tháng ….. năm ….. BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN (Trạm nạp khí nén YKC, VZ 20/350) Số: …../BBKĐ Chúng tôi gồm: 1……………………………………….. Số hiệu kiểm định viên: ............................................ 2……………………………………….. Số hiệu kiểm định viên: ............................................ Thuộc: ................................................................................................................................. Số đăng ký chứng nhận của đơn vị kiểm định: ................................................................... Đã tiến hành kiểm định: ...................................................................................................... Của (ghi rõ tên cơ sở): ........................................................................................................ Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): ......................................................................................... Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt: .......................................................................................................... Quy trình kiểm định áp dụng: .............................................................................................. Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản: 1………………………………………………………… Chức vụ: ...................................... 2………………………………………………………… Chức vụ: ...................................... I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG Mã hiệu: ……………… Số chế tạo: …………………….. Năm chế tạo: ............................ Nhà chế tạo: ........................................................................................................................ Áp suất điều chế lớn nhất: .... bar Áp suất tồn trữ lớn nhất: ………….. bar Áp suất nạp chai: …………….. bar Dung lượng tồn trữ: ………………. tấn Năng suất nạp: ………………….. kg/h Loại khí: ……………………. Số dàn nạp: ……………………. Số miệng nạp: .................. Công dụng: .......................................................................................................................... Ngày kiểm định gần nhất: ……………………………… Do: ................................................. II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH Lần đầu □ ; Định kỳ □ ; Bất thường □ III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH 8. Các kho chứa; 8. Tình trạng làm việc của hệ thống điều khiển: KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký, ghi rõ họ và tên) Phụ lục 02 MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN (Cơ quan quản lý cấp trên) (Tên tổ chức KĐ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày ….. tháng ….. năm ….. BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN (Trạm nạp khí nén YKC, VZ 20/350) Số: …../BBKĐ Chúng tôi gồm: 1……………………………………….. Số hiệu kiểm định viên: ............................................ 2……………………………………….. Số hiệu kiểm định viên: ............................................ Thuộc: ................................................................................................................................. Số đăng ký chứng nhận của đơn vị kiểm định: ................................................................... Đã tiến hành kiểm định: ...................................................................................................... Của (ghi rõ tên cơ sở): ........................................................................................................ Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): ......................................................................................... Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt: .......................................................................................................... Quy trình kiểm định áp dụng: .............................................................................................. Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản: 1………………………………………………………… Chức vụ: ...................................... 2………………………………………………………… Chức vụ: ...................................... I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG Mã hiệu: ……………… Số chế tạo: …………………….. Năm chế tạo: ............................ Nhà chế tạo: ........................................................................................................................ Áp suất điều chế lớn nhất: .... bar Áp suất tồn trữ lớn nhất: ………….. bar Áp suất nạp chai: …………….. bar Dung lượng tồn trữ: ………………. tấn Năng suất nạp: ………………….. kg/h Loại khí: ……………………. Số dàn nạp: ……………………. Số miệng nạp: .................. Công dụng: .......................................................................................................................... Ngày kiểm định gần nhất: ……………………………… Do: ................................................. II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH Lần đầu □ ; Định kỳ □ ; Bất thường □ III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH
9. Các miệng thoát của van an toàn; 9. Các miệng thoát của van an toàn;
10. Hệ thống làm mát cho các chai nạp (nếu có); 10. Hệ thống làm mát cho các chai nạp (nếu có);
11. Dàn nạp và các chi tiết bắt giữ chai trong quá trình nạp; 11. Dàn nạp và các chi tiết bắt giữ chai trong quá trình nạp;
12. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp. IV. Kiểm tra kỹ thuật bên trong 12. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp. IV. Kiểm tra kỹ thuật bên trong