Khoản 9.3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật: 9.3.1. Kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống: - Nối đất với thiết bị; - Nối đất với vỏ động cơ; - Nối đất với tủ điện; - Nối đất với vỏ ống thép bảo vệ dây dẫn điện; Yêu cầu điện trở nối đất đo được không lớn hơn 4,0 Ω-thiết bị điện áp dưới 1 000 V (theo quy định tại 1.7.52 Phần I Quy định chung - 11TCN-18-2006). 9.3.2. Kiểm tra điện trở cách điện: Điện trở cách điện giữa cuộn dây với bệ máy, cuộn dây với cuộn dây khi đo ở trạng thái nguội không nhỏ hơn 5,0 MΩ trong thời gian thử 1 min với điện áp thử như sau (theo quy định tại Điều 2 của TCVN 1987:1994): - 500+2U và không nhỏ hơn 1 000 V với động cơ có công suất nhỏ hơn 1 kW; - 1 000+2U và không nhỏ hơn 1 500 V với động cơ có công suất lớn hơn 1 kW. 9.3.3. Kiểm tra các bộ phận chuyển động của thiết bị: - Các công tắc, nút ấn phải hoạt động bình thường; - Cơ cấu trộn làm việc chính xác đúng theo hành trình trộn; - Các bộ phận chuyển động của thiết bị phải chuyển động nhẹ nhàng, êm, không có hiện tượng bị cọ xát, bảo đảm tốc độ quay theo quy định; - Đảm bảo sự đồng tâm, khe hở của các mối ghép. 9.3.4. Kiểm tra khe hở của các mối ghép phòng nổ - Động cơ điện, thiết bị điện phải đảm bảo an toàn phòng nổ theo quy định của TCVN 6734:2000 có mức bảo vệ IP44 trở lên và bộ TCVN 10888:2015; - Dùng căn lá để đo và kiểm tra khe hở của các mối ghép nối trên vỏ động cơ. Các khe hở phải đúng với thiết kế của nhà chế tạo và khe hở mặt bích không vượt quá giá trị ghi trong Bảng 1; Bảng 1- Yêu cầu khe hở mặt bích động cơ điện Bề rộng mặt bích và ống lót L (mm) Khe hở lớn nhất ứng với thể tích vỏ V(cm3) - mm V ≤ 100 0,3 - 0,4 0,4 25 ≤ L 0,5 0,5 9.3.5. Kiểm tra hệ thống dẫn động đai: - Đảm bảo truyền tốc độ quay theo thiết kế; - Chuyển động êm, không mắc, kẹt. 9.3.6. Kiểm tra hệ thống chuyển động cơ khí: - Độ đảo của cánh đảo, độ nghiêng của thùng trộn; - Cơ cấu đảo chiều động cơ; - Độ song song của các trục dẫn. Phải theo đúng các thông số quy định của nhà thiết kế. Đánh giá: Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị đạt yêu cầu khi các chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu quy định trong tài liệu thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 9.3. Kiểm tra vận hành (thử vận hành): Phải thử khả năng vận hành của thiết bị theo trình tự sau: 9.3.1. Kiểm tra các điều kiện để thiết bị có thể vận hành bình thường. 9.3.2. Căn cứ vào quy trình vận hành, yêu cầu cơ sở tiến hành quá trình sàng một số loại thuốc TEN. 9.3.3. Kiểm tra động cơ điện, hệ thống điện (theo quy định của nhà chế tạo): - Dòng điện của máy khi chạy không tải nhỏ hơn 4 A; - Dòng điện của máy khi chạy có tải nhỏ hơn 7 A. 9.3.4. Trong quá trình làm việc của thiết bị cần phải theo dõi chặt chẽ tình trạng làm việc của thiết bị, thiết bị đo lường, bảo vệ và các thiết bị phụ trợ. Nếu thấy có sự bất thường, đề nghị cơ sở dừng thiết bị theo đúng quy trình, tiến hành kiểm tra, kết luận cụ thể và các biện pháp khắc phục. 9.3.5. Sau khi thiết bị chạy không tải 30 min, nhiệt độ các cơ cấu, ổ trượt, gối đỡ không lớn hơn 60 °C (theo Điều 1 TCVN 10888-0:2015). Đánh giá: Kết quả kiểm tra vận hành thiết bị đạt yêu cầu khi thiết bị hoạt động bình thường, đạt các thông số kỹ thuật định mức. 9.3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật: 9.3.1. Kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống: - Nối đất với thiết bị; - Nối đất với vỏ động cơ; - Nối đất với tủ điện; - Nối đất với vỏ ống thép bảo vệ dây dẫn điện; Yêu cầu điện trở nối đất đo được không lớn hơn 4,0 Ω-thiết bị điện áp dưới 1 000 V (theo quy định tại 1.7.52 Phần I Quy định chung - 11TCN-18-2006). 9.3.2. Kiểm tra điện trở cách điện: Điện trở cách điện giữa cuộn dây với bệ máy, cuộn dây với cuộn dây khi đo ở trạng thái nguội không nhỏ hơn 5,0 MΩ trong thời gian thử 1 min với điện áp thử như sau (theo quy định tại Điều 2 của TCVN 1987:1994): - 500+2U và không nhỏ hơn 1 000 V với động cơ có công suất nhỏ hơn 1 kW; - 1 000+2U và không nhỏ hơn 1 500 V với động cơ có công suất lớn hơn 1 kW. 9.3.3. Kiểm tra các bộ phận chuyển động: - Các công tắc, nút ấn phải hoạt động bình thường; - Cơ cấu điều khiển quá trình va đập làm việc chính xác đúng theo hành trình; - Các bộ phận chuyển động của thiết bị phải chuyển động nhẹ nhàng, êm, không có hiện tượng bị cọ xát, nhiệt sinh ra trong phạm vi cho phép; - Đảm bảo sự đồng tâm, khe hở của các mối ghép; - Cơ cấu đảo chiều động cơ hoạt động theo quy định thiết kế. 9.3.4. Kiểm tra khe hở của các mối ghép phòng nổ - Động cơ điện, thiết bị điện phải đảm bảo an toàn phòng nổ theo quy định của bộ TCVN 10888:2015, có mức bảo vệ IP44 trở lên; - Dùng căn lá để đo và kiểm tra khe hở của các mối ghép nối trên vỏ động cơ. Các khe hở phải đúng với thiết kế của nhà chế tạo và khe hở mặt bích không vượt quá giá trị ghi trong Bảng-1; Bảng 1- Yêu cầu khe hở mặt bích động cơ điện Bề rộng mặt bích và ống lót L (mm) Khe hở lớn nhất ứng với thể tích vỏ V(cm3) - mm V ≤ 100 0,3 - 0,4 0,4 25 ≤ L 0,5 0,5 9.3.5. Kiểm tra hệ thống chuyển động cơ khí: - Cơ cấu đảo chiều động cơ hoạt động theo quy định thiết kế. - Phải theo đúng các thông số quy định của nhà thiết kế. Đánh giá: Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy thử chấn động đạn, hạt lửa đạt yêu cầu khi các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị đạt yêu cầu quy định trong tài liệu thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 9.3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật: 9.3.1. Kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống: - Nối đất với thiết bị; - Nối đất với vỏ động cơ; - Nối đất với tủ điện; - Nối đất với vỏ ống thép bảo vệ dây dẫn điện; Yêu cầu điện trở nối đất đo được không lớn hơn 4,0 Ω-thiết bị điện áp dưới 1 000 V (theo quy định tại 1.7.52 Phần I Quy định chung - 11TCN-18-2006). 9.3.2. Kiểm tra điện trở cách điện: Điện trở cách điện giữa cuộn dây với bệ máy, cuộn dây với cuộn dây khi đo ở trạng thái nguội không nhỏ hơn 5,0 MΩ trong thời gian thử 1 min với điện áp thử như sau (theo quy định tại Điều 2 của TCVN 1987:1994): - 500+2U và không nhỏ hơn 1 000 V với động cơ có công suất nhỏ hơn 1 kW; - 1 000+2U và không nhỏ hơn 1 500 V với động cơ có công suất lớn hơn 1 kW. 9.3.3. Kiểm tra các bộ phận chuyển động của thiết bị: - Các công tắc, nút ấn phải hoạt động bình thường; - Cơ cấu trộn làm việc chính xác đúng theo hành trình trộn; - Các bộ phận chuyển động của thiết bị phải chuyển động nhẹ nhàng, êm, không có hiện tượng bị cọ xát, bảo đảm tốc độ quay theo quy định; - Đảm bảo sự đồng tâm, khe hở của các mối ghép. 9.3.4. Kiểm tra khe hở của các mối ghép phòng nổ - Động cơ điện, thiết bị điện phải đảm bảo an toàn phòng nổ theo quy định của TCVN 6734:2000 có mức bảo vệ IP44 trở lên và bộ TCVN 10888:2015; - Dùng căn lá để đo và kiểm tra khe hở của các mối ghép nối trên vỏ động cơ. Các khe hở phải đúng với thiết kế của nhà chế tạo và khe hở mặt bích không vượt quá giá trị ghi trong Bảng 1; Bảng 1- Yêu cầu khe hở mặt bích động cơ điện Bề rộng mặt bích và ống lót L (mm) Khe hở lớn nhất ứng với thể tích vỏ V(cm3) - mm V ≤ 100 0,3 - 0,4 0,4 25 ≤ L 0,5 0,5 9.3.5. Kiểm tra hệ thống dẫn động đai: - Đảm bảo truyền tốc độ quay theo thiết kế; - Chuyển động êm, không mắc, kẹt. 9.3.6. Kiểm tra hệ thống chuyển động cơ khí: - Độ đảo của cánh đảo, độ nghiêng của thùng trộn; - Cơ cấu đảo chiều động cơ; - Độ song song của các trục dẫn. Phải theo đúng các thông số quy định của nhà thiết kế. Đánh giá: Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị đạt yêu cầu khi các chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu quy định trong tài liệu thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.