Khoản 7.3. Nhận dạng và phân nhóm các sự cố khởi phát giả định 7.3.1. Mô tả các phương pháp nhận dạng sự cố khởi phát giả định. Cần xem xét các sự cố khởi phát do lỗi của con người. Đối với mỗi phương pháp nhận dạng, cần chứng minh sự cố khởi phát giả định được nhận dạng theo cách tiếp cận hệ thống. 7.3.2. Mô tả và luận chứng cơ sở phân nhóm sự cố. Phân nhóm các sự cố khởi phát giả định nhằm: - Luận chứng cơ sở xác định phạm vi các sự cố được xem xét; - Giảm bớt số lượng các sự cố khởi phát giả định cần phân tích chi Tiết, tạo thành một nhóm các sự cố chung nhất trong một nhóm sự cố được sử dụng trong phân tích an toàn, nhưng không bao gồm các sự cố dẫn tới đáp ứng giống nhau của các hệ thống về khía cạnh thời gian, ứng phó của hệ thống nhà máy hay phát thải phóng xạ; - Cho phép áp dụng các tiêu chí chấp nhận khác nhau khi phân tích các phân nhóm sự cố khác nhau. Việc phân nhóm các sự cố theo tác động của sự cố đối với nhà máy được thực hiện theo quy định tại Mục 7.3.5 và 7.3.6. Việc phân nhóm các sự cố theo tần suất dự kiến xảy ra được thực hiện theo quy định tại Mục 7.3.7. 7.3.3. Danh Mục các sự cố khởi phát giả định trong Báo cáo PTAT-XD phải bao gồm các trạng thái bất thường, sự cố trong cơ sở thiết kế và sự cố ngoài thiết kế. Cần phân tích sâu hơn một số sự cố trong cơ sở thiết kế và sự cố ngoài thiết kế nếu giả định có thêm các lỗi bổ sung và dẫn đến sự cố gây phá hủy nghiêm trọng vùng hoạt hay phát thải phóng xạ ra bên ngoài. 7.3.4. Việc phân nhóm sự cố phải xem xét, đánh giá các vấn đề sau: - Nguồn gốc xảy ra sự cố, bao gồm cả nguy hại bên trong và nguy hại bên ngoài ở tất cả các chế độ vận hành NMĐHN; - Các Điều kiện vận hành nhà máy khác nhau, như Điều khiển bằng tay hay Điều khiển tự động; - Các Điều kiện khác nhau tại địa Điểm, như có hoặc mất toàn bộ nguồn điện ngoại vi, khả năng tương tác giữa nguồn phát điện và lưới điện, khả năng tương tác giữa các tổ máy trong cùng địa Điểm, v.v.; - Sai hỏng trong các hệ thống, như bể lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng và thùng lưu giữ khí phóng xạ, v.v.. 7.3.5. Danh Mục các sự cố khởi phát giả định bên trong nhà máy cần được phân tích và trình bày trong Báo cáo PTAT-XD bao gồm tối thiểu các sự cố sau: - Tăng hay giảm khả năng tải nhiệt; - Tăng hay giảm dòng chất làm mát vùng hoạt; - Thay đổi bất thường về độ phản ứng và công suất; - Tăng hay giảm lượng chất làm mát trong vùng hoạt; - Phát tán vật liệu phóng xạ từ các hệ thống phụ hay từ các bộ phận; - Các sự cố: mất các hệ thống hỗ trợ, ngập lụt bên trong nhà máy, hỏa hoạn và cháy nổ, vật phóng ra bên trong nhà máy, sụp đổ cấu trúc, rơi vật nặng, va đập mạnh đường ống, hiệu ứng bắn tia nước với tốc độ lớn, lỗi tín hiệu cô lập boong-ke lò dẫn đến mất chất làm mát bơm chính; - Các sự cố quan trọng khác cần phân tích. 7.3.6. Danh Mục các sự cố khởi phát giả định bên ngoài nhà máy cần phân tích và trình bày trong Báo cáo PTAT-XD bao gồm tối thiểu các sự cố sau: - Các Điều kiện tự nhiên như lũ lụt, động đất, núi lửa, gió mạnh và các Điều kiện thời Tiết cực đoan; - Các mối nguy hại do hoạt động của con người gây ra như hỏa hoạn, nổ, máy bay đâm, phát tán chất độc sinh học hay chất độc hóa học, tràn khí và chất lỏng ăn mòn, giao thoa sóng điện từ, hư hại hệ thống lấy nước, nguy hại có nguyên nhân từ các hoạt động giao thông gần nhà máy và tại khu vực đấu nối với hệ thống điện quốc gia. 7.3.7. Sự cố khởi phát giả định được phân nhóm theo tần suất dự kiến xảy ra, cụ thể như sau: - Trạng thái bất thường: 10-2 - 1 lần/năm vận hành; - Sự cố trong cơ sở thiết kế: 10-4 - 10-2 lần/năm vận hành; - Sự cố ngoài thiết kế: 10-6 - 10-4 lần/năm vận hành; - Sự cố nghiêm trọng: nhỏ hơn 10-6 lần/năm vận hành.