Khoản 2.4 Các thiết bị điện khác 1) Động cơ điện 2.4 Các thiết bị điện khác 1) Động cơ điện
a) Các động cơ điện 3 pha (50 Hz) được chế tạo ở dạng độc lập hoặc trong thành phần của thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng phải có hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong Bảng 2.6. a) Hiệu suất thiết bị đun nước nóng - Tất cả các thiết bị đun nước nóng, lò hơi cấp nước nóng sử dụng cho công trình phải có hiệu suất tối thiểu như trong Bảng 2.7; - Bơm nhiệt cấp nước nóng phải đạt hiệu quả COP tối thiểu như trong Bảng 2.8; - Khi sử dụng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, hiệu suất tối thiểu của bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời là 60 % và giá trị nhiệt trở R0 tối thiểu của mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời là 2,2 m2.K/W. Bảng 2.7 - Hiệu suất tối thiểu của thiết bị đun nước nóng Loại thiết bị Hiệu suất tối thiểu ET, % Các bộ đun, trữ nước dùng khí đốt 78 Các bộ đun nước tức thời dùng khí đốt 78 Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng khí đốt 77 Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng dầu 80 Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng khí đốt và dầu 80 Lò hơi công suất nhiệt 10-350 kW, đốt củi, giấy 60 Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than nâu 70 Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than đá 73 Bộ đun nước nóng bằng điện trở Emin = 5,9 + 5,3V0,5 (W) CHÚ THÍCH: - Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng dùng khí đốt hoặc dầu được đưa ra dưới dạng hiệu suất nhiệt ET (Thermal Efficiency), trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn của bộ đun; - Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng bằng điện trở được xác định từ lượng thất thoát ở trạng thái chờ tối đa (Stanby Loss, SL) khi chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và môi trường xung quanh là 400 C. Trong công thức trên, V là dung tích đo bằng lít; - Quy trình thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn ANSI Z21.10.3 hoặc các tiêu chuẩn khác áp dụng cho công trình. Bảng 2.8 - Hiệu suất tối thiểu COP của bơm nhiệt cấp nước nóng Loại thiết bị COP, kW/kW Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ không khí ≥ 3,0 Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ nước ≥ 3,5 Máy điều hòa không khí có thu hồi nhiệt: Khi chạy để cung cấp nước nóng Khi chạy điều hòa không khí và cung cấp nước nóng ≥ 3,0 ≥ 5,5 a) Các động cơ điện 3 pha (50 Hz) được chế tạo ở dạng độc lập hoặc trong thành phần của thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng phải có hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong Bảng 2.6. a) Hiệu suất thiết bị đun nước nóng - Tất cả các thiết bị đun nước nóng, lò hơi cấp nước nóng sử dụng cho công trình phải có hiệu suất tối thiểu như trong Bảng 2.7; - Bơm nhiệt cấp nước nóng phải đạt hiệu quả COP tối thiểu như trong Bảng 2.8; - Khi sử dụng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, hiệu suất tối thiểu của bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời là 60 % và giá trị nhiệt trở R0 tối thiểu của mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời là 2,2 m2.K/W. Bảng 2.7 - Hiệu suất tối thiểu của thiết bị đun nước nóng Loại thiết bị Hiệu suất tối thiểu ET, % Các bộ đun, trữ nước dùng khí đốt 78 Các bộ đun nước tức thời dùng khí đốt 78 Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng khí đốt 77 Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng dầu 80 Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng khí đốt và dầu 80 Lò hơi công suất nhiệt 10-350 kW, đốt củi, giấy 60 Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than nâu 70 Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than đá 73 Bộ đun nước nóng bằng điện trở Emin = 5,9 + 5,3V0,5 (W) CHÚ THÍCH: - Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng dùng khí đốt hoặc dầu được đưa ra dưới dạng hiệu suất nhiệt ET (Thermal Efficiency), trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn của bộ đun; - Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng bằng điện trở được xác định từ lượng thất thoát ở trạng thái chờ tối đa (Stanby Loss, SL) khi chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và môi trường xung quanh là 400 C. Trong công thức trên, V là dung tích đo bằng lít; - Quy trình thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn ANSI Z21.10.3 hoặc các tiêu chuẩn khác áp dụng cho công trình. Bảng 2.8 - Hiệu suất tối thiểu COP của bơm nhiệt cấp nước nóng Loại thiết bị COP, kW/kW Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ không khí ≥ 3,0 Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ nước ≥ 3,5 Máy điều hòa không khí có thu hồi nhiệt: Khi chạy để cung cấp nước nóng Khi chạy điều hòa không khí và cung cấp nước nóng ≥ 3,0 ≥ 5,5
b) Nhãn sản xuất trên vỏ động cơ điện phải có trị số hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải. Hiệu suất của động cơ điện phải được xác định, phù hợp với tiêu chuẩn NEMAMG-1. CHÚ THÍCH: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7540-2:2013 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác được lựa chọn áp dụng. b) Trước khi lắp đặt bộ đun nước nóng, phải kiểm tra hiệu suất của thiết bị do nhà sản xuất cung cấp. b) Nhãn sản xuất trên vỏ động cơ điện phải có trị số hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải. Hiệu suất của động cơ điện phải được xác định, phù hợp với tiêu chuẩn NEMAMG-1. CHÚ THÍCH: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7540-2:2013 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác được lựa chọn áp dụng. b) Trước khi lắp đặt bộ đun nước nóng, phải kiểm tra hiệu suất của thiết bị do nhà sản xuất cung cấp.
c) Khi lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu động cơ điện cho công trình theo quy định hiện hành, phải tiến hành kiểm tra hiệu suất tối thiểu của động cơ điện được ghi trên vỏ máy do nhà sản xuất công bố. Bảng 2.6 - Hiệu suất tối thiểu của động cơ điện ở chế độ đầy tải Công suất ra của động cơ, kW Động cơ kiểu hở Động cơ kiểu kín 2 cực 4 cực 6 cực 2 cực 4 cực 6 cực Tốc độ (vòng / phút) 3600 1800 1200 3600 1800 1200 0,8 77,0 85,5 82,5 77,0 85,5 82,5 1,1 84,0 86,5 86,5 84,0 86,5 87,5 1,5 85,5 86,5 87,5 85,5 86,5 88,5 2,2 85,5 89,5 88,5 96,5 89,5 89,5 3,7 86,5 89,5 89,5 88,5 89,5 89,5 5,6 88,5 91,0 90,2 89,5 91,7 91,0 7,5 89,5 91,7 91,7 90,2 91,7 91,0 11,1 90,2 93,0 91,7 91,0 92,4 91,7 14,9 91,0 93,0 92,4 91,0 93,0 91,7 18,7 91,7 93,6 93,0 91,7 93,6 93,0 22,4 91,7 94,1 93,6 91,7 93,6 93,0 29,8 92,4 94,1 94,1 92,4 94,1 94,1 37,3 93,0 94,5 94,1 93,0 94,5 94,1 44,8 93,6 95,0 94,5 93,6 95,0 94,5 56,0 93,6 95,0 94,5 93,6 95,4 94,5 74,6 93,6 95,4 95,0 94,1 95,4 95,0 93,3 94,1 95,4 95,0 95,0 95,4 95,0 111,9 94,1 95,8 95,4 95,0 95,8 95,8 149,2 95,0 95,8 95,4 95,4 96,2 95,8 186,5 95,0 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 223,8 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 261,1 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 298,4 95,8 95,8 95,8 95,8 96,2 95,8 357,7 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 373,0 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 2) Hệ thống đun nước nóng c) Cách nhiệt cho đường ống dẫn nước nóng phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho công trình. c) Khi lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu động cơ điện cho công trình theo quy định hiện hành, phải tiến hành kiểm tra hiệu suất tối thiểu của động cơ điện được ghi trên vỏ máy do nhà sản xuất công bố. Bảng 2.6 - Hiệu suất tối thiểu của động cơ điện ở chế độ đầy tải Công suất ra của động cơ, kW Động cơ kiểu hở Động cơ kiểu kín 2 cực 4 cực 6 cực 2 cực 4 cực 6 cực Tốc độ (vòng / phút) 3600 1800 1200 3600 1800 1200 0,8 77,0 85,5 82,5 77,0 85,5 82,5 1,1 84,0 86,5 86,5 84,0 86,5 87,5 1,5 85,5 86,5 87,5 85,5 86,5 88,5 2,2 85,5 89,5 88,5 96,5 89,5 89,5 3,7 86,5 89,5 89,5 88,5 89,5 89,5 5,6 88,5 91,0 90,2 89,5 91,7 91,0 7,5 89,5 91,7 91,7 90,2 91,7 91,0 11,1 90,2 93,0 91,7 91,0 92,4 91,7 14,9 91,0 93,0 92,4 91,0 93,0 91,7 18,7 91,7 93,6 93,0 91,7 93,6 93,0 22,4 91,7 94,1 93,6 91,7 93,6 93,0 29,8 92,4 94,1 94,1 92,4 94,1 94,1 37,3 93,0 94,5 94,1 93,0 94,5 94,1 44,8 93,6 95,0 94,5 93,6 95,0 94,5 56,0 93,6 95,0 94,5 93,6 95,4 94,5 74,6 93,6 95,4 95,0 94,1 95,4 95,0 93,3 94,1 95,4 95,0 95,0 95,4 95,0 111,9 94,1 95,8 95,4 95,0 95,8 95,8 149,2 95,0 95,8 95,4 95,4 96,2 95,8 186,5 95,0 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 223,8 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 261,1 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 298,4 95,8 95,8 95,8 95,8 96,2 95,8 357,7 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 373,0 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 2) Hệ thống đun nước nóng c) Cách nhiệt cho đường ống dẫn nước nóng phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho công trình.
d) Kiểm soát hệ thống đun nước nóng - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại thời điểm sử dụng không vượt quá 490 C; - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm, bồn rửa trong các phòng tắm công cộng không vượt quá 430 C; - Các bơm tuần hoàn dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước nóng được điều khiển vận hành phù hợp với chế độ làm việc của thiết bị cấp nước nóng. d) Kiểm soát hệ thống đun nước nóng - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại thời điểm sử dụng không vượt quá 490 C; - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm, bồn rửa trong các phòng tắm công cộng không vượt quá 430 C; - Các bơm tuần hoàn dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước nóng được điều khiển vận hành phù hợp với chế độ làm việc của thiết bị cấp nước nóng.
e) Đối với chung cư có thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp nước nóng trung tâm, phải sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thu hồi nhiệt…) để bổ sung cho nguồn năng lượng cung cấp nước nóng. e) Đối với chung cư có thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp nước nóng trung tâm, phải sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thu hồi nhiệt…) để bổ sung cho nguồn năng lượng cung cấp nước nóng.