Khoản 2.2 Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ 2.2.1 Các yêu cầu chung 2.2.1.1 Hệ thống nối đất gồm các phần tử chính là điện cực nối đất, thanh nối đất chính (là đầu nối hoặc thanh góp để nối các thiết bị điện vào hệ thống nối đất) và dây dẫn nối đất (là vật dẫn để nối thanh nối đất chính với điện cực nối đất) được liên kết với nhau và thể hiện tại Phụ lục E. 2.2.1.2 Hệ thống nối đất phải: 2.2.2 Yêu cầu đối với điện cực nối đất 2.2.2.1 Điện trở nối đất của điện cực trong hệ thống nối đất ở điều kiện bất lợi nhất phải đáp ứng điều kiện chống điện giật quy định tại mục 2.4.2.3. 2.2.2.2 Không được sử dụng đường ống dẫn các chất có khả năng gây cháy, nổ làm một phần của điện cực nối đất. 2.2.2.3 Vật liệu làm điện cực nối đất phải chống được ăn mòn do điện phân. 2.2.2.4 Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất phải đáp ứng quy định tại Phụ lục G. 2.2.3 Yêu cầu đối với thanh nối đất chính 2.2.3.1 Trong hệ thống nối đất sử dụng liên kết bảo vệ thì các dây dẫn sau đây phải nối với thanh nối đất chính: 2.2.3.2 Thanh nối đất chính phải bố trí ở nơi dễ tiếp cận. 2.2.3.3 Thanh nối đất chính phải có khả năng tách từng dây dẫn riêng rẽ khỏi mối nối. Mối nối phải chắc chắn và chỉ tách được bằng dụng cụ chuyên dùng. 2.2.4 Yêu cầu đối với dây dẫn nối đất Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất không chôn trong đất phải phù hợp với tiết diện của dây PE được xác định tại mục 2.2.5.1e. Trường hợp chôn trong đất thì phải tuân theo các trị số quy định tại Bảng 1. Bảng 1 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất chôn trong đất Dây dẫn nối đất Có bảo vệ về cơ Không có bảo vệ về cơ Có bảo vệ chống ăn mòn 2,5 mm2 đối với dây đồng 10 mm2 đối với dây thép 16 mm2 đối với cả dây đồng và dây thép Không có bảo vệ chống ăn mòn 25 mm2 đối với dây đồng 50 mm2 đối với dây thép 2.2.5 Yêu cầu đối với dây PE 2.2.5.1 Dây PE phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 2.2.5.2 Các vật dẫn dùng làm dây PE gồm: 2.2.5.3 Dây PE không phải là một bộ phận của cáp hoặc không nằm trong vỏ bảo vệ chung với dây pha thì tiết diện không được nhỏ hơn: 2.2.5.4 Dây PE dùng chung cho nhiều mạch điện thì tiết diện nhỏ nhất cho phép phải xác định theo Bảng 3 với dòng điện sự cố và thời gian tồn tại ứng với xung lượng nhiệt (I2x t) lớn nhất. 2.2.5.5 Không được dùng các bộ phận kim loại dưới đây làm dây PE: 2.2.5.6 Khi dây dẫn nối đất bảo vệ kết hợp làm dây nối đất chức năng thì phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu đối với dây PE và các yêu cầu về nối đất chức năng. 2.2.5.7 Nếu dùng thiết bị bảo vệ quá dòng để bảo vệ chống điện giật thì dây PE phải nằm trong cùng đường dẫn với dây tải điện. 2.2.6 Yêu cầu đối với dây dẫn liên kết bảo vệ 2.2.6.1 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện không nhỏ hơn: 2.2.6.2 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa hai vỏ kim loại của thiết bị phải có khả năng dẫn điện bằng hoặc lớn hơn khả năng dẫn điện của dây PE có khả năng dẫn điện nhỏ nhất nối với các vỏ thiết bị đó. 2.2.6.3 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa vỏ kim loại của thiết bị với các vật dẫn bên ngoài phải có khả năng dẫn điện không nhỏ hơn 1/2 khả năng dẫn điện của dây PE tương ứng. 2.2 Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ 2.2.1 Các yêu cầu chung 2.2.1.1 Hệ thống nối đất gồm các phần tử chính là điện cực nối đất, thanh nối đất chính (là đầu nối hoặc thanh góp để nối các thiết bị điện vào hệ thống nối đất) và dây dẫn nối đất (là vật dẫn để nối thanh nối đất chính với điện cực nối đất) được liên kết với nhau và thể hiện tại Phụ lục E. 2.2.1.2 Hệ thống nối đất phải: 2.2.2 Yêu cầu đối với điện cực nối đất 2.2.2.1 Điện trở nối đất của điện cực trong hệ thống nối đất ở điều kiện bất lợi nhất phải đáp ứng điều kiện chống điện giật quy định tại mục 2.4.2.3. 2.2.2.2 Không được sử dụng đường ống dẫn các chất có khả năng gây cháy, nổ làm một phần của điện cực nối đất. 2.2.2.3 Vật liệu làm điện cực nối đất phải chống được ăn mòn do điện phân. 2.2.2.4 Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất phải đáp ứng quy định tại Phụ lục G. 2.2.3 Yêu cầu đối với thanh nối đất chính 2.2.3.1 Trong hệ thống nối đất sử dụng liên kết bảo vệ thì các dây dẫn sau đây phải nối với thanh nối đất chính: 2.2.3.2 Thanh nối đất chính phải bố trí ở nơi dễ tiếp cận. 2.2.3.3 Thanh nối đất chính phải có khả năng tách từng dây dẫn riêng rẽ khỏi mối nối. Mối nối phải chắc chắn và chỉ tách được bằng dụng cụ chuyên dùng. 2.2.4 Yêu cầu đối với dây dẫn nối đất Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất không chôn trong đất phải phù hợp với tiết diện của dây PE được xác định tại mục 2.2.5.1e. Trường hợp chôn trong đất thì phải tuân theo các trị số quy định tại Bảng 1. Bảng 1 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất chôn trong đất Dây dẫn nối đất Có bảo vệ về cơ Không có bảo vệ về cơ Có bảo vệ chống ăn mòn 2,5 mm2 đối với dây đồng 10 mm2 đối với dây thép 16 mm2 đối với cả dây đồng và dây thép Không có bảo vệ chống ăn mòn 25 mm2 đối với dây đồng 50 mm2 đối với dây thép 2.2.5 Yêu cầu đối với dây PE 2.2.5.1 Dây PE phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 2.2.5.2 Các vật dẫn dùng làm dây PE gồm: 2.2.5.3 Dây PE không phải là một bộ phận của cáp hoặc không nằm trong vỏ bảo vệ chung với dây pha thì tiết diện không được nhỏ hơn: 2.2.5.4 Dây PE dùng chung cho nhiều mạch điện thì tiết diện nhỏ nhất cho phép phải xác định theo Bảng 3 với dòng điện sự cố và thời gian tồn tại ứng với xung lượng nhiệt (I2x t) lớn nhất. 2.2.5.5 Không được dùng các bộ phận kim loại dưới đây làm dây PE: 2.2.5.6 Khi dây dẫn nối đất bảo vệ kết hợp làm dây nối đất chức năng thì phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu đối với dây PE và các yêu cầu về nối đất chức năng. 2.2.5.7 Nếu dùng thiết bị bảo vệ quá dòng để bảo vệ chống điện giật thì dây PE phải nằm trong cùng đường dẫn với dây tải điện. 2.2.6 Yêu cầu đối với dây dẫn liên kết bảo vệ 2.2.6.1 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện không nhỏ hơn: 2.2.6.2 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa hai vỏ kim loại của thiết bị phải có khả năng dẫn điện bằng hoặc lớn hơn khả năng dẫn điện của dây PE có khả năng dẫn điện nhỏ nhất nối với các vỏ thiết bị đó. 2.2.6.3 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa vỏ kim loại của thiết bị với các vật dẫn bên ngoài phải có khả năng dẫn điện không nhỏ hơn 1/2 khả năng dẫn điện của dây PE tương ứng.
a) Tin cậy và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ và vận hành lâu dài của thiết bị điện; a) Dây dẫn nối đất; a) Dây PE phải được bảo vệ chống các hư hỏng về cơ, hóa và điện hóa, chịu được các lực động điện và tác động nhiệt trong mọi điều kiện làm việc; a) Dây dẫn trong cáp nhiều ruột; a) 2,5 mm2 cho dây dẫn có bảo vệ cơ; a) Ống nước; a) 6 mm2 đối với dây đồng; a) Tin cậy và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ và vận hành lâu dài của thiết bị điện; a) Dây dẫn nối đất; a) Dây PE phải được bảo vệ chống các hư hỏng về cơ, hóa và điện hóa, chịu được các lực động điện và tác động nhiệt trong mọi điều kiện làm việc; a) Dây dẫn trong cáp nhiều ruột; a) 2,5 mm2 cho dây dẫn có bảo vệ cơ; a) Ống nước; a) 6 mm2 đối với dây đồng;
b) Có khả năng chịu được dòng điện sự cố mà không gây nguy hiểm cho người hoặc hư hỏng thiết bị; b) Dây PE; b) Trên dây PE không được đặt thiết bị đóng cắt, và không được bố trí các mối nối, trừ các mối nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng; b) Dây dẫn bọc cách điện hoặc để trần, nằm trong cùng một vỏ bảo vệ với dây dẫn tải điện; b) 4 mm2 cho dây dẫn không có bảo vệ cơ. b) Ống chứa khí hoặc chất lỏng dễ cháy; b) 50 mm2 đối với dây thép. b) Có khả năng chịu được dòng điện sự cố mà không gây nguy hiểm cho người hoặc hư hỏng thiết bị; b) Dây PE; b) Trên dây PE không được đặt thiết bị đóng cắt, và không được bố trí các mối nối, trừ các mối nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng; b) Dây dẫn bọc cách điện hoặc để trần, nằm trong cùng một vỏ bảo vệ với dây dẫn tải điện; b) 4 mm2 cho dây dẫn không có bảo vệ cơ. b) Ống chứa khí hoặc chất lỏng dễ cháy; b) 50 mm2 đối với dây thép.
c) Không bị hư hỏng các bộ phận kim loại khác nhau do tác động điện phân; c) Dây dẫn liên kết đẳng thế bảo vệ (sau đây gọi là dây dẫn liên kết bảo vệ); c) Không được dùng vỏ kim loại của thiết bị làm một phần của dây PE cho các thiết bị khác; c) Dây dẫn để trần lắp cố định hoặc dây dẫn có vỏ cách điện; c) Các bộ phận, kết cấu chịu ứng suất cơ khi làm việc bình thường; c) Không bị hư hỏng các bộ phận kim loại khác nhau do tác động điện phân; c) Dây dẫn liên kết đẳng thế bảo vệ (sau đây gọi là dây dẫn liên kết bảo vệ); c) Không được dùng vỏ kim loại của thiết bị làm một phần của dây PE cho các thiết bị khác; c) Dây dẫn để trần lắp cố định hoặc dây dẫn có vỏ cách điện; c) Các bộ phận, kết cấu chịu ứng suất cơ khi làm việc bình thường;
d) Dây dẫn nối đất chức năng, nếu có. d) Các mối nối của dây PE phải được tiếp cận dễ dàng để kiểm tra và thử nghiệm, trừ các mối nối được bọc kín hoặc lấp đầy bằng chất độn; d) Vỏ cáp hoặc khung tủ điện bằng kim loại, lưới bọc cáp, vỏ thép của cáp, dây thép bện, dây dẫn đồng trục, ống kim loại đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: - Tính liên tục về điện được đảm bảo bằng các kết cấu hoặc đấu nối thích hợp, chống được hư hỏng về cơ cũng như ăn mòn điện hóa; - Đấu nối được với các dây PE khác ở điểm nối dây được xác định trước; - Tiết diện không nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 2. d) Ống, bộ phận có thể uốn, xoắn được (trừ khi được thiết kế cho các mục đích đó); d) Dây dẫn nối đất chức năng, nếu có. d) Các mối nối của dây PE phải được tiếp cận dễ dàng để kiểm tra và thử nghiệm, trừ các mối nối được bọc kín hoặc lấp đầy bằng chất độn; d) Vỏ cáp hoặc khung tủ điện bằng kim loại, lưới bọc cáp, vỏ thép của cáp, dây thép bện, dây dẫn đồng trục, ống kim loại đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: - Tính liên tục về điện được đảm bảo bằng các kết cấu hoặc đấu nối thích hợp, chống được hư hỏng về cơ cũng như ăn mòn điện hóa; - Đấu nối được với các dây PE khác ở điểm nối dây được xác định trước; - Tiết diện không nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 2. d) Ống, bộ phận có thể uốn, xoắn được (trừ khi được thiết kế cho các mục đích đó);
đ) Khi kiểm tra thông mạch của hệ thống nối đất không được mắc nối tiếp các thiết bị chuyên dùng (như bộ tác động cảm biến, cuộn dây) vào dây PE; đ) Giá đỡ dây, dây treo dây dẫn. đ) Khi kiểm tra thông mạch của hệ thống nối đất không được mắc nối tiếp các thiết bị chuyên dùng (như bộ tác động cảm biến, cuộn dây) vào dây PE; đ) Giá đỡ dây, dây treo dây dẫn.
e) Tiết diện của dây PE không nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 2. Bảng 2 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE Tiết diện của dây dẫn pha, S mm2 Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE tương ứng mm2 Dây PE bằng đồng Dây PE bằng thép S ≤ 16 S 3×S 16 3×16 S > 35 3 ´ e) Tiết diện của dây PE không nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 2. Bảng 2 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE Tiết diện của dây dẫn pha, S mm2 Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE tương ứng mm2 Dây PE bằng đồng Dây PE bằng thép S ≤ 16 S 3×S 16 3×16 S > 35 3 ´