Khoản 3.3 Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm 3.3.1 Phải tiến hành thử nghiệm (nếu có các phần tử cần kiểm tra) theo các nội dung chủ yếu sau: 3.3.2 Trường hợp có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì phải tìm và sửa chữa sai sót, sau đó phải thử nghiệm lại, kể cả những thử nghiệm trước đó mà kết quả có thể bị ảnh hưởng. 3.3.3 Phải thử nghiệm tính liên tục của dây PE, bao gồm cả mạch vòng đẳng thế chính và phụ bằng nguồn điện một chiều hoặc xoay chiều. 3.3.4 Đo điện trở cách điện giữa các dây tải điện từng đôi một và giữa từng dây tải điện với đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 6. Bảng 6 - Điện trở cách điện thấp nhất cho phép Điện áp danh định của mạch điện V Điện áp thử nghiệm V Điện trở cách điện thấp nhất cho phép MΩ ≤ 50 250 0,5 Từ trên 50 đến dưới 500 500 1,0 3.3.5 Phải tiến hành thử nghiệm biện pháp bảo vệ bằng ELV và mạch điện tách biệt bằng cách đo điện trở cách điện giữa mạch điện có ELV hoặc mạch điện tách biệt đã được đấu các thiết bị dùng điện với các mạch điện khác và với đất; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 6. 3.3.6 Phải sử dụng thiết bị phù hợp để đo điện trở cách điện của sàn và tường cách điện; Kết quả đo phải lớn hơn 50 kΩ. 3.3.7 Phải tiến hành thử tác động của RCD độ nhạy cao dùng làm phương tiện trong biện pháp bảo vệ bổ sung. 3.3.8 Phải thực hiện kiểm tra các điều kiện của biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cấp điện để chống tiếp xúc trực tiếp như sau: 3.3.9 Phải tiến hành thử nghiệm thứ tự pha cho hệ thống điện nhà. 3.3.10 Phải kiểm tra sự hoạt động đúng với chức năng của các tổ hợp thiết bị. 3.3 Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm 3.3.1 Phải tiến hành thử nghiệm (nếu có các phần tử cần kiểm tra) theo các nội dung chủ yếu sau: 3.3.2 Trường hợp có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì phải tìm và sửa chữa sai sót, sau đó phải thử nghiệm lại, kể cả những thử nghiệm trước đó mà kết quả có thể bị ảnh hưởng. 3.3.3 Phải thử nghiệm tính liên tục của dây PE, bao gồm cả mạch vòng đẳng thế chính và phụ bằng nguồn điện một chiều hoặc xoay chiều. 3.3.4 Đo điện trở cách điện giữa các dây tải điện từng đôi một và giữa từng dây tải điện với đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 6. Bảng 6 - Điện trở cách điện thấp nhất cho phép Điện áp danh định của mạch điện V Điện áp thử nghiệm V Điện trở cách điện thấp nhất cho phép MΩ ≤ 50 250 0,5 Từ trên 50 đến dưới 500 500 1,0 3.3.5 Phải tiến hành thử nghiệm biện pháp bảo vệ bằng ELV và mạch điện tách biệt bằng cách đo điện trở cách điện giữa mạch điện có ELV hoặc mạch điện tách biệt đã được đấu các thiết bị dùng điện với các mạch điện khác và với đất; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 6. 3.3.6 Phải sử dụng thiết bị phù hợp để đo điện trở cách điện của sàn và tường cách điện; Kết quả đo phải lớn hơn 50 kΩ. 3.3.7 Phải tiến hành thử tác động của RCD độ nhạy cao dùng làm phương tiện trong biện pháp bảo vệ bổ sung. 3.3.8 Phải thực hiện kiểm tra các điều kiện của biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cấp điện để chống tiếp xúc trực tiếp như sau: 3.3.9 Phải tiến hành thử nghiệm thứ tự pha cho hệ thống điện nhà. 3.3.10 Phải kiểm tra sự hoạt động đúng với chức năng của các tổ hợp thiết bị.
a) Tính liên tục của dây PE, của mạch đẳng thế chính và phụ; a) Đối với sơ đồ TN-S: Phải đo tổng trở của mạch sự cố Zs; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện Zs x Ia ≤ Uo (6) trong đó: Zs là tổng trở của mạch sự cố, bao gồm nguồn cấp điện, dây tải điện, dây PE từ nguồn cấp điện đến điểm sự cố, tính bằng ôm (Ω); Ia là dòng điện để thiết bị bảo vệ tác động cắt điện trong phạm vi thời gian quy định, tính bằng ampe (A); Uo là điện áp giữa dây pha với đất, tính bằng vôn (V). a) Tính liên tục của dây PE, của mạch đẳng thế chính và phụ; a) Đối với sơ đồ TN-S: Phải đo tổng trở của mạch sự cố Zs; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện Zs x Ia ≤ Uo (6) trong đó: Zs là tổng trở của mạch sự cố, bao gồm nguồn cấp điện, dây tải điện, dây PE từ nguồn cấp điện đến điểm sự cố, tính bằng ôm (Ω); Ia là dòng điện để thiết bị bảo vệ tác động cắt điện trong phạm vi thời gian quy định, tính bằng ampe (A); Uo là điện áp giữa dây pha với đất, tính bằng vôn (V).
b) Điện trở cách điện của hệ thống điện nhà; b) Đối với sơ đồ TT: Phải đo điện trở nối đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện quy định tại mục 2.4.2.3. b) Điện trở cách điện của hệ thống điện nhà; b) Đối với sơ đồ TT: Phải đo điện trở nối đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện quy định tại mục 2.4.2.3.
c) Biện pháp bảo vệ bằng mạch điện tách biệt; nguồn SELV hoặc nguồn PELV; c) Đối với sơ đồ IT: - Phải tính hoặc đo dòng điện khi có sự cố thứ nhất; - Phải đo dòng điện sự cố nếu không tính được dòng điện này do không biết hết các thông số của mạch điện; - Phải kiểm tra điều kiện của sự cố và thử nghiệm giống như đối với sơ đồ nối đất TN-S (ngắn mạch hai pha) khi có sự cố điểm thứ hai. c) Biện pháp bảo vệ bằng mạch điện tách biệt; nguồn SELV hoặc nguồn PELV; c) Đối với sơ đồ IT: - Phải tính hoặc đo dòng điện khi có sự cố thứ nhất; - Phải đo dòng điện sự cố nếu không tính được dòng điện này do không biết hết các thông số của mạch điện; - Phải kiểm tra điều kiện của sự cố và thử nghiệm giống như đối với sơ đồ nối đất TN-S (ngắn mạch hai pha) khi có sự cố điểm thứ hai.
d) Điện trở cách điện của sàn và tường cách điện; d) Điện trở cách điện của sàn và tường cách điện;
đ) Biện pháp bảo vệ bổ sung bằng RCD độ nhạy cao; đ) Biện pháp bảo vệ bổ sung bằng RCD độ nhạy cao;
e) Tự động cắt nguồn cấp điện; e) Tự động cắt nguồn cấp điện;
g) Thứ tự pha; g) Thứ tự pha;
h) Thử nghiệm chức năng; h) Thử nghiệm chức năng;
i) Điện trở nối đất của LPS. i) Điện trở nối đất của LPS.