Khoản 9.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm 9.3.1. Nếu hệ thống có kết cấu nhiều phần làm việc ở các cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần; 9.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra; 9.3.3. Thử bền: Các bình chịu áp lực trong hệ thống được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu được thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có). Thời hạn thử bền không quá 06 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau: - Môi chất thử là chất lỏng (nước) hoặc chất khí (khí trơ, khí nén) nhiệt độ môi chất thử dưới 50°C và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5°C; - Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại Bảng 1. Bảng 1: 9.3.4. Thử kín: Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo. - Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ; - Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại Bảng 2. Bảng 2: Áp suất, môi chất và thời gian duy trì thử kín STT Tên thiết bị Áp suất thử (bar) Thời gian duy trì (phút) 1 Đường ống dẫn khí Plv Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút 2 Các bình chứa khí Plv Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút Ghi chú: Plv - Áp suất làm việc. Lưu ý: Thời gian duy trì thử kín đảm bảo được sự ổn định của áp suất môi chất thử và thời gian kiểm tra. - Trình tự thử: + Nạp môi chất thử vào trạm và tăng áp suất đến áp suất thử; + Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Đánh giá: Kết quả thử kín trạm sấy và làm lạnh đạt yêu cầu khi: - Không phát hiện rò rỉ khí; - Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử kín: ≤ 3%. 9.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm 9.3.1. Nếu hệ thống có kết cấu nhiều phần làm việc ở các cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần; 9.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra; 9.3.3. Thử bền: Các bình chịu áp lực trong hệ thống được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu được thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có). Thời hạn thử bền không quá 06 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau: - Môi chất thử là chất lỏng (nước) hoặc chất khí (khí trơ, khí nén) nhiệt độ môi chất thử dưới 50°C và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5°C; - Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại Bảng 1. Bảng 1: 9.3.4. Thử kín: Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo. - Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ; - Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại Bảng 2. Bảng 2: Áp suất, môi chất và thời gian duy trì thử kín STT Tên thiết bị Áp suất thử (bar) Thời gian duy trì (phút) 1 Đường ống dẫn khí Plv Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút 2 Các bình chứa khí Plv Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút Ghi chú: Plv - Áp suất làm việc. Lưu ý: Thời gian duy trì thử kín đảm bảo được sự ổn định của áp suất môi chất thử và thời gian kiểm tra. - Trình tự thử: + Nạp môi chất thử vào trạm và tăng áp suất đến áp suất thử; + Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Đánh giá: Kết quả thử kín trạm sấy và làm lạnh đạt yêu cầu khi: - Không phát hiện rò rỉ khí; - Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử kín: ≤ 3%.