CHƯƠNG I. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ. T1.1000 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 1 - Quy định áp dụng: - Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp không tính đến công tác rút ruột kiểm tra bên trong máy. Trong trường hợp cần rút ruột kiểm tra thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,25. Nếu dung lượng máy biến áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với dung lượng quy định trong các bảng mức thì định mức nhân công được điều chỉnh tương ứng tăng hoặc giảm cho 1 MVA bằng mức tăng hoặc giảm định mức nhân công bình quân cho 1 MVA giữa 2 dung lượng máy biến áp gần nhất có quy định trong bảng mức; - Trường hợp máy biến áp có hệ thống bảo vệ cháy nổ được xác định như một tủ bảo vệ thì định mức lắp đặt hệ thống bảo vệ đó được áp dụng theo chương V; - Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp có cấp điện áp ≤ 35 kV kiểu trạm treo trên cột thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,1. Định mức lắp máy biến áp kiểu treo không bao gồm việc lắp đặt giá đỡ, ghế cách điện, thang, sàn thao tác; các mục này có định mức riêng; - Lắp đặt máy biến áp 66 kV áp dụng như lắp máy biến áp 110 kV; - Đối với máy biến áp ≥ 66 kV đã được đưa lên bệ và căn chỉnh. 2 - Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, vệ sinh thiết bị và phụ kiện máy biến áp; - Lắp đặt phụ kiện máy biến áp, kiểm tra độ kín khí bảo vệ, độ chân không, mức dầu theo quy trình kỹ thuật. T1.1100 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 500 KV VÀ 220 KV Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 500/220/35; (22) kV (1 pha) 300 MVA 200 MVA 150 MVA 100 MVA T1.110 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 2,10 2,00 1,90 1,70 Keo dán kg 1,20 0,90 0,70 0,40 Xăng A92 kg 12,7 10,70 9,70 7,40 Giấy ráp tờ 13,40 11,00 11,00 9,00 Vải nhựa m2 57,00 44,00 38,00 25,33 Vải trắng mộc 0,8 m m 9,60 8,00 7,20 5,40 Sơn chống gỉ kg 1,20 0,90 0,70 0,40 Mỡ YOC kg 3,20 2,30 1,80 1,00 Dây thép mạ d = 2 mm kg 8,40 8,30 8,20 8,00 Giẻ lau kg 10,00 10,00 10,00 10,00 Gỗ nhóm IV m3 0,36 0,36 0,36 0,36 Vật liệu khác % 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 749,00 610,00 540,00 389,00 Máy thi công Cần cẩu 25 tấn ca 2,45 2,36 - - Cần cẩu 16 tấn ca - - 2,31 2,18 Cần cẩu 5 tấn ca 2,21 1,54 1,20 0,65 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Công tác lắp đặt Đơn vị Loại máy biến áp 220/110/35; (22); (15); (10); (6) kV (3 pha) 250 MVA 125 MVA 63 MVA T1.110 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 1,10 0,80 0,60 Keo dán kg 0,40 0,30 0,20 Xăng A92 kg 5,40 4,30 3,20 Giấy ráp tờ 6,00 5,00 3,00 Vải nhựa m2 25,33 20,65 15,96 Vải trắng mộc 0,8 m m 5,40 4,00 3,00 Sơn chống gỉ kg 0,40 0,40 0,30 Mỡ YOC kg 1,00 0,70 0,50 Dây thép mạ d = 2 mm kg 5,00 4,00 2,50 Giẻ lau kg 7,50 4,50 3,50 Gỗ nhóm IV m3 0,36 0,36 0,15 Vật liệu khác % 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 468,00 382,00 200,00 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 2,18 1,43 0,88 Cần cẩu 5 tấn ca 0,65 0,43 0,26 Máy khác % 2 2 2 5 6 7 T1.1200 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 66 KV - 110 KV 3 PHA Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 110/35/22; (15); (10); (6) kV 63 MVA 40 MVA 25 MVA (20 MVA) 16 MVA (15 MVA) ≤ 11 MVA T1.120 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 1,10 0,80 0,60 0,50 0,40 Keo dán kg 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 Xăng A92 kg 5,40 4,10 3,30 2,60 2,00 Giấy ráp tờ 6,00 4,50 3,60 2,90 2,30 Vải nhựa m2 15,96 10,13 6,33 6,00 6,00 Vải trắng mộc 0,8 m m 5,40 4,00 3,20 2,50 2,00 Sơn chống gỉ kg 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 Mỡ YOC kg 1,00 0,80 0,60 0,50 0,40 Dây thép mạ d = 2 mm kg 5,60 5,04 3,53 3,53 3,53 Giẻ lau kg 7,50 6,00 4,80 2,00 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06 Vật liệu khác % 10 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 119,00 93,00 80,00 66,00 63,09 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 0,88 0,88 0,88 0,59 0,59 Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Máy khác % 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 T1.1300 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN 3 PHA 3 CUỘN DÂY Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 35/22; (15); (10)/6 kV ≤ 1000 kVA ≤ 1800 kVA ≤ 3200 kVA ≤ 5600 kVA ≤ 7500 kVA T1.130 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,36 0,43 0,43 0,43 Xăng A92 kg 0,30 0,30 0,36 0,43 0,43 Giấy ráp tờ 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,24 0,30 0,30 0,30 Giẻ lau kg 2,50 3,00 3,60 3,60 3,60 Gỗ nhóm IV m3 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 15,50 18,30 22,00 27,00 29,16 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 0,46 0,46 0,52 0,65 0,65 1 2 3 4 5 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp có điện áp 35 kV 3 pha 2 cuộn dây thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 0,9 so với định mức tương ứng. T1.1400 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 3 pha 35; (22)/0,4 kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 100 kVA ≤ 180 kVA ≤ 320 kVA ≤ 560 kVA ≤ 750 kVA ≤ 1000 kVA T1.141 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Gôm lắc kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,20 Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 3,08 3,47 4,24 4,97 5,81 6,93 7,50 8,05 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,36 0,39 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 3 pha 35; (22)/0,4 kV ≤ 1.800 kVA ≤ 2.000 kVA ≤ 2.500 kVA ≤ 3.000 kVA T1.141 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,36 0,36 0,36 0,36 Gôm lắc kg 0,10 0,10 0,10 0,10 Xăng A92 kg 0,36 0,36 0,36 0,36 Giấy ráp tờ 1,30 1,30 1,50 1,50 Sơn chống gỉ kg 0,24 0,24 0,24 0,24 Giẻ lau kg 2,20 2,20 2,60 2,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 9,81 10,25 11,35 12,45 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 0,46 0,46 0,52 0,52 9a 9b 9c 9d Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính; - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng. Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 3 pha 15; (10); (6)/0,4 kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 100 kVA ≤ 180 kVA ≤ 320 kVA ≤ 560 kVA ≤ 750 kVA > 750 kVA T1.142 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 2 0 2 2 2 2 2 2 Nhân công 4,5/7 công 2,80 3,15 3,85 4,55 5,32 6,30 6,80 7,35 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,36 0,39 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính; - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng. Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 1 pha 15; (10); (6)/0,4 kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 75 kVA ≤ 100 kVA ≤ 150 kVA ≤ 250 kVA T1.143 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 2 Nhân công 4,5/7 công 2,28 2,63 3,50 3,72 4,06 4,55 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 6 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính. - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng. Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 1 pha 35; (22)/0,4kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 75 kVA ≤ 100 kVA ≤ 150 kVA ≤ 250 kVA T1.144 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Gôm lắc kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 2,51 2,90 3,85 4,10 4,43 4,97 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 6 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính. - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng. T1.2000 LỌC DẦU Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Lau chùi thiết bị, phụ kiện. Tiến hành lọc dầu theo quy trình kỹ thuật, lấy mẫu dầu thí nghiệm, bơm dầu vào máy khi đã đạt yêu cầu kỹ thuật, ghi chép số liệu. Che chắn, bảo vệ trong quá trình lọc dầu. Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 10 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 25 30 35 40 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 3,00 3,30 5,10 6,20 Máy thi công T1.201 a - Máy lọc ép ca 0,80 0,92 1,36 1,63 - Máy bơm ly tâm ca 0,30 0,33 0,50 0,60 - Máy bơm chân không ca 0,30 0,33 0,50 0,60 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.202 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,48 0,55 0,82 0,98 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.203 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,268 0,321 0,379 0,441 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 15 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 25 30 35 40 45 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Nhân công 4,0/7 công 2,00 2,50 3,00 3,80 4,80 Máy thi công T1.204 a - Máy lọc ép ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,26 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.205 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,76 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.206 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,218 0,269 0,321 0,380 0,440 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 20 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 25 30 35 40 45 50 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 1,50 2,00 2,50 3,20 4,00 4,70 Máy thi công T1.207 a - Máy lọc ép ca 0,42 0,56 0,72 0,86 1,04 1,25 - Máy bơm ly tâm ca 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 - Máy bơm chân không ca 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.208 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,75 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.209 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,174 0,218 0,269 0,321 0,380 0,441 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 25 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 30 35 40 45 50 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 1,70 2,20 2,80 3,50 4,20 Máy thi công T1.210 a - Máy lọc ép ca 0,47 0,61 0,73 0,87 1,05 - Máy bơm ly tâm ca 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 - Máy bơm chân không ca 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.211 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,28 0,37 0,44 0,52 0,63 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.212 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,176 0,221 0,270 0,323 0,380 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 30 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 35 40 45 50 60 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,00 2,50 3,10 3,50 4,20 Máy thi công T1.213 a - Máy lọc ép ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,36 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.214 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,82 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.215 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,185 0,233 0,284 0,340 0,399 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 5 4 5 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 35 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 40 45 50 60 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,20 2,70 3,30 3,96 Máy thi công T1.216 a - Máy lọc ép ca 0,61 0,72 0,86 1,14 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,25 0,27 0,32 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,25 0,27 0,32 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.217 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,37 0,43 0,52 0,68 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.218 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,187 0,234 0,285 0,340 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 40 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 45 50 55 60 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,00 2,50 3,10 3,50 Máy thi công T1.219 a - Máy lọc ép ca 0,61 0,72 0,86 1,03 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,23 0,27 0,36 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,23 0,27 0,36 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.220 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,37 0,43 0,52 0,62 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.221 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,185 0,233 0,284 0,340 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 45 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 50 55 60 70 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,33 2,73 3,35 4,34 Máy thi công T1.222 a - Máy lọc ép ca 0,65 0,79 0,86 1,11 - Máy bơm ly tâm ca 0,23 0,25 0,27 0,32 - Máy bơm chân không ca 0,23 0,25 0,27 0,32 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.223 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,39 0,47 0,52 0,66 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.224 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,187 0,234 0,285 0,340 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 50 kV Mức điện áp trước khi lọc 55 kV Mức điện áp trước khi lọc ≥ 60 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 55 60 70 60 70 ≥ 70 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,56 3,14 4,07 2,95 3,83 3,67 Máy thi công T1.225 a - Máy lọc ép ca 0,72 0,79 0,86 0,72 0,79 0,79 - Máy bơm ly tâm ca 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 - Máy bơm chân không ca 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.226 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,43 0,47 0,52 0,43 0,47 0,47 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.227 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,198 0,247 0,340 0,199 0,287 0,273 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 6