CHƯƠNG III. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY. T3.1100 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP KIỂM TRA Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; - Làm và lắp đặt đầu cáp: Đo, cắt, bóc, tách cáp (với cáp nhiều ruột), xác định pha, quấn băng cách điện, chụp đầu cáp, đánh số, lắp phiễu, cố định, làm tiếp đất, đổ chất cách điện, quét sơn, lau chùi, hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 đầu cáp Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số ruột ≤ 6 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 36 T3.110 Vật liệu Băng cách điện cuộn 0,35 0,50 0,6 0,75 1,00 Cồn công nghiệp kg 0,13 0,15 0,15 0,18 0,20 Giẻ lau kg 0,08 0,10 0,13 0,15 0,20 Vật liệu khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Nhân công 5,0/7 công 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1 2 3 4 5 T3.2100 LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP KIỂM TRA Thành phần công việc: Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt đầu cáp, bóc vỏ, tách ruột luôn vào trong sơ mi, nối cáp, kê chèn đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi, làm tiếp đất, lắp đặt và cố định hộp, chèn khe hở, đổ nhựa đường, hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 hộp Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số ruột cáp ≤ 3 ≤ 6 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 36 T3.210 Vật liệu Hộp nối cáp bộ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Cồn công nghiệp kg 0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 0,90 Giẻ lau kg 0,05 0,10 0,15 0,18 0,22 0,27 Vật liệu khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Nhân công 4,5/7 công 0,20 0,38 0,76 1,14 1,52 1,90 1 2 3 4 5 6 Ghi chú: Định mức đã bao gồm cả việc nối cáp và lắp đặt hoàn thiện hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật.
1. Định mức trong các bảng rải căng dây lấy độ võng được tính cho 1 km dây đơn ở điều kiện đồi núi dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Gặp các điều kiện địa hình khác thì hao phí nhân công được nhân với hệ số: - Khu đông dân cư qua các thành phố, thị xã, thị trấn: 1,15 - Khu vực nhiều kênh rạch: 1,20 - Đồi núi dốc ≤ 20°, hoặc bùn nước sâu ≤ 30 cm: 1,30 - Đồi núi dốc ≤ 35°, hoặc bùn nước sâu ≤ 50 cm: 1,88 - Đồi núi dốc > 35°, hoặc bùn nước sâu > 50 cm: 2,47 1. Định mức kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang được tính cho 1 km dây đơn ở điều kiện đồi núi dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Gặp các điều kiện địa hình khác thì hao phí nhân công được nhân với hệ số: - Khu đông dân cư qua các thành phố, thị xã, thị trấn: 1,15 - Khu vực nhiều kênh rạch: 1,20 - Đồi núi dốc ≤ 20°, hoặc bùn nước sâu ≤ 30 cm: 1,30 - Đồi núi dốc ≤ 35°, hoặc bùn nước sâu ≤ 50 cm: 1,88 - Đồi núi dốc > 35°, hoặc bùn nước sâu > 50 cm: 2,47
2. Riêng các trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200 m đối với sông loại 1 và rộng > 300 m đối với sông loại 2 (phân loại sông theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước tại thời điểm thi công. 2. Riêng các trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200 m đối với sông loại 1 và rộng > 300 m đối với sông loại 2 (phân loại sông theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước tại thời điểm thi công.
3. Rải căng dây qua vùng nước phèn, mặn phải làm dàn giáo: Định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2 (tính cho chiều dài phải làm thêm dàn giáo). 3. Định mức kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang quy định áp dụng cho độ cao từ 10 m đến 20 m; - Nếu độ cao > 20 m, thì cứ 1 m độ cao tăng thêm hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,01 so với định mức kéo rải, căng dây cáp quang tương ứng. (Hệ số kéo rải căng dây cáp quang cho độ cao tăng thêm là 1+m*0,01; trong đó m là số mét độ cao tăng thêm). D3.7200 LẮP ĐẶT HỘP VÀ HÀN NỐI CÁP QUANG Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra cuộn cáp quang, làm sàn thao tác, lắp giá đỡ hộp nối. Lắp cố định hộp nối vào giá đỡ. Kiểm tra các sợi cáp quang trước khi hàn, hàn nối sợi cáp quang, kiểm tra chất lượng mối nối, thu dọn, hoàn chỉnh. Đơn vị tính: 1 hộp nối Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số sợi cáp quang trong hộp (sợi) ≤ 12 ≤ 16 ≤ 20 D3.720 Lắp đặt hộp nối cáp quang ở độ cao ≤ 10 m Vật liệu Gỗ nhóm V m3 0,06 0,06 0,06 Thép U-80 kg 1,41 1,41 1,41 Nhân công 4,0/7 công 6,30 7,25 7,56 Máy thi công Máy hàn quang ca 0,50 0,60 0,70 Máy phát điện 1 kW ca 0,80 0,90 1,00 1 2 3 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 hộp nối Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số sợi cáp quang trong hộp (sợi) ≤ 24 ≤ 48 > 48 D3.720 Lắp đặt hộp nối cáp quang ở độ cao ≤ 10 m Vật liệu Gỗ nhóm V m3 0,06 0,06 0,06 Thép U-80 kg 1,41 1,41 1,41 Nhân công 4,0/7 công 7,88 9,85 14,78 Máy thi công Máy hàn quang ca 0,70 0,80 0,90 Máy phát điện 1 kW ca 1,00 1,10 1,20 4 5 6
4. Định mức rải căng dây dẫn tính cho đường dây 1 mạch, không phân pha. - Đường dây 2 mạch thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95; - Đường dây 4 mạch thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,90; - Nếu dây phân pha 2 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05. Trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có); - Nếu dây phân pha > 2 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10. Trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có).
5. Định mức rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10÷30 m: - Nếu độ cao > 30 m, thì cứ 1 m độ cao tăng thêm hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,01 so với định mức rải căng dây tương ứng. (Hệ số rải căng dây cho độ cao tăng thêm là 1+m*0,01; trong đó m là số mét độ cao tăng thêm).
6. Độ cao rải căng dây tính bình quân gia quyền toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp thi công của từng công trình).
7. Trường hợp rải căng dây có bọc: Áp dụng theo định mức tương ứng với dây trần điều chỉnh với hệ số 1,10.
8. Định mức rải căng dây lấy độ võng chiều dài dây được xác định theo khoảng cột trên tuyến.
9. Trường hợp kéo dây siêu nhiệt (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất) định mức nhân với hệ số 1,5 định mức dây nhôm lõi thép có tiết diện tương đương. b. Hướng dẫn áp dụng: Cách tính nhân công rải căng dây như sau: Ncrcd = Nđm x Ksm x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 Trong đó: - Ncrcd là nhân công rải căng dây. - Nđm là nhân công định mức. - Ksm là hệ số mạch đường dây. - K1 là hệ số địa hình rải căng dây. - K2 là hệ số chiều cao rải căng dây. - K3 là hệ số qua vùng nước phèn, nước mặn. - K4 là hệ số loại dây dẫn (dây có bọc, dây siêu nhiệt). - K5 là hệ số đường dây phân pha. c. Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy), dưa cuộn dây lên giá đỡ, rải dây dọc tuyến, nối ép dây, mắc dây vào puly, căng dây lấy dấu, ép lèo, khoá néo... Căng dây lấy độ võng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Khoá dây vào cách điện, lắp dây lèo, lắp khung định vị...Thu dọn mặt bằng, dụng cụ thi công (kể cả đào, lấp đất hố thế). D3.6100 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 16 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 95 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 Tre (gỗ) Ø8 ÷10 mm, L = 6 ÷ 8 m cây 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Dây thép kg 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 D3.611 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,...) Nhân công 4,0/7 công 8,43 11,11 12,20 16,07 21,47 29,24 D3.612 Dây nhôm (A) Nhân công 4,0/7 công 5,70 7,50 9,80 12,8 17,20 23,50 D3.613 Dây thép Nhân công 4,0/7 công 16,27 20,00 22 49 25,20 30,24 - D3.614 Dây đồng (M) Nhân công 4,0/7 công 11,15 14,47 15,86 20,72 27,91 38,04 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 120 ≤ 150 ≤ 185 ≤ 240 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Tre (gỗ) Ø8 ÷10 mm, L = 6 ÷ 8 m cây 21,0 21,0 21,0 21,0 Dây thép kg 0,36 0,36 0,36 0,36 D3.615 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,...) Nhân công 4,5/7 công 32,85 39,75 46,91 51,59 D3.616 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 26,80 31,80 37,53 41,27 D3.617 Dây đồng (M) Nhân công 4,5/7 công 42,41 51,66 60,98 67,07 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤300 ≤400 ≤500 >500 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,35 0,35 0,35 0,35 Tre (gỗ) Ø8 ÷10 mm, L = 6 ÷ 8 m cây 25,0 25,0 25,0 25,0 Dây thép kg 0,54 0,54 0,54 0,54 D3.615 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,...) Nhân công 4,5/7 công 65,06 85,94 100,7 130,9 D3.616 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 52,05 68,75 80,56 104,72 5 6 7 8 D3.6200 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI (sử dụng cáp mồi) Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 70 ≤ 95 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 185 Vật liệu Cáp thép Ø10 kg 1,47 2,00 2,00 2,10 1,11 Puly nhôm cái 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 D3.621 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,..) Nhân công 4,5/7 công 8,73 9,97 11,23 12,72 14,47 Máy thi công: Máy rải dây ca 0,11 0,15 0,15 0,20 0,12 Tời điện 5 tấn ca 0,15 0,20 0,20 0,25 0,26 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,12 D3.622 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 8,29 9,47 10,66 12,09 13,74 Máy thi công Máy rải dây ca 0,10 0,14 0,14 0,18 0,11 Tời điện 5 tấn ca 0,14 0,18 0,18 0,23 0,23 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,11 D3.623 Dây thép, dây Pastel 147, Pastel 412, Phlox 147,.. Nhân công 4,5/7 công 13,36 15,27 17,18 19,48 22,14 Máy thi công Máy rải dây ca 0,11 0,15 0,15 0,20 0,12 Tời điện 5 tấn ca 0,15 0,20 0,20 0,25 0,26 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,12 D3.624 Dây đồng (M) Nhân công 4,5/7 công 9,60 10,97 12,34 13,99 15,9 Máy thi công Máy rải dây ca 0,116 0,158 0,158 0,210 0,126 Tời điện 5 tấn ca 0,158 0,210 0,210 0,263 0,273 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,126 1 2 3 4 5 Tiếp theo Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 > 500 Vật liệu Cáp thép Ø10 kg 1,44 1,80 2,40 2,40 2,50 Puly nhôm cái 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 D3.625 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,..) Nhân công 4,5/7 công 17,21 20,21 25,19 30,18 38,19 Máy thi công Máy rải dây ca 0,16 0,20 0,26 0,31 0,37 Tời điện 5 tấn ca 0,34 0,42 0,56 0,67 0,80 Máy ép thủy lực 100 tấn ca 0,15 0,19 0,25 0,30 0,36 D3.626 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 16,35 19,19 23,93 28,67 36,27 Máy thi công Máy rải dây ca 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 Tời điện 5 tấn ca 0,31 0,38 0,50 0,6 0,72 Máy ép thủy lực 100 tấn ca 0,14 0,17 0,23 0,27 0,32 D3.627 Dây đồng (M) Nhân công 4,5/7 công 18,92 - - - - Máy thi công Máy rải dây ca 0,168 - - - - Tời điện 5 tấn ca 0,357 - - - - Máy ép thủy lực 100 tấn ca 0,158 - - - - 1 2 3 4 5 D3.6300 LẮP ĐẶT CÁP VẶN XOẮN Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ thi công. Mở cuộn cáp, đưa cáp lên giá đỡ, kiểm tra, đo cắt, lắp khoá treo, khoá hãm, kéo rải căng dây, nối cáp, bịt đầu cáp (bao gồm cả lắp kẹp treo, kẹp dỡ, ống nối,...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 km/1 dây (4 ruột) Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp (mm2) ≤ 4x16 ≤ 4x25 ≤ 4x35 ≤ 4x50 D3.630 Lắp đặt cáp văn xoắn Vật liệu Xăng kg 0,40 0,40 0,40 0,45 Giẻ lau kg 0,20 0,20 0,20 0,25 Băng nhựa cuộn 0,30 0,30 0,30 0,30 Nhân công 4,0/7 công 12,90 17,54 19,71 23,85 1 2 3 4 Tiếp theo Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp (mm2) ≤ 4x70 ≤ 4x95 ≤ 4x120 > 4x120 D3.630 Lắp đặt cáp văn xoắn Vật liệu Xăng kg 0,45 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,25 0,30 0,30 0,30 Băng nhựa cuộn 0,35 0,35 0,35 0,35 Nhân công 4,0/7 công 28,15 39,04 51,54 61,85 5 6 7 8 Ghi chú: - Nếu lắp đặt loại cáp 2 ruột thì hao phí vật liệu, nhân công nhân với hệ số 0,70; - Nếu lắp đặt loại cáp 3 ruột thì hao phí vật liệu, nhân công nhân với hệ số 0,85. D3.7000 KÉO RẢI VÀ CĂNG DÂY CÁP QUANG KẾT HỢP DÂY CHỐNG SÉT D3.7100 THI CÔNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG (sử dụng cáp mồi) Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc neo xoáy kể cả đào, lấp đất hố thế). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây, nối cáp mồi với dây cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puly, rải dây, lắp tạ chống xoáy. Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu thiết kế, lắp khóa đỡ, khoá néo, đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột, lắp tạ chống rung. Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện (mm2) ≤ 70 ≤ 90 ≤ 120 ≤ 150 D3.710 Kéo rải, căng dây cáp quang kết hợp dây chống sét Vật liệu Cáp thép d10 kg 1,47 1,89 2,43 3,12 Puly cái 0,02 0,03 0,03 0,04 Nhân công 4,5/7 công 13,36 14,89 17,17 19,47 Máy thi công Máy rải dây ca 0,11 0,13 0,15 0,17 Tời điện 2 tấn ca 0,15 0,17 0,20 0,23 1 2 3 4 Ghi chú: