Khoản 5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. PHỤ LỤC A (Quy định) Phương pháp đo điện trở tiếp đất A.1. Phương pháp đo điện áp rơi E nối đến tổ tiếp đất cần đo P, C - Các điểm nối đến các điện cực đo thử Hình A.1 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất Đo hệ thống tiếp đất được thực hiện bằng máy đo điện trở tiếp đất 3 điện cực hoặc 4 điện cực. Sơ đồ đo như Hình A.1. Để đảm bảo kết quả đo điện trở tiếp đất chính xác: - Tần số phát của máy đo khác n x 50 Hz; - Phải bố trí các điện cực đo thử (các điện cực điện áp và điện cực dòng điện) ngoài vùng ảnh hưởng của điện cực tiếp đất và phải đảm bảo khoảng cách từ tiếp đất cần đo đến điện cực điện áp bằng 62 % khoảng cách từ tiếp đất cần đo đến điện cực dòng điện (đối với trường hợp bố trí các điện cực đo theo một đường thẳng). Cách bố trí các điện cực đo thử cho trường hợp tiếp đất là một điện cực thẳng đứng được trình bày trên Hình A.2 và cho tiếp đất dưới dạng lưới hoặc nhiều điện cực được trình bày trên Hình A.3. Hình A.2 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất của điện cực tiếp đất thẳng đứng Hình A.3 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất của lưới tiếp đất hoặc của nhiều điện cực tiếp đất THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ITU- T, Recommendation K27 (03/2015), Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building. [2] ETSI EN 300 253 V.2.2.1 (2015-06) Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of ICT equipment powered by -48 VDC in telecom and data centres. [3] J- STD - 607- A (2002), Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements For Telecommunications. [4] R56 (1/2005), Motorola, Standards and Guilines for Communication Sites. [5] Cisco Hardware Installation Guide, 10/2002. 5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. PHỤ LỤC A (Quy định) Phương pháp đo điện trở tiếp đất A.1. Phương pháp đo điện áp rơi E nối đến tổ tiếp đất cần đo P, C - Các điểm nối đến các điện cực đo thử Hình A.1 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất Đo hệ thống tiếp đất được thực hiện bằng máy đo điện trở tiếp đất 3 điện cực hoặc 4 điện cực. Sơ đồ đo như Hình A.1. Để đảm bảo kết quả đo điện trở tiếp đất chính xác: - Tần số phát của máy đo khác n x 50 Hz; - Phải bố trí các điện cực đo thử (các điện cực điện áp và điện cực dòng điện) ngoài vùng ảnh hưởng của điện cực tiếp đất và phải đảm bảo khoảng cách từ tiếp đất cần đo đến điện cực điện áp bằng 62 % khoảng cách từ tiếp đất cần đo đến điện cực dòng điện (đối với trường hợp bố trí các điện cực đo theo một đường thẳng). Cách bố trí các điện cực đo thử cho trường hợp tiếp đất là một điện cực thẳng đứng được trình bày trên Hình A.2 và cho tiếp đất dưới dạng lưới hoặc nhiều điện cực được trình bày trên Hình A.3. Hình A.2 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất của điện cực tiếp đất thẳng đứng Hình A.3 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất của lưới tiếp đất hoặc của nhiều điện cực tiếp đất THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ITU- T, Recommendation K27 (03/2015), Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building. [2] ETSI EN 300 253 V.2.2.1 (2015-06) Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of ICT equipment powered by -48 VDC in telecom and data centres. [3] J- STD - 607- A (2002), Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements For Telecommunications. [4] R56 (1/2005), Motorola, Standards and Guilines for Communication Sites. [5] Cisco Hardware Installation Guide, 10/2002.