Khoản 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để được hướng dẫn và xử lý./. Phụ lục A (tham khảo) Một số thông số kỹ thuật liên quan đến bức xạ nhiệt khi cháy khí đốt Bảng A.1 - Tương quan năng suất bức xạ nhiệt, kW/m2, với khoảng cách và lưu lượng của đám cháy LPG khi phun thành dòng STT Lưu lượng khí đốt hóa lỏng, Kg/giây Khoảng cách đến ngọn lửa, м 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 1 1 8,4 4,2 - - - - - - - - - 2 2 12,6 6,3 5,6 2,8 - - - - - - - 3 3 14,0 7,8 7,0 4,2 - - - - - - - 4 5 - 9,2 8,4 7,0 4,2 - - - - - - 5 7 - 11,1 10,5 8,4 7,8 4,5 1,7 - - - - 6 10 - - 12,6 10,1 9,2 7,0 5,5 2,4 - - - 7 15 - - - 13,1 11,9 9,8 7,0 5,9 4,2 - - 8 20 - - - - - 11,9 8,8 7,3 6,3 5,7 4,2 Bảng A.2 - Tương quan năng suất bức xạ nhiệt, kW/m2, với khoảng cách và diện tích đám cháy LPG khi chảy tràn STT Diện tích đám cháy, м2 Khoảng cách đến ngọn lửa, м 2 5 10 15 20 1 1 3,8 - - - - 2 2 7,0 4,2 - - - 3 3 11,1 7,0 4,2 - - 4 5 14,0 8,1 4,9 2,1 - 5 7 16,5 9,2 5,5 2,3 - 6 10 18,0 10,5 6,3 3,1 - 7 15 20,5 12,6 8,1 3,9 - 8 20 30,0 24,0 11,1 5,6 2,4 9 100 75,0 40,0 11,0 6,0 2,8 10 150 82,0 45,0 14,0 8,0 4,2 Phụ lục B (quy định) Yêu cầu bảo vệ an toàn cho người khi chữa cháy khí đốt Bảng B.1 - Yêu cầu bảo vệ và thời gian cho phép con người có mặt trong khu vực bức xạ nhiệt STT Năng suất bức xạ dòng nhiệt, кW/м2 Thời gian cho phép, phút Yêu cầu bảo vệ con người Mức độ tác động nhiệt lên da người khi không có bảo vệ 1 3,0 Không giới hạn Không được bảo vệ. Không có cảm giác đau. 2 4,2 Không giới hạn Trong trang phục quần áo chữa cháy và mũ chữa cháy có kính bảo vệ. Có cảm giác đau không di chuyển được sau 20 giây. 3 7,0 5 Trong trang phục quần áo chữa cháy và mũ chữa cháy có kính bảo vệ. Có cảm giác đau không di chuyển được tức thì. 4 8,5 5 Trong trang phục quần áo chữa cháy được nhúng nước và mũ chữa cháy có kính bảo vệ. Bỏng sau 20 giây. 5 10,5 5 Trong trang phục như trên, nhưng có lăng phun nước làm mát hoặc có màn ngăn nước bảo vệ. Bỏng tức thì. 6 14,0 5 Trong trang phục quần áo chữa cháy chống nóng (bảo vệ nhiệt độ cao) được bảo vệ bằng lăng phun nước làm mát hoặc có màn ngăn nước. Bỏng tức thì. 7 85,0 1 Trong trang phục như trên và có các phương tiện bảo vệ cá nhân. Ngất sửu ngay. Bảng B.2 - Thời gian cho phép liên tục người chữa cháy khi sử dụng đồng bộ quần áo chữa cháy chống nóng (bảo vệ nhiệt độ cao) STT Năng suất bức xạ dòng nhiệt, kw/м2 Thời gian chữa cháy liên tục, phút 1 7 16 2 10,5 12 3 14 8 4 18 6 Phụ lục C (quy định) Yêu cầu cường độ phun chữa cháy khí đốt khi sử dụng phương tiện chữa cháy di động Bảng C.1 - Cường độ phun chất chữa cháy để làm mát thiết bị công nghệ khi sử dụng phương tiện chữa cháy di động STT Lăng phun và chất chữa cháy Cường độ phun nước và bọt, l/(s.m2) 1 Sử dụng lăng cầm tay và lăng giá cố định phun tia nước đặc. 0,5 2 Sử dụng lăng cầm tay phun mưa. 0,3 3 Sử dụng lăng phun mưa kiểu tuốc bin và bọt hòa không khí (dung dịch). 0,2 Bảng C.2 - Cường độ phun chất chữa cháy khi chữa cháy khí đốt rò chảy từ thiết bị và chảy tràn ra xung quanh STT Đặc điểm đám cháy Cường độ phun chất chữa cháy Bọt hòa không khí bội số nở trung bình (tính theo dung dịch) Nước phun mưa Bột chữa cháy Khí Halon 1 Khí đốt hóa lỏng, dưới lớp đá dăm. 1,0 lít/(giây.m2) 5,0 lít/ (giây.m2) - - 2 Khí đốt hóa lỏng trên bề mặt thoáng. 1,0 lít/(giây.m2) - 1,0 kg/ (giây.m2) - 3 Khí đốt hóa lỏng ở dạng tia phun. - 3,5 lít/kg 4,0 kg/kg 4,5 kg/kg 4 Khí đốt hóa lỏng ở dạng phun mưa. - 3,5 lít/kg. 4,0 kg/kg 4,5 kg/kg Bảng C.3 - Khả năng sử dụng xe chữa cháy bằng bột để dập tắt đám cháy khí đốt hóa lỏng với giới hạn lưu lượng và diện tích chảy tràn STT Xe chữa cháy bằng bột Phương tiện phun bột Giới hạn lưu lượng chất lỏng và khí, kg/giây Giới hạn diện tích chảy tràn, м2 1 Khi sử dụng - Lăng giá cố định với lưu lượng phun 20 kg/giây 5 20 - Hai lăng phun cầm tay với tổng lưu lượng phun 2,4 kg/giây 0,6 7 2 Khi sử dụng - Lăng giá cố định với lưu lượng phun 40 kg/giây 10,0 40 - Hai lăng phun cầm tay với tổng lưu lượng phun 7,0 kg/giây 1,8 20 3 Khi sử dụng - Lăng giá cố định với lưu lượng phun 80 kg/giây 20,0 40 - Hai lăng phun cầm tay với tổng lưu lượng phun 9,0 kg/giây 2,2 25 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để được hướng dẫn và xử lý./. Phụ lục A