Khoản 2.4 Các yêu cầu về khai thác 2.4.1 Các lối ra trên mỗi tầng của gara ô-tô phải có các ký hiệu chỉ dẫn rõ ràng và dễ thấy. Để ký hiệu các đường xe chạy và các điểm tiêu chính (các lối ra trên các tầng, các vị trí đặt các van chữa cháy, các bình chữa cháy ...) cần sử dụng các loại sơn phát sáng và lớp phủ phản quang. 2.4.2 Các gian phòng lưu giữ ô-tô và các đường dốc phải có các chỉ dẫn cấm hút thuốc trong gara ô-tô. 2.4.3 Các gara ô-tô phải được trang bị các dụng cụ chữa cháy ban đầu thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng. 2.4.4 Các lớp phủ chống cháy chuyên dùng và các loại sơn thẩm thấu trên bề mặt hở của kết cấu phải được phục hồi định kỳ hoặc thay thế khi bị hỏng (không sử dụng được toàn bộ hoặc một phần) hoặc phù hợp với thời hạn sử dụng qui định trong tài liệu kỹ thuật của các loại sơn và lớp phủ này. Bảng 8. Loại và các đặc trưng của hệ thống báo cháy TT Đặc trưng của các hệ thống báo cháy Loại của hệ thống báo cháy 1 2 3 4 5 1 Các biện pháp báo cháy: Tín hiệu âm thanh (chuông, còi hú....) + + * * * Giọng nói (băng ghi âm và truyền thanh) - - + + + Đèn hiệu nhấp nháy * * - - - đèn hiệu “lối ra” * + + + + Đèn hiệu dẫn hướng chuyển động - * * + + Đèn hiệu dẫn hướng chuyển động cho từng vùng - * * * + 2 Liên lạc vùng báo cháy với bộ phận điều độ - - * + + 3 Trình tự báo cháy: Tất cả đồng thời * + - - - Chỉ trong một gian phòng (trong một phần của nhà) * * * - - trước tiên của nhân viên phục vụ, sau đó của tất cả theo trình tự được thiết lập riêng - * + + + 4 Tự động hóa hoàn toàn việc điều khiển hệ thống báo cháy và khả năng thực hiện tập hợp các phương án tổ chức thoát hiểm từ từng vùng báo cháy - - - - + CHÚ THÍCH: '+' - cần thiết; '*' - khuyến cáo; '-' - không yêu cầu. 2.4.5 Không cho phép cải tạo hoặc sử dụng các ngăn chứa ô-tô riêng để làm các gian phục vụ công tác sửa chữa. 2.4.6 Khả năng làm việc của các hệ thống kỹ thuật bảo vệ chống cháy (các van và họng nước chữa cháy, các trạm bơm chữa cháy, thiết bị phát hiện cháy, các hệ thống bảo vệ chống khói, báo cháy, các thiết bị đóng lối ra thoát hiểm) phải được kiểm tra không ít hơn một lần trong một năm và lập các biên bản tương ứng có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý phòng cháy, chữa cháy. 2.4 Các yêu cầu về khai thác 2.4.1 Các lối ra trên mỗi tầng của gara ô-tô phải có các ký hiệu chỉ dẫn rõ ràng và dễ thấy. Để ký hiệu các đường xe chạy và các điểm tiêu chính (các lối ra trên các tầng, các vị trí đặt các van chữa cháy, các bình chữa cháy ...) cần sử dụng các loại sơn phát sáng và lớp phủ phản quang. 2.4.2 Các gian phòng lưu giữ ô-tô và các đường dốc phải có các chỉ dẫn cấm hút thuốc trong gara ô-tô. 2.4.3 Các gara ô-tô phải được trang bị các dụng cụ chữa cháy ban đầu thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng. 2.4.4 Các lớp phủ chống cháy chuyên dùng và các loại sơn thẩm thấu trên bề mặt hở của kết cấu phải được phục hồi định kỳ hoặc thay thế khi bị hỏng (không sử dụng được toàn bộ hoặc một phần) hoặc phù hợp với thời hạn sử dụng qui định trong tài liệu kỹ thuật của các loại sơn và lớp phủ này. Bảng 8. Loại và các đặc trưng của hệ thống báo cháy TT Đặc trưng của các hệ thống báo cháy Loại của hệ thống báo cháy 1 2 3 4 5 1 Các biện pháp báo cháy: Tín hiệu âm thanh (chuông, còi hú....) + + * * * Giọng nói (băng ghi âm và truyền thanh) - - + + + Đèn hiệu nhấp nháy * * - - - đèn hiệu “lối ra” * + + + + Đèn hiệu dẫn hướng chuyển động - * * + + Đèn hiệu dẫn hướng chuyển động cho từng vùng - * * * + 2 Liên lạc vùng báo cháy với bộ phận điều độ - - * + + 3 Trình tự báo cháy: Tất cả đồng thời * + - - - Chỉ trong một gian phòng (trong một phần của nhà) * * * - - trước tiên của nhân viên phục vụ, sau đó của tất cả theo trình tự được thiết lập riêng - * + + + 4 Tự động hóa hoàn toàn việc điều khiển hệ thống báo cháy và khả năng thực hiện tập hợp các phương án tổ chức thoát hiểm từ từng vùng báo cháy - - - - + CHÚ THÍCH: '+' - cần thiết; '*' - khuyến cáo; '-' - không yêu cầu. 2.4.5 Không cho phép cải tạo hoặc sử dụng các ngăn chứa ô-tô riêng để làm các gian phục vụ công tác sửa chữa. 2.4.6 Khả năng làm việc của các hệ thống kỹ thuật bảo vệ chống cháy (các van và họng nước chữa cháy, các trạm bơm chữa cháy, thiết bị phát hiện cháy, các hệ thống bảo vệ chống khói, báo cháy, các thiết bị đóng lối ra thoát hiểm) phải được kiểm tra không ít hơn một lần trong một năm và lập các biên bản tương ứng có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý phòng cháy, chữa cháy.