Khoản 8.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch: Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau: 8.2.1. Khi kiểm định lần đầu: 8.2.1.1. Hồ sơ, lý lịch của bình chịu áp lực: Kiểm tra theo mẫu quy định tại QCVN: 01:2008/BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau: - Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn; - Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; - Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính; - Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định đối với bình chịu áp lực. 8.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của bình chịu áp lực: - Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn; - Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn; - Biên bản nghiệm thử xuất xưởng. 8.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, thiết bị bảo vệ. 8.2.1.4. Hồ sơ, lý lịch của hệ thống đường ống, lưu ý xem xét các tài liệu sau: - Bản vẽ thiết kế, sơ đồ tuyến ống và các bộ phận của hệ thống; - Thuyết minh về áp suất làm việc từng cấp, quy cách và chiều dài ống của hệ thống đường ống; - Các hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng; - Các chỉ tiêu về vật liệu hoặc kim loại chế tạo, kim loại hàn, chi tiết bắt chặt, mặt bích (nếu có). 8.2.1.5. Hồ sơ lắp đặt: - Tên cơ sở lắp đặt và sử dụng; - Thiết kế lắp đặt; - Đặc tính những vật liệu bổ sung khi lắp đặt; - Kết quả thử nghiệm độ bền, độ kín của từng bộ phận, hạng mục trong quá trình lắp đặt (nếu có); - Nhà đặt thiết bị: Mặt bằng bố trí thiết bị, các quy định về khoảng cách an toàn, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét; - Biên bản nghiệm thu hệ thống đường ống và tổng thể thiết bị; Lưu ý: Nội dung 8.2.1.1 đến 8.2.1.5 chỉ thực hiện với máy đánh gỉ sử dụng áp lực khí nén có coi phun bi, cát. 8.2.1.6. Hồ sơ, lý lịch động cơ điện phòng nổ: - Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; - Bảng tham số kỹ thuật (trên nhãn mác động cơ). 8.2.1.7. Hồ sơ, lí lịch của máy đánh gỉ đạn cơ khí dùng bàn chải tạo ma sát kiểm tra theo Mẫu số 01/08/QK-SC. 8.2.2. Khi kiểm định định kỳ: - Lý lịch lưu trữ, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; - Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và biên bản thanh kiểm tra liên quan đến tình trạng an toàn thiết bị. 8.2.3. Khi kiểm định bất thường: Xem xét các các hồ sơ theo quy định tại 8.2.2 và xem xét bổ sung các hồ sơ sau: - Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: + Các hồ sơ liên quan đến sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có hàn, thay thế các bộ phận chịu áp lực (nếu có); + Hồ sơ, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa các bộ phận động cơ điện phòng nổ (nếu có). - Trường hợp thay đổi kết cấu, vị trí lắp đặt: xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt; Đánh giá: Kết quả kiểm tra hồ sơ, lí lịch đạt yêu cầu khi: - Hồ sơ, lý lịch của máy đánh gỉ đạn đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra trên và phù hợp với thiết kế; - Nếu không bảo đảm cơ sở phải có biện pháp khắc phục, tiến hành lập hồ sơ, lí lịch bổ sung. 8.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch: Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau: 8.2.1. Khi kiểm định lần đầu: 8.2.1.1. Hồ sơ, lý lịch của bình chịu áp lực: Kiểm tra theo mẫu quy định tại QCVN: 01:2008/BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau: - Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn; - Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; - Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính; - Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định đối với bình chịu áp lực. 8.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của bình chịu áp lực: - Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn; - Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn; - Biên bản nghiệm thử xuất xưởng. 8.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, thiết bị bảo vệ. 8.2.1.4. Hồ sơ, lý lịch của hệ thống đường ống, lưu ý xem xét các tài liệu sau: - Bản vẽ thiết kế, sơ đồ tuyến ống và các bộ phận của hệ thống; - Thuyết minh về áp suất làm việc từng cấp, quy cách và chiều dài ống của hệ thống đường ống; - Các hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng; - Các chỉ tiêu về vật liệu hoặc kim loại chế tạo, kim loại hàn, chi tiết bắt chặt, mặt bích (nếu có). 8.2.1.5. Hồ sơ lắp đặt: - Tên cơ sở lắp đặt và sử dụng; - Thiết kế lắp đặt; - Đặc tính những vật liệu bổ sung khi lắp đặt; - Kết quả thử nghiệm độ bền, độ kín của từng bộ phận, hạng mục trong quá trình lắp đặt (nếu có); - Nhà đặt thiết bị: Mặt bằng bố trí thiết bị, các quy định về khoảng cách an toàn, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét; - Biên bản nghiệm thu hệ thống đường ống và tổng thể thiết bị; Lưu ý: Nội dung 8.2.1.1 đến 8.2.1.5 chỉ thực hiện với máy đánh gỉ sử dụng áp lực khí nén có coi phun bi, cát. 8.2.1.6. Hồ sơ, lý lịch động cơ điện phòng nổ: - Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; - Bảng tham số kỹ thuật (trên nhãn mác động cơ). 8.2.1.7. Hồ sơ, lí lịch của máy đánh gỉ đạn cơ khí dùng bàn chải tạo ma sát kiểm tra theo Mẫu số 01/08/QK-SC. 8.2.2. Khi kiểm định định kỳ: - Lý lịch lưu trữ, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; - Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và biên bản thanh kiểm tra liên quan đến tình trạng an toàn thiết bị. 8.2.3. Khi kiểm định bất thường: Xem xét các các hồ sơ theo quy định tại 8.2.2 và xem xét bổ sung các hồ sơ sau: - Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: + Các hồ sơ liên quan đến sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có hàn, thay thế các bộ phận chịu áp lực (nếu có); + Hồ sơ, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa các bộ phận động cơ điện phòng nổ (nếu có). - Trường hợp thay đổi kết cấu, vị trí lắp đặt: xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt; Đánh giá: Kết quả kiểm tra hồ sơ, lí lịch đạt yêu cầu khi: - Hồ sơ, lý lịch của máy đánh gỉ đạn đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra trên và phù hợp với thiết kế; - Nếu không bảo đảm cơ sở phải có biện pháp khắc phục, tiến hành lập hồ sơ, lí lịch bổ sung.