Вопрос: Напиши текст используя код для markdown
Ответ: &emsp;Счетчик имеет последовательный интерфейс типа RS-232 для передачи текущих и архивных данных на ПК или в системы дистанционного сбора и передачи информации (при передаче данных уменьшается ресурс работы батареи счетчика).
<br>&emsp;Счетчик может оснащаться внешним или внутренним модулем передачи данных (радиомодем (433МГц, 868Мгц), GSM, NBIoT, LPWAN-модемы).
<br>&emsp;Программное обеспечение счетчика имеет защиту от несанкционированного вмешательства/
<br>&emsp;Расход перегрузки составляет 1,2Q<sub>макс</sub>. При этом расходе счетчик может  функционировать с заявленной погрешностью не более 1 часа в сутки.
<br>&emsp;По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчик соответствует группе С1 по ГОСТ 12997-84 (ГОСТ Р 52931-2008).
<br>&emsp;По у стойчивости и прочности к механическим воздействиям при эксплуатации счетчик соответствует группе L1 по ГОСТ 12997-84 (ГОСТ Р 52931-2008), при транспортировании - группе N2 по ГОСТ 12997-84 (ГОСТ Р 52931-2008).
<br>&emsp;Счетчик устойчив к воздействию переменного магнитного поля с частотой 50 Гц и напряженностью 400 А/м.
<br>&emsp;Счетчик устойчив к воздействию электростатических разрядов в соответствии с СТБ IEC 61000-4-2-2011 (ГОСТ 30804.4.2-2013) по критерию качества функционирования А испытательный уровень 2.
<br>&emsp;Счетчик устойчив к воздействию электростатических разрядов в соответствии с СТБ IEC 61000-4-3-2009 (ГОСТ 30804.4.2-2013) по критерию качества функционирования А испытательный уровень 2.
<br>&emsp;Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию счетчика изменения, не влияющие на его метрологические характеристики.

**2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**
<br>&emsp;2.1 При покупке счетчика необходимо проверить:

- комплектность счетчика;
- наличие и целостность клейм-наклеек (см.рис.1);
- отсутствие механических повреждений;
- отметки в паспорте-руководстве о поверке и продаже счетчика;
- сверить типоразмер, исполнение и номер счетчика, с указанными в паспорте-руководстве.

<br>&emsp;2.2 Установку, монтаж, ввод в эксплуатацию, ремонт и обслуживание счетчика должны осуществлять организации, имеющие разрешение на проведение этих работ.
<br>&emsp;2.3 При эксплуатации счетчика необходимо соблюдать следующие правила:

- не допускать попадания жидкостей, струй пара, грязи на счетчик.
- загрязненные поверхности счетчика протирать влажной, а затем сухой салфеткой (не допускается использовать для очистки органические растворители: бензин, ацетон и т.п.);
- не допускать нарушения клейм-наклеек, механических повреждений, ударов.

&emsp;2.4.Самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ счетчика **ЗАПРЕЩЕНЫ.**

**3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**
<br>3.1 В комплект поставки счетчика входит:

- счетчик газа бытовой ультразвуковой **РБГ У** 0 1 шт;
- прокладка паронитовая - 2 шт.; 
- упакова - 1 шт.;
- блок телеметрии (по отдельному заказу) - 1 шт.;
- прокладка резиновая (по отдельному заказу) - 2 шт.;
- паспорт-руководство по эксплуатации - 1 экз;
- методика поверки (по отдельному заказу) - 1 экз.;
- штуцер (по отдельному заказу) - 2 шт.;

**4 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА**
<br>&emsp;4.1 Внешний вид счетчика, места пломбирования показаны на рисунке 1.
<br>&emsp;4.2 Счетчик без клейм-наклеек на корпусе и огттиска клейма поверителя в паспорте или своевременно не поверенный, к установке и эксплуатации не допускается.
<br>&emsp;4.3 Счетчик может устанавливаться в газовую магистраль вертикально, горизонтально, наклонно в соответствии с направлением подачи газа (указано стрелкой на дне корпуса счетчика) и с соблюдением норм и требований по газоснабжению и газопотреблению.
<br>&emsp;4.4 Для удобства считывания информации окошко счетчика поворачивается на 90° в обе стороны от вертикального положения.
<br>&emsp;4.5 При установке счетчика вне закрытого помещения его необходимо размещать в месте, исключающем прямое попадание на него солнечных лучей и атмосферных осадков.
<br>&emsp;4.6 Рекомендуется перед счетчиком устанавливать отсечной (управляемый) клапан и фильтр.
<br>&emsp;4.7 Установку счетчика следует проводить в следующей последовательности:

- снять заглушки с торцов входного и выходного патрубков счетчика;
- соединить входной патрубок счетчика с газовым краном на трубе газопровода, подложив прокладку из комплекта поставки;