Case ID: 1206999
Sentence 75: Göstərilən məsafələr əlavə olaraq aşağıdakılara görə yoxlanılmalıdır: a) daha yüksək gərginlikli HX-nın elektromaqnit və elektrostatik təsiri hesabına neytralı 35 kV-dək HX-nın normal iş rejimində izoləedilmiş neytralın faza gərginliyinin 15 %-indən artıq dəyişməməsinə; b) kompensasiyaedici qurğularla (şuntlayıcı reaktorlar, sinxron və ya tiristor statik kompensatorlar və s.) təchiz edilmiş 500 kV gərginlikli HX-nın açılmış vəziyyətində rezonans ifrat gərginliklərin mümkün inkişafının istisna olunmasına.