Case ID: 1224489
Sentence 24: Rəydə qeyd olunmuşdur ki, Laboratoriyanın layihəsi mövcud olmadığından qoyulmuş suallara cavab verilməsi tam şəkildə mümkün olmamış, lakin Laboratoriyaya baxış zamanı 3 əsas nöqsan aşkarlanmışdır - otaqlarda olan temperatur idarəsinin işləməməsi, AHU-8-in mərkəzdən idarə olunmaması, BSL-3 ve BSL-4 otaqlarında qapı açıldıqda təzyiqlər fərqinə görə siqnalizasiyanın işləməməsi, layihə mövcud olmadığından həmin nasazlıqların əvvəldən yaranması və yaxud istismar nəticəsində yaranmasını müəyyən etmək mümkün olmamışdır.