Case ID: 1041657
Sentence 38: Siqnal sisteminə uyğun torpaqlama sistemi hazırlamamışdır, dirəklər arası məsafə 70 mdən çox, kontakt naqilin hündürlük səviyyəsini dayaqlararası dəyişiməyə görə maksimum hər 10 metrdə 2 sm əvəzinə Ağstafa – Tatlı mənzilinin 96+451 – 96+567 km-ləri arası kontakt naqilinin hündürlük dəyişimi 15 sm, izolyasiya edilmiş hava aralıqlarının dizaynını edərkən, ayırıcıları həm “pole and wire plan”-da həm də “montage plan”-da göstərməli olduğu halda bu edilməmiş, dəmiryolu ilə körpülərin kəsişmələrinin olduğu yerləri dizaynda hər hansı bir şəkildə göstərməli olduğu halda bu edilməmiş, yoldəyişənlərdə; 1 və 2-ci yollar arası keçişlərdə iki fazanın bir-birinə qarışmaması üçün bölmə izolyatorundan istifadə etməli olduğu halda bu edilməmiş, dizaynda yer alan dəmiryolu keçidlərində sabit bir kontakt naqil yüksəkliyi müəyyənləşdirməli olduğu halda, hər layihədə fərqli bir kontakt naqil yüksəkliyi təyin edilmişdir, 10 kV xəttin dizaynda keçişini göstərərkən, neçə ədəd naqilin keçdiyini göstərməli olduğu halda, təqdim edilmiş layihələrdə bunu etməmişlər, hava aralığı orta anker və ya yoldəyişən zonaları xaricində 12,8 metrlik dayaqlar istifadə etməli idi, Mingəçevir – Yevlax mənzili 246/234 və 246/236 dayaqlarında 13,6 metrlik dayaqlar istifadə edilərək dizaynda səhv edilmişdir, izolyasiya edilmiş hava aralıqlarının dizaynını edərkən, elektrik bəsləmələri (qidalanma) düzgün şəkildə edilməmişdir, “Pole and wire plan” ilə “montage plan” dizaynlarındakı məlumatlar eyni olmalı olduğu halda, 6 mənzil üzrə fərqli verilmişdir, ankerlər arası məsafənin 800 m nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, layihədə 822-823 m kimi qeyd edilmişdir.