Обращение: Зафиксирован ОЧЕРЕДНОЙза очень 2022 фактнарушения установленных требований ГОСТ 32144-2013. После проведения Алексинскими РЭС работ 12.10.22 значения напряжения в период с 12.10 по текущий моменткаждый день находятся в диапазонах: ф.А 195-188 В, ф.В 194-185В, ф.С 190-179 В, чтонарушает установленные допустимые граничные значения отклонений напряжения 198-242 В для потребителей с номинальным напряжением 220 В. Просьба разобраться с данной проблемой в кратчайшие сроки. 
Категория: Смещение фаз (неравномерная нагрузка) в электрической сети, находящейся в зоне обслуживания филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»