В часном доме по адресу деревня Дементеево, 2й дементеевский проезд, дом 8, систематически наблюдается плохое качество электроэнергии. Напряжение сети в разное воемя суток колеблица от 192В до 199В, свет постоянно мерцает, бытовая техника из за этого работает не стабильно. По моему мнению, просадка напряжения происходит по нескольким очевидным причинам: Первая причина - мой дом присоединен в конце питающей линии, а последние два пролета ВЛ выполнены проводом СИП меньшего сечения чем вся оставшаяся линия протяженная от трансформаторной подстанции. Вторая причина - мощность силового трансформатра КТП 6/0,4 кВ № 3861 не соответсвует мощности потребителей подключенных к данной комплектной трансформатрной подстанции. Прошу провести проверку и восстановить качество поставляемой энергии в соответствии с нормативной правовой документацией.

Категория обращения: Электроснабжение