Abwasser - Zustand Kanalisation - Beantwortung der Anfrage der BOB-Ratsfraktion
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5207-01
Datum: 2020-03-04
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 26.02.2020 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5207-01
öffentlich
Abwasser - Zustand Kanalisation - Beantwortung der Anfrage der 
BOB-Ratsfraktion
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 03.03.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Die BOB-Fraktion im Rat der Stadt Osnabrück hat mit Vorlage (VO/2020/5207) die 
Verwaltung um Auskunft gebeten:
Die Kanaldatenbank der Stadtwerke Osnabrück enthält auch die Kanäle, die sich im 
städtischen Eigentum befinden, da die SWO als Betriebsführerin die gesamte Kanalisation 
unterhalten muss. Die Stadtwerke Osnabrück AG nimmt wie folgt Stellung:
Frage 1:
Wie und wie oft werden Erkenntnisse über den Zustand der (öffentlichen/privaten) 
Kanalisation gewonnen?
Die Erstbefahrung und -bewertung des gesamten öffentlichen Hauptkanalnetzes durch die 
SWO Netz GmbH wurde 2015 abgeschlossen. Die wiederkehrende Befahrung, Bewertung 
und Dokumentation aller Hauptkanäle erfolgt in einem Turnus 1 mal in 15 Jahren. Die 
öffentlichen Teile der Grundstückanschlusskanäle (GAK) werden zur Zeit nach Bedarf 
untersucht. Für die privaten Leitungen liegen keine Kenntnisse vor, da die Zuständigkeit und 
Verantwortung der öffentlichen Entwässerung an der Grundstücksgrenze endet. Bei allen 
Neubauten wird allerdings bei Inbetriebnahme ein Dichtheitsnachweis der 
Grundstücksentwässerungsanlage (Schmutzwassergrundleitungen) gefordert.
Frage 2:
Wie hoch ist der Anteil der Zustandsklassen der Kanalhaltungen (nach DIN EN 13508-
2) ZK unbewertet, ZK 4 (geringfügiger Mangel), ZK 3 (leichter Mangel), ZK 2 (mittlerer 
Mangel), ZK 0-1 (sehr starker bzw. starker Mangel) insgesamt und mit Zuordnung des 
Kanalalters und wie hoch ist jeweils der Anteil der Schadensarten Verformung, 
Rissbildung, Rohrbruch/Einsturz, Oberflächenschäden inkl. Korrosion und Verschleiß, 
einragender oder schadhafter Anschluss, Verbindungen verschoben oder Dichtung 
einragend, schadhafte Sanierung, Abflusshindernisse, Undichtheiten, sonstige 
Schäden?
Die Zustandsklassenverteilung der Kanalhaltungen liegt vor. Die angefragte Zuordnung der 
Schadensklassen nach Kanalalter und Schadensart ist in Bearbeitung. Die entsprechenden 
Daten werden von der SWO Netz GmbH zusammengestellt und nachgeliefert. Gerne stellt 
die SWO Netz diese Ergebnisse in einer Präsentation in einer der nächsten Sitzungen des 
Finanzausschusses vor, um Fragen aus dem Ausschuss dazu beantworten zu können.
                                                           Seite: 2/2
Frage 3:
Werden Maßnahmen wie erforderliche Reparaturen oder der Austausch nach 
Zeitablauf oder bei Bedarf vorgenommen?
Bei Schäden mit akutem Handlungsbedarf (sehr starker Mangel, Funktionsfähigkeit nicht 
mehr gegeben) werden zeitnah Sofortmaßnahmen zur Behebung eingeleitet. Kleineren 
Schäden, ohne akutem Handlungsbedarf, werden gemäß Priorisierung in den laufenden 
Reparaturzyklus übernommen und es erfolgte eine jahresweise Ausschreibung der 
Maßnahmenpakete. Größere Renovierungen (z.B. Schlauchlining) und Erneuerungen 
werden in das Investitionsprogramm aufgenommen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem 
Straßenbau und den Versorgungssparten gemeinsam abgearbeitet.
gez. Fillep gez. Hänsler