Schulsporthallensituation in Osnabrück  / SPD-Fraktion / Dringliche Anfrage gem. § 14 GO
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1320-01
Datum: 2017-09-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 04.09.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1320-01
öffentlich
Schulsporthallensituation in Osnabrück  / SPD-Fraktion / Dringliche 
Anfrage gem. § 14 GO
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 05.09.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Viele Osnabrücker Schulsporthallen weisen erhebliche Mängel auf. Sie sind für einen 
sicheren und gesundheitsungefährlichen Schul- und Sportbetrieb nicht mehr geeignet. Die 
Waldschule Lüstringen stellt hierbei die aktuellste Halle dar, die für den Betrieb gesperrt 
wurde. Wir fragen die Verwaltung:
 
1. Die Waldschule Lüstringen wurde erst vor kurzem saniert. Was wurde saniert und warum 
trat nach der Sanierung ein unerwarteter Schaden auf, der zu der Sperrung führte? Wie stellt 
sich die Verwaltung in diesem Zusammenhang die Fortführung des gerade angelaufenen 
Ganztagsschulbetriebs vor?
 
In der Waldschule Lüstringen wird derzeit eine Mensa errichtet und die Fluchtwege 
verbessert, um die Schule zukünftig als Ganztagesschule zu nutzen. Diese Baumaßnahme 
ist  unabhängig von der Sporthalle zu sehen.
Die Sporthalle wurde 1955 errichtet und 1966 durch eine Gymnastikhalle erweitert. Im Jahr 
1996 wurden Glasbausteine der Halle gegen Fenster ausgetauscht. In den letzten Jahren 
wurde ein neuer Sportboden und Prallwände 2012 eingebaut. Der baulich notwendige 2. 
Rettungsweg der Galerie wurde 2014 hergestellt. Eine umfassende Sanierung der Halle hat 
bisher nicht stattgefunden. Der Umkleide- und Sanitärtrakt wurde seit der Errichtung 1955 
nicht verändert. 
Im Rahmen der Betreiberverantwortung wurde die Sporthalle turnusmäßig statisch 
untersucht, wobei gravierende Schäden am Dachtragwerk festgestellt wurden. Alle 
Fachwerkbinder der Halle sind aufgrund der einwirkenden Lasten seitlich verschoben, die 
zulässigen Spannungen sind deutlich überschritten. Wegen der großen 
Spannungsüberschreitungen und dem vorgefundenem Schadensbild, wurde die Sporthalle 
umgehend geschlossen.
Die Schulverwaltung klärt derzeit mögliche Ausweichsportstätten.
2. Welche Maßnahmen wird die Verwaltung ergreifen, um das generelle Problem der noch 
ausstehenden Sporthallensanierungen an den Grundschulen der Rosenplatzschule, der 
Diesterwegschule, der Franz-Hecker-Schule usw. (siehe Prioritätenliste von 2014) zu 
forcieren und so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen?
                                                           Seite: 2/2
In der Prioritätenliste von 2014 sind die Sporthallen mit dem größten Sanierungsbedarf 
erfasst. Um die Reihenfolge zu präzisieren und die nächste anstehende Sanierung 
festzulegen, werden aktuell Bestandserfassungen der Sporthallen durchgeführt. Dabei wird 
das Tragwerk der Hallen von externen Tragwerksplanern überprüft und 
Schadstoffuntersuchungen in den Hallen durchgeführt. Diese beiden Faktoren werden neben 
dem allgemeinen baulichen Zustand der Hallen Einfluss auf die Festlegung der endgültigen 
Reihenfolge haben. Für die Sporthalle in Lüstringen werden umgehend Konzepte zur 
Sanierung bzw. zum Abbruch und Neubau der Halle entwickelt. 
3. Wie viele Haushaltsmittel sind außerplanmäßig bereitzustellen, um die Sporthallen der 
Waldschule Lüstringen, der Rosenplatzschule, der Diesterwegschule und der Franz-Hecker-
Schule zeitgemäß zu sanieren, damit ein geordneter Schul- und Sportbetrieb so schnell wie 
möglich weiter gehen kann
Für die Jahre 2018 - 2020 sind 4,8 Mio. € in den Haushalt für Sporthallensanierungen 
eingestellt. Sollten die vier benannten Sporthallen in diesem Zeitraum zeitgleich saniert 
werden, so wären ca. 5,7 Mio. € zusätzlich erforderlich. Insgesamt wurde für diese vier 
Sporthallen ein Sanierungsbedarf von ca. 10,5 Mio. € ermittelt.