Naturkundemuseum Leipzig - Grundsatzbeschluss und Standortentscheidung (Maßnahme des Arbeitsprogramms 2023)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-00729
Datum: 2020-07-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/9
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00729 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Kultur 
 
 
 
Betreff: 
Naturkundemuseum Leipzig - Grundsatzbeschluss und Standortentscheidung 
(Maßnahme des Arbeitsprogramms 2023) 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Kultur    
Ratsversammlung  16.09.2020 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat nimmt die Ergebnisse der Standortanalyse für ein neues 
Naturkundemuseum (ANLAGE 1) und die darauf aufbauende Machbarkeitsstudie 
zum favorisierten Standort Bowlingtreff (ANLAGE 2) mit den grundsätzlichen 
Aussagen hinsichtlich der Eignung, Kosten und Potenziale zur Kenntnis.  
 
2. Als Standort für das Naturkundemuseum Leipzig werden die Flächen des ehemaligen 
Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz entwickelt. 
 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Planungsbeschluss zur Entwicklung des 
Standortes im IV. Quartal 2021 vorzulegen. Über die Bereitstellung der im Ergebnis 
der Vorplanung ermittelten Kosten wird im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung 
(ab 2021) entschieden. Die Mittel werden durch das Fachamt angemeldet, ebenso 
die Mittel der Bewirtschaftung. 
 
4. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass der Oberbürgermeister für die Entwicklung des 
Naturkundemuseums am Standort Wilhelm-Leuschner-Platz Fördermittel einwirbt. 
 
5. Bis zur Schaffung eines Depots verbleiben die Sammlungsbestände des 
Naturkundemuseums auch nach der Inbetriebnahme der Ausstellung im Bowlingtreff 
am bisherigen Standort Lortzingstraße 3. 
 
6. Zur Errichtung eines Depotgebäudes für das Naturkundemuseum bzw. eines 
Zentraldepots für alle städtischen Museen werden Grundstücke und Immobilien auf 
ihre Eignung untersucht. 
 
7. Mit dem Bauvorhaben des Naturkundemuseums wird auch die Möglichkeit eines 
unterirdischen Zusammenklangs der Ausstellungsbereiche von Naturkundemuseum 
und Forum Recht/Juristischer Fakultät denkbar, die auf der Untergeschossebene 
voraussichtlich aneinander angrenzen werden. 
 
 

2/9
 
 
Zusammenfassung: 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Das Naturkundemuseum Leipzig kann am derzeitigen Standort Lortzingstraße 3 aus 
bauordnungsrechtlichen Gründen und wegen unzureichender Flächen nur eingeschränkt 
betrieben werden. Die Tradition des Museums als kommunales Archiv der Biodiversität, 
Gedächtnis einmaliger Wissenschaftshistorie und zentrale Institution 
generationenübergreifender naturwissenschaftlicher Bildung verpflichtet zu einer 
angemessenen und zeitgemäßen Präsentation der international herausragenden Bestände. 
Das schließt auch eine Vergrößerung der Präsentations- und Magazinbestände ein, ebenso 
wie innovative Ausstellungskonzepte, Bildungs- und Vermittlungsprogramme. Die Vertiefung 
der Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und den Senckenberg Naturhistorischen 
Sammlungen Dresden ermöglicht dann auch neue Strategien der Wissenschaft und 
Forschungsinfrastruktur am Museum. Für diese Anforderungen sollen die Flächen des 
ehemaligen Bowlingtreffs am Wilhelm-Leuschner-Platz, auf Basis der Machbarkeitsstudie, 
entwickelt werden. 
 
 
 
 
 
 
  
3/9
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2021  2.069.000 41/N70000736 
(Planungsmittel) 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja X Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/9
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:     
entfällt 
  
5/9
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung    
Entfällt 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit     
Entfällt 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die Neukonzeption des Naturkundemuseum Leipzig ist vorrangig auf zwei strategische 
Zielbilder der Stadt Leipzig ausgerichtet: Zur internationalen Ausstrahlung Leipzigs gehört 
das Naturkundemuseum mit seinen attraktiven Ausstellungsthemen und Forschungen. Diese 
anspruchsvolle und erfolgreiche Arbeit des Museums gilt es zu fördern und auszubauen. 
Darüber hinaus findet die Arbeit in sozialer Verantwortung statt und trägt zur sozialen 
Stabilität bei. Das Museum richtet seine Bildungs- und Vermittlungsarbeit auf eine 
zunehmend diverse, kulturell mehrstimmige Stadtgesellschaft aus. Es gilt, eine möglichst 
umfassende Teilhabe aller Bürger/-innen an den Angeboten des Naturkundemuseums 
sicherzustellen. Mit der Errichtung eines neuen Naturkundemuseums wird auch ein 
überregional bedeutsames Zentrum zur naturwissenschaftlichen Bildung, Ausstellung und 
Vermittlung geschaffen, welches Leipzig im Wettbewerb der Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft weiter nach vorn bringen wird. 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Die Beschlussvorlage dient der Bestätigung des ehemaligen Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-
Leuschner-Platz als neues Ausstellungsgebäude für das Naturkundemuseum Leipzig, auf 
Grundlage der Ergebnisse der im Jahr 2019 durchgeführten Standortanalyse und 
Machbarkeitsstudie.  
Die Museumskonzeption soll in einer nächsten Planungsphase standortabhängig weiter 
baulich und inhaltlich entwickelt werden. 
 
Bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Museumsgebäudes verbleibt das 
Naturkundemuseum vollständig am alten Standort in der Lortzingstraße 3. Nach Umzug von 
Verwaltung und neuer Dauerausstellung, verbleibt die eigentliche Sammlung am Standort 
Lortzingstraße 3, bis ein geeignetes und auf Dauer angelegtes Depot für die umfangreichen 
Bestände errichtet bzw. eingerichtet wurde. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit 
eines Zentraldepots für alle vier städtischen Museen geprüft. 
 
Für die Umsetzung der baulichen und inhaltlichen Museumsneukonzeption sollen 
Fördergelder eingeworben werden. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
 Das Neue Naturkundemuseum Leipzig 
1. Leitidee Naturkundemuseum 4.0 
 
Das Naturkundemuseum der Stadt Leipzig ist eine wissenschaftliche Einrichtung und ein 
Archiv des regionalen Naturraumes. Es ist aber auch und gerade deren wichtigste 
Vermittlungsstation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und damit die entscheidende, den 
Bürgerinnen und Bürgern, Schulen und Hochschulen zur Verfügung stehende 
naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig.  
Es orientiert sich einerseits an den spezifischen naturräumlichen und naturhistorischen 
Gegebenheiten der Stadt und seiner Region aber andererseits auch an überregionalen und 
globalen Phänomenen und operiert am Puls der Zeit. In diesem Sinne tritt es als starkes, 
6/9
selbstbewusstes und unabhängiges Institut der bürgerlichen Bildung und 
naturwissenschaftlichen Forschung auf. Darüber hinaus bildet sich das Museum auch 
präsent im Zentrum des gesellschaftlichen Lebens der Stadt ab. Das Museum ist ein Forum 
der Generationen und bietet allen Altersgruppen einen Platz zum Verweilen und Innehalten, 
Lernen und Staunen. 
Ein Ort des gesellschaftlichen Lebens, der ganz im Sinne eines „Third Place“ zum Verweilen 
und Flanieren einlädt. Zudem greift das Museum Themen der Inklusion vollständig auf, setzt 
diese konsequent um und schafft als pädagogischen Leitfaden eine spezifische didaktische 
Ebene, die auf die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger Bezug nimmt.  
 
Das neue Naturkundemuseum tritt ganz im Sinne der Maxime der ICOM auf: Sammeln, 
Bewahren, Forschen, Ausstellen sowie Vermitteln und erweitert dies selbstbewusst wie auch 
konsequent durch die Elemente Inklusion, Bildung und Unterhaltung. Eine Instanz der 
städtischen Gesellschaft - ein Naturkundemuseum 4.0. 
 
2. Strategische Herausforderungen 
Die gesellschaftlich-wissenschaftlichen Aufgaben von Naturkundemuseen orientieren sich 
grundsätzlich auch an Struktur und Profil ihrer Sammlungen und somit ist eine 
entsprechende Schärfung dessen für eine nachhaltig tragfähige Museumsarbeit unerlässlich. 
Die Bildungsarbeit des Leipziger Naturkundemuseums mit Konzentration auf Umwelt- und 
Ressourcenverständnis muss in diesem Sinne, gerade vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Gefährdung natürlicher Bestände der regionalen Flora und Fauna, 
schwerpunktmäßig den großen Fragen der Biodiversität auf den Grund gehen. In diesem 
Zusammenhang ergeben sich, speziell für die Leipziger Region, neue und mitunter 
einzigartige Themenfelder, die zum einen die urbanen Flächen und Brachen behandeln, aber 
im Besonderen auch die Sukzessionsstränge der verschiedenen Bergbaufolgelandschaften 
in den Fokus nehmen. Die Untersuchung und wissenschaftliche Begleitung des heimischen 
Montan-Kultur-Naturraumes, seine Entwicklung und Veränderung, stellt eine weltweite 
Einzigartigkeit dar und hat Modellcharakter für ähnliche Entwicklungsräume weltweit. Hier ist 
das Naturkundemuseum im Begriff, die bestehende enge Zusammenarbeit mit den 
führenden Institutionen der Region wie der Universität Leipzig, dem Deutschen Zentrum für 
integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
(UFZ) zu vertiefen und zu intensivieren.  
 
Das Naturkundemuseum Leipzig muss zusätzlich seine Rolle als erste Ansprechstation für 
Fragen der regionalen Wirbeltierfauna zurückgewinnen. Gerade die Datenaufnahme und das 
Monitoring der Wirbeltierbestände in der Region sind, gemeinsam mit den entsprechenden 
Daten aus Botanik und Wirbellosenzoologie, von entscheidender Bedeutung für einen 
sinnvollen Natur- und Landschaftsschutz und können weltweit auf ähnliche Fälle übertragen 
werden. Neue Impulse wird der Fachbereich Geologie/Paläontologie erfahren, da auf diesem 
Gebiet aufgrund der personellen Ressourcenknappheit der sehr stark auf internationale 
Themen spezialisierten anderen Forschungseinrichtungen, dem neuen Naturkundemuseum 
eine steigende Verantwortung zukommen wird.  
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten am Naturkundemuseum werden schließlich 
in neuen hauseigenen Schriftenreihen publiziert und somit die wissenschaftliche Expertise 
des Hauses, wie auch sein Ansehen, national wie international, gestärkt. Sämtliche 
Sammlungsbestände werden darüber hinaus digital, inklusive Bild- und 3D-Daten, erfasst. 
 
3. Entwicklung und Vision 
Die Stadt Leipzig wird in den kommenden Jahren ein zeitgemäßes und angemessenes, 
deutlich größeres Museum in neuem Gewand schaffen, das neue Naturkundemuseum 
Leipzig. Die Maßnahme ist im Arbeitsprogramm 2023 des Oberbürgermeisters als wichtige 
Aufgabe dargestellt. 
Mit der Neubesetzung der Direktorenstelle im Dezember 2016 und den damit 
einhergehenden deutlichen Veränderungen in Management und Präsenz, lässt sich eine 
7/9
gesteigerte öffentliche Wahrnehmung verzeichnen, die sich in der Presse, der zunehmenden 
Partizipation in den sozialen Medien und den deutlich höheren Besucherzahlen zeigt. Zählte 
man 2016 noch 32.000 Besucher, so wurde diese Zahl im Jahre 2019 mit gut 70.000 
Besuchern mehr als verdoppelt. 
 
Das Haus gehört heute zu den attraktivsten, bedeutendsten und besucherstärksten 
Naturkundemuseen Mitteldeutschlands und ist anerkanntes Element der 
Biodiversitätsforschung. Es ist die entscheidende naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung 
der Stadt Leipzig und Konservator der regionalen Biodiversität. Es operiert am Puls der Zeit 
als Institut der bürgerlichen Bildung und naturwissenschaftlichen Forschung. Das 
Naturkundemuseum ist schon jetzt auf dem Weg ein Forum der Generationen zu werden. 
Diesen Weg konsequent weiterzugehen, die Marke zu stärken und seine Rolle als 
Besuchermagnet auszubauen muss Anspruch und Wille des neuen Naturkundemuseums 
sein. 
 
4. Standort 
Das Naturkundemuseum Leipzig kann am derzeitigen Standort Lortzingstraße 3 aus 
bauordnungsrechtlichen Gründen und wegen unzureichender Flächen nur sehr 
eingeschränkt betrieben werden. Die Tradition als kommunales Archiv der Biodiversität, 
Gedächtnis einmaliger Wissenschaftshistorie und zentrale Institution 
generationenübergreifender naturwissenschaftlicher Bildung verpflichtet zu einer 
angemessenen und zeitgemäßen Präsentation der international herausragenden Bestände. 
Das schließt auch eine Vergrößerung der Präsentations- und Magazinbestände ein, ebenso 
wie innovative Ausstellungskonzepte, Bildungs- und Vermittlungsprogramme. Die Vertiefung 
der Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und den Senckenberg Naturhistorische 
Sammlungen Dresden ermöglicht dann auch neue Strategien der Wissenschafts- und 
Forschungsinfrastruktur am Museum.  
Der Anspruch, ein Naturkundemuseum von weit überregionaler Bedeutung für ganz 
Mitteldeutschland zu schaffen, wird daher in den kommenden Jahren zielstrebig wie auch 
effektiv weiter umgesetzt. Dabei spielt vor allem die richtige Wahl des zukünftigen Standortes 
eine herausragende Rolle. Innenstadtnah, auf die Bedürfnisse des Museums angepasst und 
mit charakterstarker Architektur aufwartend, sollte das neue Domizil sein. Hierbei gilt es 
weniger eine Erwartungshaltung zu erfüllen, als vielmehr zu überraschen. Dies alles vermag 
der ehemalige Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz als neuer Sitz der Dauer- und 
Sonderausstellungen des Naturkundemuseums zu leisten.  
Das neue Naturkundemuseum wird Maßstäbe setzen, Althergebrachtes in Frage stellen und 
bessere, der Zeit angepasste Lösungen finden. 
 
5. Trennung von Ausstellung und Sammlungsarbeit 
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll wie auch notwendig Sammlung und 
Ausstellungsbereich aus sicherheitstechnischen und logistischen Erwägungen heraus zu 
trennen. Die Standortanalyse und Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 haben bereits 
gezeigt, dass der Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz für ein Naturkundemuseum 
geradezu ideal geeignet ist: relative Klimastabilität, denkmalgeschützt und innerhalb der 
Stadtgesellschaft identifikationsstiftend - das perfekte Ausstellungsgebäude. 
 
In diesem Zuge wird es notwendig die Sammlungen inklusive wissenschaftlicher Abteilungen 
auszulagern. Es werden konservatorisch geeignete wie auch auf Dauer angelegte 
Räumlichkeiten benötigt. Die sich daraus ergebenden notwendigen Untersuchungen und 
Planungen bieten die große Chance, gemeinsam mit den anderen städtischen Museen ein 
dauerhaftes Zentraldepot zu schaffen. 
 
 
 
8/9
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Eine verlässliche Kostenschätzung kann erst mit Abschluss der Vorplanung entsprechend 
der Leistungsphase (LP) 3 vorgelegt werden. Für die Beauftragung der Planung wird noch im 
Jahr 2020 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Auf der Grundlage der Kostenschätzung der LP 
3 wird im IV. Quartal 2021 ein Planungsbeschluss vorgelegt. Dieser Planungsbeschluss soll 
die Grundlage für den weiteren Planungsschritt der LP 4 darstellen, den Standort 
Bowlingtreff für das Naturkundemuseum bestätigen und die Planungsgrundlage für ein 
Museumsdepot, möglichst als Zentraldepot für alle städtischen Museen, darstellen. Im 
Ergebnis dieser weiterführenden Planungen wird ggf. der Bau- und Finanzierungbeschluss 
gefasst. Dafür kann gegenwärtig noch kein Zeitfenster benannt werden. 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie wurde für die Unterbringung des 
Naturkundemuseums im Bowlingtreff ein Kostenrahmen nach DIN 276 erstellt. Der ermittelte 
Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 38 Mio € (ANLAGE 3). Der Kostenrahmen basiert auf den 
Kennwerten des Jahres 2019 und ist je nach Ausführungszeitraum um den dann gültigen 
Baupreisindex anzupassen. 
Da die Flächen im Bowlingtreff für das Museumsdepot, sowie für Labor- und Werkstatträume 
nicht auskömmlich sind, wurde ein weiterer Kostenrahmen für ein Gebäude, das diese 
Funktionen aufnehmen soll, ermittelt. Dieser Kostenrahmen nach DIN 276 liegt bei ca. 16 
Mio € (ANLAGE 4). Einen konkreten Standortvorschlag für ein Depotgebäude gibt es noch 
nicht. Vorzugsweise sollte ein Depotgebäude auf städtischen Flächen entstehen, weshalb in 
diesem Kostenrahmen keine Grundstückskosten enthalten sind. Bei der Errichtung eines 
anzustrebenden Zentraldepots für alle städtischen Museen liegen die Kosten deutlich höher. 
Die angedachte Depotnutzung von Vorhalteflächen des Stadtarchivs in der Halle 12 auf der 
Alten Messe sind nicht für alle Museen auskömmlich und werden nicht dauerhaft für die 
städtischen Museen zur Verfügung stehen. Bis zur Schaffung eines Depots verbleiben die 
Sammlungsbestände des Naturkundemuseums auch nach der Inbetriebnahme der 
Ausstellungen im Bowlingtreff am bisherigen Standort Lortzingstraße. Die Kosten für den 
Umzug in das Ausstellungsgebäude und in das neue Depot werden auf ca. 1,5 Mio € 
geschätzt. 
 
Für den Umbau des Bowlingtreffs zum Ausstellungsgebäude sollen Fördermittel 
eingeworben werden. Je nach Bereitstellung von Fördermitteln sind die entsprechenden 
Haushaltsmittel in die HH-Planungen ab 2021 ff. aufzunehmen und in dem zukünftigen 
Planungsbeschluss darzustellen. 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan Entfällt 
 
6. Bürgerbeteiligung  bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
7. Besonderheiten     Entfällt 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Das Naturkundemuseum Leipzig ist das bedeutendste Naturkundemuseum 
Mitteldeutschlands und anerkanntes Element internationaler Biodiversitätsforschung. Es ist 
die entscheidende naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig und 
Konservator der regionalen Biodiversität. Es operiert am Puls der Zeit als Institut der 
bürgerlichen Bildung und naturwissenschaftlichen Forschung. Um die außerordentliche 
Strahlkraft des Naturkundemuseum Leipzig zu stärken, wurde die Standortfrage zur 
Etablierung des neuen Naturkundemuseums gestellt. 
 
9/9
Nach Prüfung zahlreicher Standorte hat der vorliegende Grundsatzbeschluss mit dem 
Beschlusspunkt 2 das Ziel vorgegeben, dass das Naturkundemuseum im ehemaligen 
Bowlingtreff im Jahr 2024 eröffnet werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die 
Baumaßnahme zeitnah beginnen. Ohne endgültige Standortentscheidung kann die 
Maßnahme nicht umgesetzt werden und das neue Museum nicht eröffnet werden. 
 
Anlagen: 
 
ANLAGE 1  NKM Standortanalyse Kurzfassung  
ANLAGE 2  NKM Machbarkeitsstudie Bowlingtreff 
ANLAGE 3  NKM Kosten Ausstellungsgebäude 
ANLAGE 4  NKM Kosten Depot und Labor 
 
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
Analyse 
von 3 Standorten
Zusammenfassung
NATURKUNDEMUSEUM

NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
2
Standorte
AUFGABENSTELLUNG
Das Naturkundemuseum Leipzig soll 
gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.12.2018
in einer städtischen denkmalgeschützten 
Immobilie in Innenstadtlage neue 
Räumlichkeiten erhalten. 
Für drei Standorte soll im ersten Schritt 
eine vergleichende Standortanalyse auf 
Basis einer Bewertungsmatrix mit Punk-
tesystem und im zweiten Schritt eine 
vertiefende Machbarkeitsstudie durchge-
führt werden:
Empfehlung zum weiteren  
Vorgehen:
Im Ergebnis der Analyse wird empfohlen, 
nur den Standort Wilhelm-Leuschner-
Platz/ ehemaliger Bowlingtreff als  
Museum/ Ausstellungsbereich in einer 
Machbarkeitsstudie weiter zu unter -
suchen.
Hierbei ist von einer Aufteilung der 
Funktionen Ausstellung und Magazin/ 
Labore auf zwei Standorte auszugehen.
HEUTiGER STANDoRT
LoRTziNGSTRASSE 3
EHEMALiGES STADTBAD  
EUTRiTzScHER STRASSE 21
EHEMALiGER BowLiNGTREFF
wiLHELM-LEUScHNER-pLATz 1
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
3
Raumprogramm
AUFGABENSTELLUNG
EINgANgSBEREIcH/ FoyER
AuSStELLuNgSBEREIcHE
MuLtIFuNktIoNSRäuME Etc.
VERWALtuNg
SoNStIgES 
MAgAzINE, LABoRE
Wc, VERkEHR, tEcHNIk 25 % DER NuF
SUMME VARiANTE 1
Raumprogramm Variante 1:
alle Funktionen an einem Standort
50 JAHRE
 650 m²
 2.430 m²
 435 m²
 450 m²
 415 m²
 2.313 m²
 1.707 m²
 8.400 m²
 
100 JAHRE
 650 m²
 
 3.480 m² 
 435 m²
 
 450 m²
 
 465 m²
 3.089 m²
 2.131 m²
 10.700 m²  
MiNDESTENS
 315 m²
 1.600 m²
 270 m²
 423 m²
 170 m²
 1.503 m²
 1.019m²
 5.300 m²
EINgANgSBEREIcH/ FoyER
AuSStELLuNgSBEREIcHE
MuLtIFuNktIoNSRäuME Etc.
VERWALtuNg
SoNStIgES
Wc, VERkEHR, tEcHNIk 25 % DER NuF
AUSSTELLUNG / VERwALTUNG
MAgAzIN / LABoRE
Wc, VERkEHR, tEcHNIk 25 % DER NuF
MAGAziN / LABoRE
SUMME VARiANTE 2
50 JAHRE
 650 m² 
 2.430 m²
 
 435 m²
 
 450 m²
 415 m²
 1.120 m²
 
 5.500 m²
 3.120 m²
 780 m²
 3.900 m²
 9.400 m²
 
100 JAHRE
 650 m²
 
 3.480 m²
 
 435 m²
 450 m² 
 465 m²
 1.320 m²
 6.800 m²
 4.482 m²
 1.118 m²
 5.600 m²
 12.400 m²
   
MiNDESTENS
 315 m²
 
 1.600 m²
 
 270 m²
 
 423 m²
 
 170 m²
 722 m²
 
 3.500 m²
 1.927 m²
 473 m²
 2.400 m²
 5.900 m²
BASiS FüR 
ANALySE
Raumprogramm Variante 2
Trennung Ausstellung und Magazine
BASiS FüR 
ANALySE
ALLE FLäcHEN SIND NEttoFLäcHEN
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
4
Bewertungsmatrix
AUSwERTUNG
1.
2.
3.
4. 
5.
6.
7.
STÄDTEBAULicHE 
EiNoRDNUNG
ATTRAKTiViTÄT & 
SyNENERGiEN iM UMFELD
iNFRASTRUKTUR / 
ERREicHBARKEiT
KoNzEpTüBERSETzUNG
UMSETzUNG RAUMpR oGRAMM
& FUNKTioNALE  
zUSAMMENHÄNGE
GEBÄUDE
REALiSiERBARKEiT UNTER
wiRTScHAFTLicHEN &
BAUREcHTLicHEN ASpEKTEN
SUMME pUNKTE
BEwERTUNGwicHTUNGzU UNTERSUcHENDE  
FAKToREN
5 % 
5 % 
5 % 
15 % 
20 % 
20 % 
30 % 
100%
x 2
= 10
x 3
= 15
x 4
= 20
x 3
= 45
x 2 
= 40
x 2
= 40
x 1
= 30
x 4
= 20
x 4
= 20
x 5
= 25
x 4
= 60
x 4 
= 80
x 4
= 80
x 3
= 90
200 pKT . 375 pKT . 270 pKT .
x 2
= 10
x 3
= 15
x 4
= 20
x 3
= 45
x 3 
= 60
x 3
= 60
x 2
= 60
0 – 5 
= 25
0 – 5
= 25
0 – 5
= 25
0 – 5
= 75
0 – 5
= 100
0 – 5
= 100
0 – 5
= 150
MAX. 
500 pKT .
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
5
Museumskonzept
AUFGABENSTELLUNG
3 zentralinszenierungen
Tour de Ter MeerTiefseeexpedition ValdiviaMammut von Borna
 © KocMoc    © KocMoc    © KocMoc   
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
6
Lortzingstraße
AUSwERTUNG
pro
•	 bekannter zentraler Standort
•	 Blickfang
•	 gute Anbindung ÖPNV
•	 Neubau ermöglicht objektspezifische Lösungen für 
den Ausstellungsbereich
contra
•	 Vorplatz wird durch Erweiterungsbau sehr klein
•	 Bestandsgebäude für Ausstellung ungeeignet  
(Statik, Sicherheit, Brandschutz, klima, Raumhöhen), 
für Verwaltung, Schulung, café, Shop nutzbar 
 für diese Nutzungen zu groß
•	 Einschränkung der bebaubaren Fläche:  
Wasserbauwerk im Vorplatz  
Abstand zum denkmalgeschützten Bestandsgebäude  
 für Ausstellung + Magazin zu wenig Fläche  
 Neubau ausschließlich für Ausstellung  
 Magazin+Labore an anderem Standort 
•	 Wasserbauwerk evtl. verlegen für mehr Fläche  
 sehr teuer
•	 Überschwemmungsgebiet, grundwasserstand hoch  
 prüfen, ob keller überhaupt möglich ist  
 hohe kosten für Herstellung untergeschoss
•	 Denkmalschutz: sehr schützenswert:  
 fraglich ob Neubau auf dem Vorplatz möglich ist
•	 Bauphase: 
 Interim für Verwaltung erforderlich  
 Einschränkungen des Museumsbetriebs  
 umzugskosten hoch (2x umzug Verwaltung)
•	 Bestandsgebäude evtl. anders besser nutzbar
•	 höhere Investitionskosten durch Neubau
NEUBAU
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
7
Wilhelm-Leuschner-Platz
AUSwERTUNG
pro
•	 attraktiver zentraler Standort
•	 Blickfang
•	 sehr gute Anbindung ÖPNV
•	 neu gestalteter großer Platz als Eingangssituation
•	 Synergien im umfeld  
(Stadtbibliothek, Institut für Länderkunde...)
•	 Bestandsgebäude für Ausstellung gut geeignet 
(Statik, Sicherheit, Brandschutz, klima, Raumhöhen, 
Flächenangebot)
•	 Bestandsgebäude kommt nur für wenige Nutzungen 
in Frage (große unterirdische Flächen)  
  Museumsnutzung ist eine chance für sinnvolle  
 Verwendung 
  wirtschaftlich
contra
•	 Bestandsgebäude bietet wenig belichtete Büro-
flächen 
•	 Fläche Bestandsgebäude reicht nicht für Magazin  
  Magazin+Labore an anderem Standort
•	 Denkmalschutz  
  Abstimmung erforderlich
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
8
Eutritzscher Straße
AUSwERTUNG
pro
•	 zentrale Lage (auch wenn nicht so zentral wie die 
anderen beiden Standorte)
•	 gute Anbindung ÖPNV
•	 Raumhöhen (mehrgeschossige Räume) und große 
Flächen des Bestandsgebäudes für Ausstellung  
geeignet
•	 Bestandsgebäude kommt nur für wenige Nutzungen 
in Frage (größe und Höhe der Schwimmhallen)  
  Museumsnutzung ist eine chance für Verwen-  
dung 
contra
•	 Standort an Ausfallstraße nicht sehr attraktiv,  
kein Blickfang
•	 sehr kleiner Eingangs-Vorplatz an der Straße
•	 Bestandsgebäude für Ausstellung bedingt geeignet 
(Sicherheit, klima, Verhältnis Flächenangebot/ Volu-
men)
•	 Bestandsgebäude für Verwaltung bedingt geeignet 
(geeignete Flächen unzusammenhängend)
•	 historische Sauna nicht sinnvoll nutzbar
•	 Denkmalschutz: sehr schützenswert  
 hohe Auflagen zu erwarten  
 hohe kosten für aufwändige Details
•	 Fläche Bestandsgebäude reicht nicht für Magazin  
  Magazin+Labore an anderem Standort
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
9
iMpRESSUM UND KoNTAKT
Bauherr/Auftraggeber Nutzer Planung
Stadt Leipzig 
Bürgermeisterin und Beigeordnete 
für Kultur/
Bürgermeisterin und Beigeordnete 
für Stadtentwicklung und Bau 
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Stadt Leipzig
Naturkundemuseum Leipzig 
 
Lortzingstraße 3
04105 Leipzig 
t 0341 9822124
w&V Architekten 
GmbH
 
Niederlassungen: 
Heidestraße 50
10557 Berlin 
t 030 4050439-19 
Weißenfelser Straße 65 A 
04229 Leipzig
t 0341 98 97 58 0  
[E-MAIL ENTFERNT] 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
Machbarkeitsstudie
Bowlingtreff
NATURKUNDEMUSEUM

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
2
1.  AUFGABENSTELLUNG
2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
3. AUSSENANLAGEN
4.  DENKMALSCHUTZ
5.  FLÄCHENAUFTEILUNG
6.  TRAGWERKSPLANUNG/  
 GEBÄUDEZUSTAND
7.  BRANDSCHUTZ
 
INHALTSVERZEICHNIS
8.  ASR, BARRIEREFREIHEIT
9. SICHERHEIT
10. BAUPHYSIK
11. HAUSTECHNIK
 UNTERLAGEN
 IMPRESSUM
 
  
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
3
1. AUFGABENSTELLUNG
Das Naturkundemuseum Leipzig soll 
gemäß Stadtratsbeschluss vom 
12.12.2018 in einer städtischen denk-
malgeschützten Immobilie in Innen-
stadtlage neue Räumlichkeiten erhalten. 
Für drei Standorte wurde im ersten 
Schritt eine vergleichende Standort-  
analyse auf Basis einer Bewertungs-
matrix mit Punktesystem durchgeführt.
Im zweiten Schritt erfolgt in dieser 
vertiefenden Machbarkeitsstudie eine 
objektspezifische Betrachtung.
EHEMALIGER BOWLINGTREFF
  WILHELM – LEUSCHNER – PLATZ 1
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
4
Standort 
1. AUFGABENSTELLUNG
WILHELM – LEUSCHNER – PLATZ 1  
EHEMALIGER BOWLINGTREFF

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
5
Raumprogramm
1. AUFGABENSTELLUNG
EINGANGSBEREICH/ FOYER
AUSSTELLUNGSBEREICHE
MULTIFUNKTIONSRÄUME ETC.
VERWALTUNG
SONSTIGES
WC, VERKEHR, TECHNIK 25 % DER NUF
AUSSTELLUNG / VERWALTUNG
MAGAZIN / LABORE
WC, VERKEHR, TECHNIK 25 % DER NUF
MAGAZIN / LABORE
SUMME VARIANTE 2
50 JAHRE
 650 m² 
 2.430 m²
 
 435 m²
 
 450 m²
 415 m²
 1.120 m²
 
 5.500 m²
 3.120 m²
 780 m²
 3.900 m²
 9.400 m²
 
100 JAHRE
 650 m²
 
 3.480 m²
 
 435 m²
 450 m² 
 465 m²
 1.320 m²
 6.800 m²
 4.482 m²
 1.118 m²
 5.600 m²
 12.400 m²
   
MINDESTENS
 315 m²
 
 1.600 m²
 
 270 m²
 
 423 m²
 
 170 m²
 722 m²
 
 3.500 m²
 1.927 m²
 473 m²
 2.400 m²
 5.900 m²
Raumprogramm Variante 2
Trennung Ausstellung und Magazine
BASIS FÜR 
STUDIE
- 4,55
± 0.00
+ 7.00
+ 4.20
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
- 6,68
Gelände ca. + 1.00
0 5 10
MHGW
NGW
2,00m
5,00m
3,00m
3,50m- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
MHGW
NGW
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
6
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
MHGW= Mittlerer höchster Grundwasserstand
NGW   = Niedrigster Grundwasserstand
WESTHALLE
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Schnitte
± 0.00
0 5 10
 
1. AUFGABENSTELLUNG
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
7
Bestand Grundriss Erdgeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
S-Bahn-T unnel
WESTHALLE
1.OG Mittelgebäude
+4.20
0 5 10
 
NNNNN
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
8
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 1. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
+7.00
0 5 10
 
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
9
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 2. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-3,08
-4,55
-2,94
-4,55
0 5 10
 
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
10
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 1. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-6,38
0 5 10
N
 
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 2. Untergeschoss
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
11
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-11,80
0 5 10
 
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
12
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 3. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-14,18
0 5 10
 
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
13
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 4. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
14
Museumskonzept
1. AUFGABENSTELLUNG
3 Zentralinszenierungen
Tour de Ter MeerTiefseeexpedition ValdiviaMammut von Borna
 © KOCMOC    © KOCMOC    © KOCMOC   
Zeitgemäßes Museumskonzept
Gemäß der allgemeinen Museumsmaxime Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln und erweitert durch die Aspekte 
Inklusion, Bildung und Unterhaltung, wird thematisch ein rotes Netz gespannt, welches die Schwerpunktthemen 
des Hauses verknüpft. 
In drei Themenwelten werden Aspekte der Leipziger Erdgeschichte und prähistorischer Lebenswelten, die Kunst der 
Präparation von den Anfängen bis in die Gegenwart sowie das gewaltige und hochspannende Spektrum Leipziger 
Wissenschaftshistorie beleuchtet. Eingefasst werden diese Themenwelten von der gesamten Bandbreite natürlicher 
Phänomene. Der unmittelbare Bezug zu den umfangreichen Sammlungen des Hauses bildet hierbei das authentische 
Rückgrat der Ausstellungen. 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
15
2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
•	 Bebauungsplan B 392-Leuschnerplatz Entwurf 09-2019:  
Östlich des Eingangsgebäudes ist eine "Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen 
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" vorgesehen.  
Die gegenüber dem Bestand zusätzlich versiegelten Flächen für dort notwendige 
oberirdischen Gebäudeteile (Notausgang, Haustechnik, Lastenaufzug) und Zu -
fahrten sind an anderer Stelle in unmittelbarer Nachbarschaft auszugleichen.  
Dies ist z.B. an der Westseite oberhalb der unterirdischen Gebäudeteile möglich.  
Belange des Naturkundemuseums sollten noch eingearbeitet werden  
(z.B. Fluchtwegausgänge aus Untergeschossen)  
•	 Sonderbau:  
- Geschossfläche 1.UG > 1600 m²  
- Gaststätte > 40 Plätze  
•	 - SächsVStättVO gilt nicht für Ausstellungsräume in Museen  
- Multifunktionsräume im UG: max. 150 Personen < 200 Personen  
- Café im EG ca. 75 Personen < 200 Personen  
keine Versammlungsstätte gemäß SächsVStättVO  
•	 Keine PKW-Stellplätze auf Grundstück möglich  
•	 Flurstücksgrenze Flurstück 4016/3  
umfasst derzeit die Straße und einen T eil des Wilhelm-Leuschner-Platzes.  
evtl. neues Flurstück bilden (eigene Freiflächenbewirtschaftung)  
evtl. Binnenverträge innerhalb der Stadt  
Fläche für 
Bepflanzungen
 
 
 
 
Aussagen zu baurechtlichen Belangen
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
16
3. AUSSENANLAGEN
Lageplan
H
H
H
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
Grünewaldstraße
H
Neubebauung
gemäß B-Plan
Anlieferung LKW
Anlieferung LKW
Anlieferung Transporter
Außenanlagen
•	 Platzgestaltung Wilhelm-Leuschner-Platz:   
Es wird ein Wettbewerb ausgelobt. 
Belange des Naturkundemuseums bei Aus-  
schreibung berücksichtigen  
•	 Pflanzflächen gemäß B-Plan in der Nordostecke 
über der Osthalle vorgesehen  
Auch Pflanzflächen über Westhalle wünschenswert 
mit Einbeziehung Thema Diversität-Naturkunde  
•	 Anlieferung Naturkundemuseum : 
- ca. täglich Kleintransporter 3,5 t an Küchenan-  
  lieferung Mittelbau  
- ca. 1x / Woche LKW 7,5 t an Lastaufzügen  
- ca. 1x / 1-2 Jahre große Elemente über Einbring-  
  öffnung im Dach: LKW 18 t  
•	 Neugestaltung Zugangsbereich Eingang : 
- Stufen, Sitzstufen, Bepflanzung  
- barrierefreier Zugang über Rampe  
- Vergrößerung der Fläche auf Eingangsniveau für  
  Außenbestuhlung Museums-Café  
•	 Stellplätze : auf dem Grundstück nicht möglich  
barrierefreie Stellplätze, Fahrradstellplätze und 
Haltemöglichkeit für Reisebusse im öffentlichen 
Raum sind mit der Platzgestaltung zu klären  
 
 
 
 
S-Bahn-
T unnel
4. DENKMALSCHUTZ
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
17
Grundlagen Denkmalschutz
•	 Erbaut 1925-1926 als unterirdisches Umspannwerk 
der Städt. Elektrizitätswerke 
•	 1986-1987 Umbau zum Bowlingtreff mit Eingangs -
bauwerk durch Winfried Sziegoleit mit Volker Sieg
•	 Seltenes technisches Denkmal  
Eingangsbauwerk Zeugnis der späten DDR-Archi -
tektur (Postmoderne)
Westhalle Umspannwerk
4. DENKMALSCHUTZ
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
18
•	 Begehung Herr Dr. Krumrey am 17. Oktober 2019
•	 Gespräch mit Herr Winfried Sziegoleit und Herr 
Dr. Krumrey am 30. Oktober 2019
•	 Entwurfsidee: 
- Eingangsgebäude als Blickfang auf der Brachfläche  
- Lichteinfall durch Oberlichter in allen drei  
  Gebäudeteilen  
Schützenswert ist vor allem das postmoderne  
Eingangsgebäude  
Bedeutung als Beispiel für die Möglichkeiten des  
Bauens in der DDR und der Einbeziehung der  
Bevölkerung durch freiwillige Arbeitsstunden  
Prinzipielle Zustimmung zu Umnutzung als  
Naturkundemuseum  
Deckenöffnungen in Westhalle sind möglich  
Umfang der Eingriffe und Detaillösungen sind 
im Einzelnen mit der Denkmalpflege und Herr 
Sziegoleit abzustimmen.  
 
 
Vorgaben Denkmalschutz
"Da muss Licht 
 ins Dunkel."
 
 
 
 
 
Eingangsgebäude Bowlingtreff
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
19
+2
+1
-1
-2
-3
-4
                                Soll Ist
 Verwaltung                   450 m² 310 m²
 Foyer, Café, Shop              650 m²  590 m²
 MultiPurpose                435 m² 280 m²
 Dauerausstellung        1.930 m² 2.150 m²
 Sonderausstellung         500 m² 670 m²
 Verkehrsfl., T echnik, WCs   1.535m² 1.840 m²
Summe                  5.500 m² 5.840 m²
(ohne 4.UG)  
Magazine+Labore 
an 2. Standort 3.900 m²
Flächenbilanz
± 0
± 0.00
0 5 10
N
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
20
Grundriss Erdgeschoss
EinbringöffnungAnlieferung
Eingang
AnlieferungAnlieferung
Neubebauung
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
S-Bahn-T unnel
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
+4.20
0 5 10
N
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
21
Grundriss 1. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
+7.00
0 5 10
N
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
22
Grundriss 2. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-3,08
-4,55
-2,94
-4,55
0 5 10
Ter Meer
MammutValdivia
N
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
23
Grundriss 1.Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-6,38
0 5 10
Ter Meer
MammutValdivia
N
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
24
Grundriss 2.Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-11,80
0 5 10
Ter Meer
Valdivia
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
25
Grundriss 3. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-14,18
0 5 10
N
 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
26
Grundriss 4. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
WESTHALLE
- 4,55
± 0.00
+ 7.00
+ 4.20
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
- 6,68
Gelände ca. + 1.00
0 5 10
MHGW
NGW
Ter Meer
Mammut
Valdivia
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
MHGW
NGW
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
27
Schnitte 
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
MHGW= Mittlerer höchster Grundwasserstand
NGW   = Niedrigster Grundwasserstand
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung 
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
28
Visualisierung Eingangssituation
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
 © KOCMOC   
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
29
6. TRAGWERKSPLANUNG
©lumu, Wikimedia Commons, CC BY -SA 3.0
Deckenlasten
                                Soll Bestand  
 Verwaltung 1./2.OG                 2 kN/m² 4 kN/m² 
 Café 1.OG              3 kN/m² 4 kN/m² 
 Foyer, Café, Shop EG-1.UG  5 kN/m² *5 kN/m²   
 MultiPurpose 1.UG               3-5 kN/m² 5-7,5 kN/m²
 Dauerausstellung 1.UG 5-7,5 kN/m² 4 kN/m²
 Dauerausstellung 2.-4.UG 5-7,5 kN/m² *7,5 kN/m²
 Sonderausstellung         5-7,5 kN/m² *7,5 kN/m²
 Verkehrsfl., T echnik, WCs   2-5 kN/m² 4-7,5 kN/m²
Soll: gemäß DIN 1991-1-1/NA  
 und Raumprogramm NKM
*  Annahme des Tragwerkplaners aufgrund der ur-  
 sprünglichen Nutzung und der Bauteildimensionen 
 Im 1.UG Westhalle sind die Anforderungen
 im Bestand nicht vollständig erfüllt  
 Neubau der Decke empfehlenswert  
+2
+1
-1
-2
-3
-4
± 0
 
 
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
30
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Abbruch Aufzug, 
Decke schließen
Schacht
6. TRAGWERKSPLANUNG
Vorhandenes Tragsystem
•	 Umspannwerk von 1925-1926 :  
Stahlbetonbau mit Stahlbetonunterzügen und 
monolithischen Stahlbetondecken auf 60-80 cm 
dicken Stampfbeton-Außenwänden und Stahlbeton -
stützen mit bis zu 62x62 cm Querschnitt  
Achsabstände Mittelachse Osthalle 5,32 x 4,5m  
Achsabstände Mittelachse Westhalle 5,0 x 9,6m
•	 Ausbau 1986-1987 : 
- Eingangsbauwerk als Stahlbeton-/ Mauerwerksbau  
- neue Stahlbetondecke in Westhalle zwischen  
  2.UG und 1.UG (Galerie) auf seitlichen Flur- und  
  Luftschachtwänden aufgelagert, ein Achsfeld der  
  Deckenöffnung  wurde später als Stahlbau ge-  
  schlossen
 Abbruch               
 Neu             
MaßnahmenTragsystem
•	 1. OG/ 2.OG: 
- Durchbrüche für Haustechnik  
- Aufzugsschacht abbrechen, Decke schließen  
Abbruch Aufzug, 
Decke schließen
Schacht
Abbruch Aufzug, 
Decke schließen
1. Untergeschoss
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
31
6. TRAGWERKSPLANUNG
©lumu, Wikimedia Commons, CC BY -SA 3.0
Maßnahmen Tragsystem
•	 EG:  
- Abbruch Notausgänge, Oberlichter, T echnikbauten 
- neue oberirdische Bauwerke für Notausgänge,  
  Lastaufzüge und T echnik 
- neue Oberlichter für Entrauchung,  
  in der Osthalle auch als Einbringöffnung für große  
  Ausstellungsobjekte  
- ehemalige Durchfahrt wird Nutzfläche  
  Abbruch tragende Wand an Durchfahrt  
  mit Abfangmaßnahmen  
•	 1.UG: 
- Deckenöffnungen im Dach in Ost- und Westhalle   
  für Entrauchung und Einbringöffnung  
- Deckenöffnungen im Dach für Fluchttreppen und  
  Lastaufzüge an den Gebäudeenden  
  Kappen von Unterzügen für Längstreppen und   
  Einbringöffnung erforderlich  
- neuer Aufzug und neue Treppenanlage zwischen  
  Westhalle und Eingangsgebäude  
- Abbruch nichttragende Wände  
- Erhalt tragende Aufzugswand unter EG-Außen-  
  wand des oktogonalen Eingangsgebäudes
Erdgeschoss
6. TRAGWERKSPLANUNG6. TRAGWERKSPLANUNG
Abfangung Wand:
Stützen und Träger
Entrauchungs-
öffnung
Entrauchungs- 
und Einbring-
öffnung
Fluchttreppe Fluchttreppe Fluchttreppe
Lastaufzug
Fluchttreppe
Lastaufzug
Deckenöffnung, 
Unterzüge über
Treppe kappen
Deckenöffnung
Treppe/ Aufzug
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
Deckenöffnung, 
Unterzüge 
kappen
Abfangung für 
große Öffnung an 
Treppenanlage
tragende Aufzugswand
 
 
Schacht
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
32
2. Untergeschoss
3. Untergeschoss
6. TRAGWERKSPLANUNG
3 Öffnungen für  
Zentralinszenierungen
Deckenverstärkung 
über 3.UG
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
Maßnahmen Tragsystem
•	 2.UG:  
- Deckenöffnungen über 2.UG in Westhalle für  
  Zentralinszenierungen  
- Deckenöffnungen über 2.UG in Westhalle für  
  neue Treppen und Aufzüge 
- Abbruch tragende Flur- und Luftschachtwand für  
  zusammenhängende große Ausstellungsfläche  
  vorhandene Decke zwischen 2.UG und  
  1.UG komplett abbrechen und erneuern.  
  Damit entfallen aufwändige Abfangungsmaß-  
  nahmen und die Tragfähigkeit kann von derzeit  
  4 kN/m² auf 5-7,5 kN/m2 erhöht werden.  
- Abbruch nichttragende Wände
•	 3.UG: 
- Deckenöffnungen über 3.UG in Westhalle für  
  Zentralinszenierungen  
  Horizontalaussteifung  durch Deckenplatten-  
  verstärkung über 3.UG im Bereich der großen  
  Durchbrüche zur Aufnahme von horizontalem  
  Erd- und Wasserdruck 
- Deckenöffnungen über 3.UG in Westhalle für  
  neue Treppen und Aufzüge 
- Abbruch nichttragende Wände
 
2 Öffnungen für  
Zentralinszenierungen
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
neue Decke über 
2.UG
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
 
Abbruch tragende 
Wand
- 4,55
± 0.00
+ 7.00
+ 4.20
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
- 6,68
Gelände ca. + 1.00
0 5 10
MHGW
NGW
Ter Meer
Mammut
Valdivia
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
MHGW
NGW
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
33
6. TRAGWERKSPLANUNG
Entrauchungsöffnung in Dachdecke
neue Decke über 2.UG
Deckenverstärkung über 3.UG 
zur Aufnahme von Horizontalkräften  
aus Erd- und Wasserdruck 
mit Randbalken um die Öffnungen 
Querschnitt
Längsschnitt
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
34
6. TRAGWERKSPLANUNG
Gebäudezustand 
Betonkonstruktion
•	 Eine Untersuchung der Betonkonstruktion durch 
Staupendahl & Partner bezüglich der Betonüber -
deckung, der Karbonatisierungstiefe und des 
Zustands der Bewehrung erfolgt derzeit.  
Erste Zwischenergebnisse lassen darauf schließen, 
dass der Gebäudezustand bis auf einzelne feuchte 
Stellen durch von oben eindringendes Wasser bezo -
gen auf das Bauwerksalter relativ gut ist.  
 
- Betonüberdeckung Bauteile 1925:    0-2(-7)cm  
- Betonüberdeckung Bauteile 1985:    1,5-2 cm 
- Karbonatisierungstiefe Bauteile 1925:   bis 3-7 cm 
  (Tiefe bis zur Bewehrung)
 - Karbonatisierungstiefe Bauteile 1985:  bis 1-1,5 cm 
 - Bewehrung z.T. angerostet, jedoch nicht durch-  
   gerostet
 - an feuchten Stellen Betonabplatzungen vorhanden  
 
 Betonsanierungskonzept erforderlich
 Putzauftrag für Brandschutz erforderlich
Grundwasser ab 3.UG
•	 Eine Abdichtung der erdberührten Außenwände mit 
Schutzbeton vor der Abdichtung ist vorhanden
•	 Der seitliche Wasserdruck ist bei der Tragwerkspla -
nung zu berücksichtigen.
 
 
Stütze 1.UG Westhalle
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
35
7. BRANDSCHUTZ
Erdgeschoss
Entrauchung natürlich Entrauchung natürlich 
Feuerwehrzufahrt/
Aufstellfläche
•	 SächsBO: Gebäudeklasse 5, ungeregelter Sonderbau  
- Geschossfläche > 1.600 m²  
- Nutzung für mehr als 100 Personen  
- Gaststätte mit mehr als 40 Plätzen
•	 Feuerwiderstand  Soll Ist
 Decken/Unterzüge UGs  F 90 F 60
 Decken/Unterzüge OGs  F 90 F 45
 Stützen  F 90  F 120
 Wände F 90  F 30-F90
 Ist: gemäß Schutzgütenachweis Juni 1986  
 Evtl. Ertüchtigung in Abhängigkeit von der Art der  
 Löschanlage 
•	 Löschanlage 
- Westhalle aufgrund der Deckenöffnungen über  
  drei Geschosse  
- Untergeschoss des Eingangsgebäudes  
- Hochdruck-Wassernebelanlage (Schutz der  
  Ausstellungsobjekte)   
- manuelle Auslösung in fest definierten Löschbe-  
  reichen 
Maßnahmen Brandschutz
S-Bahn-T unnel
67 21
56
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
36
7. BRANDSCHUTZ
1. Untergeschoss
Entrauchung natürlich
und maschinell
Brandwand
•	 3 Brandabschnitte :  
Ostflügel, Westflügel, Eingangsgebäude  
mit jeweils 2 Fluchtwegen  
Brandwände bzw. Brandschutzvorhänge  
•	 Rettungswege für ca. 410 anwesende Personen:  
- Mindestbreite 1,20 m  
- Rettungsweglänge max. 35 m  
  neue notwendige Treppenräume mit Ausgang ins  
  Freie erforderlich  
- zentrale offene Erschließungstreppe EG/1.UG im  
  Eingangsgebäude als nicht notwendige Treppe  
  ohne eigenen Treppenraum 
- Obergeschosse Mittelbau: vorhanden ist ein  
  notwendiger Treppenraum mit gewendelter  
  Treppe und eine gewendelte Treppe ohne direkten  
  Ausgang ins Freie,  
  zusätzlich Anleitermöglichkeit an Fenster nötig  
Simulationsberechnung  der Räumung in allen 
Geschossen erforderlich 
•	 Entrauchung   
- Osthalle natürlich 2% der Grundfläche  
- Westhalle natürlich 1% der Grundfläche,  
  zusätzlich maschinell über Lüftungsanlage  
- Mittelbau 1. UG maschinell über Lüftungsanlage  
- Obergeschosse über Fenster
Maßnahmen Brandschutz
Entrauchung natürlich
Brandwand
Löschanlage
Löschanlage
Entrauchung maschinell über Lüftung
Entrauchung maschinell
 
 
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
37
7. BRANDSCHUTZ
1. Obergeschoss
•	 Sicherheitsanlagen   
 - Brandmeldeanlage (Kategorie 1) flächendeckend  
 - Sicherheitsbeleuchtung  
 - Sicherheitsstromversorgung mit Notstromdiesel  
  für Entrauchung und Löschanlage
Maßnahmen Brandschutz
Anleiterung  
h<8m
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
38
8. ARBEITSSCHUTZ (ASR)/ BARRIEREFREIHEIT
ASR-Kompatibilität (T echn. Regeln für Arbeitsstätten)
Bestandsgebäude Obergeschosse Büronutzung:
•	 Raumtemperatur 20-26 °C (max. 35°C bei Außentemperaturen über 26 °C)  
in Obergeschossen mit neuen Fenstern und Sonnenschutz umsetzbar
•	 Tageslicht Büros (vgl. Gutachten Tageslichtmessung 2014):   
(Rohbaumaß Fenster gemäß ASR und SächsBO mind. 1/8 der Raumfläche)  
z.B. Fenster 2.OG Raum 223: 0,5x1,625mx2,35m+0,535mx2,35m= 3,17m²,  
Raumgröße 20 m²  1/6  eingehalten
•	 Raumhöhen OGs: 2,55-2,65 m für Räume bis zu 50 m² ausreichend
•	 Vorhandene Wendeltreppen mit Breite 1,00 m für Bürogeschosse:  
Soll gemäß ASR: Breite bis 20 Personen 1,00 m/ 20-200 Personen 1,20 m  
und gerader Lauf für ersten Fluchtweg  
Gefährdungsbeurteilung erforderlich
Barrierefreiheit gemäß DIN 18040-1
•	 Zugang zum Eingang Erdgeschoss über Rampe
•	 Aufzug vom Erdgeschoss zum 1.OG Büro und Café  
und zum 1.UG Multipurpose, Sonderausstellung und Kasse
•	 Aufzug vom 1.UG zu den Halbetagen 1.UG und 2.UG Dauerausstellung  
von dort Rampe und Aufzug zum 3.UG
•	 barrierefreie T oilette
•	 Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung nach Erfordernis
•	 Audiosysteme für Menschen mit Hörbehinderung
+2
+1
-1
-2
-3
-4
± 0
Aufzug 1.UG-1.OG
Aufzug 1.UG-3.UG
Aufzug 1.UG-3.UG
Eingang EG
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
39
9. SICHERHEIT
Sicherheit
•	 Auskunft Versicherung 2016:  
für Fenster und Türen RC2/ Glas P3A für  
Ausstellungsbereiche erforderlich
•	 Unterirdische Gebäudeteile mit hohem  
Einbruchschutz
•	 Oberlichter und Zugänge zu Fluchttreppen-  
häusern müssen gesichert werden
•	 Obergeschosse mit Café, Verwaltung mit  
geringen Anforderungen an Einbruchschutz
•	 Einbruchmeldeanlage getrennt für Aus-  
stellung und Eingangsgebäude
Erdgeschoss
1. Untergeschoss
 
+2
+1
-1
-2
-3
-4
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
40
10. BAUPHYSIK
 hohe Anforderungen  
- Bürobereiche mit textilem Fußbodenbelag und  
  evtl. absorbierender Möblierung  
- Multipurpose-Räume mit schallabsorbierenden  
  Unterdecken, evtl. textiler Fußbodenbelag
 geringe Anforderungen
- Ausstellungsflächen  
- Café, Foyer: punktuelle Maßnahmen  
  z.B. durch schallabsorbierende Möblierung im  
  Café und örtliche  Absorptionsflächen im Bereich  
  der Kasse
Raumakustik
•	 Schallschutzfenster aufgrund des Verkehrslärms not-  
wendig, Lüftung über Fenster nur zeitlich einge-  
schränkt möglich, evtl. Einbau von Schalldämm-
lüftern in Fenstern
•	 Schwingungen 1.UG Osthalle und 1.UG Eingangsge -
bäude durch Verkehr:  
Dimensionierung der Ausbauten so, dass Vorgabe-  
werte für Schwingungen und Sekundärschall einge-  
halten werden
Schall- und Schwingungsschutz
Maßnahmen gegen 
Schwingungen
Café
Büro
Büro
Ausstellung
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
41
10. BAUPHYSIK
•	 neue Bauteile nach EnEV:  
Wärmeschutz- und Sonnenschutzverglasung  
Fenster und Oberlichter  
zusätzliche Verschattung der Bürofenster  
Wärmeschutz neue oberirdische Bauteile
•	 Bestandsbauteile unterirdisch und oberirdisch ohne  
zusätzliche Dämm-Maßnahmen
•	 Vollklimatisierung der Ausstellungsbereiche  
(Lüftung, Kühlung, Feuchtigkeit)
Wärmeschutz, Sonnenschutz
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
42
11. HAUSTECHNIK
Konzept Haustechnik
•	 Bestand:  
- Heizung Fernwärme, Heizkörper an Fenstern  
- Mechanische Lüftung in Untergeschossen- Fensterlüftung in Obergeschossen,   
  keine zentrale Kühlung  
- Sanitär- und Elektroinstallationen veraltet  
- Große Lüftungsschächte vorhanden
•	 Neubau und Sanierung:  
- Heizung Fernwärme  
- Fensterlüftung für Büros, mechanische Lüftung für innenliegende Räume,  
  Schulungsräume und Ausstellungsbereiche  
- Kühlung der Ausstellungsbereiche  
- Neue Sanitär- und Elektroinstallation, Bodentanks in Ausstellungsbereichen
 Leitungsführung möglichst entlang der Außenwände  
 (Minimierung Einschränkung der lichten Raumhöhe)
 Bodentanks in neuem Fußbodenaufbau
 Haustechnikgeräte dezentral je nach Funktion im 1.UG bis 3.UG  
 
 
 
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
43
11. HAUSTECHNIK
•	 neuer Trinkwasseranschluss
•	 evtl. Wasseraufbereitung für spezielle Nutzungen
•	 neue Schmutzwasseranschlüsse
•	 Hebeanlagen
•	 Fettabscheider
•	 dezentrale elektrische Warmwasserbereitung
•	 komplette Erneuerung von TW- und SW-Leitungen
•	 neue Sanitärobjekte
Wasser, Abwasser
Erdgeschoss
1. Untergeschoss
 Elektro               
 Lüftung, Klima             
 Wärmeversorgung 
 Feuerlöschanlagen  
 Wasser/ Abwasser / Fettabscheider 
FIBS
Kälte
 Kälte
Trafo
Klima
 Kälte
Entrauchung
Entrauchung
Kälte
Wasseranschluss
Wasseranschluss/
Hebeanlage
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
44
11. HAUSTECHNIK
Raumlufttechnische Anlagen
2. Untergeschoss
3. Untergeschoss
Wärmeversorgung
•	 neuer Fernwärmeanschluss  
indirekte Hausanschlussstation mit Unterverteilung  
und Regelgruppen
•	 MSR-Anlage
•	 neues Heizungsanlagensystem
•	 evtl. Fußbodenheizung im Ausstellungsbereich
•	 Anschluss Heizmedium an Lüftungs- und Klimaan -
lagen
•	 verschiedene Lüftungs- T eilklima- und Vollklimaanla-
gen mit folgenden Zielen:  
- Hygienischer Luftwechsel  
- Einhaltung der zulässigen Klimakorridore zu  
  T emperatur und Luftfeuchtigkeit (Museum) 
- Abfuhr von Feuchte und Wärme  
- Schadstofffreiheit  
- Entrauchung  
- Lüftung WCs und Küche
•	 Kälteanlagen mit Außen- und Inneneinheiten
Feuerlöschanlagen
•	 Sprühwasserlöschanlage mit Vorratsbehälter 
•	 Küchenablufthaubenlöschanlage
•	 trockene Steigleitungen und Löschwasser-Ent -
nahmestellen
Klima
Löschanlage
Klima
 Heizung
Hebeanlage/ Fettabscheider
Entrauchung
Klima
Klima
Löschanlage/ 
Vorratsbehälter
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
45
11. HAUSTECHNIK
Gebäude- und Anlagenautomation
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
•	 Gebäudeautomationsanlage:  
vollautomatische Regelung, Überwachung und 
Störungsmanagement aller TGA-Anlagen 
•	 Gebäudeleittechnik:  
übergeordnete Managementebene für die Steue-
rung und Regelung der TGA-Anlagentechnik von 
einem PC-Bedienarbeitsplatz aus
Elektrische Anlagen
•	 Starkstromanlagen: 
- Trafostation Anschlussleistung 540 kW  
- Erneuerung der Starkstrom-Elektroinstallation  
- Beleuchtungsanlage außen und innen  
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage  
- Netzersatzanlage (Power-Pack-Anlage) für  
  Entrauchungsanlagen
•	 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen:  
- Erneuerung Kommunikationsleitungen  
- Erneuerung Schwachstrom-Elektroinstallation  
- flächendeckende Brandmeldeanlage mit Auf-  
  schaltung auf die Feuerwehr  
- Einbruchmeldeanlage gemäß VdS 3511  
- InterCom-Funkanlage für Museumsmitarbeiter  
- Elektroakustische Anlage  
- Funkhöranlage und Gehörlosenanlage  
- Medien- und Präsentationstechnik  
- Gefahrenmanagement für elektrotechn. Anlagen  
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
46
UNTERLAGEN
Allgemein
•	 Konzept Leipziger Naturkunde-  
museum 4.0, Dr. Leder, 2017
•	 Raumprogramm 22.03.2019  
Dr. Leder/ Roland Stratz
•	 Umzugsplanung Angebote
•	 Lärmkarten der Stadt Leipzig
•	 Grundwasserstandskarten des 
Sächsischen Landesamts für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie
Standortunterlagen  
Wilhelm-Leuschner-Platz1
•	 Grundbuchauszug
•	 Kataster/ Flurstück 12.06.2019
•	 B-Plan 392 Entwurf 21.01.2019
•	 Leitungsauskünfte 19.06.2019
•	 Auskunft Amt für Umweltschutz  
zum B-Plan 392 vom 29.01.2019  
und 11.02.2019
•	 Auskunft aus dem Baulasten-  
verzeichnis 12.07.2019
•	 Denkmalauskunft 26.07.2019
•	 Kampfmittelauskunft 02.07.2019
•	 Schall- und Schwingungsmessungen  
Dr. Kretschmer 01-2014
•	 Baufachl. Stellungnahme Staupendahl 
& Partner 11-2013
•	 Energetische Betrachtung  
Henneker-Zillinger14.04.2017
•	 Tageslichtmessungen 2014
•	 Kostenstudie Bauplan 04.03.2014 
•	 Raumbuch Bestand   
•	 Grundrisse + Schnitte, PDF + dwg
Standortunterlagen
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
47
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN
 
Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto 
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 100 Jahre
Höhe Sicherheit 
(Einbruchsch
utz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung 
(Leuchten, 
Steckdosen, 
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung 
(Möblierung, Sanitär, 
Regalanlagen…)
Belichtung 
(Fenster, 
dunkel…)
Bezüge (zu anderen 
Räumen: Sicht, 
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
Eingangsbereich/Foyer WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Foyer 150 300 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Café 80 150 150 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Fenster
Küche für Café 20 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Gastronomieanforderungen
Kasse 15 30 30 mittel ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Garderobe 20 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Shop 30 80 80 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein frei Separat abschließbarer Bereich für Einlagerung Verkaufsartikel.
Summe 315 650 650
Ausstellungsbereiche
Zentralinszenierung Mammut v. Borna 130 200 200 5-7 hoch Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Valdivia / Tiefsee 170 200 220 8-16 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Ter Meer 180 200 230 6-12 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Sonderausstellung 300 500 1000 4,5 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Dauerausstellung 700 1000 1500 3-4,5 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Vorbereitungsraum Sonderausstellung 50 200 200 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Abstellraum 10 30 30 gering nein frei Aufbewahrung Mobiliar, Veranstaltungstechnik. Nähe Foyer
Bereich besonders wertevolle Exponate 60 100 100 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Summe 1600 2430 3480
Multifunktionsräume/Bildung/Vermittlung
Lager / Technik 25 40 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 140 200 200 gering ASR 3.5 und 3.6
(Arbeitsstättenregel)
Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken 
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken 
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Summe 270 435 435
Verwaltung
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Besprechungsraum 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Großraumbüro 40 40 40 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Direktorenbüro 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Sekretariat Direktor 12 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Assistenz Direktor 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Projektmanagement 15 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Verwaltung 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 1 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 2 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro externe Guides Pädagogen 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Volontäre 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Dokumentation 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n. 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 20 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Summe 423 450 450
Sonstiges
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering
Anlieferung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf mittel
Quarantäneraum für Exponate 15 50 100 gering 16 - 18° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 100 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 80 80 gering nein Regale frei
Keller allgemein 60 150 150 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei Technikraum für Aufzug? Umlenkrollen?
Personenaufzug 1 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Personenaufzug 2 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Verkehrsflächen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nein
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
WC Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
WC Besucher / Behinderten nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Kind-/familiengerecht
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kind-/behindertengerecht
Treppen / Rampen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Summe 170 415 465
Summe Ausstellung 2778 4380 5480
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
alle Multifunktions-
räume kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
ohne Magazin und Labore
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
48
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN
 
Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto 
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 100 Jahre
Höhe Sicherheit 
(Einbruchsch
utz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung 
(Leuchten, 
Steckdosen, 
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung 
(Möblierung, Sanitär, 
Regalanlagen…)
Belichtung 
(Fenster, 
dunkel…)
Bezüge (zu anderen 
Räumen: Sicht, 
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
Eingangsbereich/Foyer WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Foyer 150 300 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Café 80 150 150 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Fenster
Küche für Café 20 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Gastronomieanforderungen
Kasse 15 30 30 mittel ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Garderobe 20 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Shop 30 80 80 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein frei Separat abschließbarer Bereich für Einlagerung Verkaufsartikel.
Summe 315 650 650
Ausstellungsbereiche
Zentralinszenierung Mammut v. Borna 130 200 200 5-7 hoch Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Valdivia / Tiefsee 170 200 220 8-16 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Ter Meer 180 200 230 6-12 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Sonderausstellung 300 500 1000 4,5 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Dauerausstellung 700 1000 1500 3-4,5 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Vorbereitungsraum Sonderausstellung 50 200 200 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Abstellraum 10 30 30 gering nein frei Aufbewahrung Mobiliar, Veranstaltungstechnik. Nähe Foyer
Bereich besonders wertevolle Exponate 60 100 100 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Summe 1600 2430 3480
Multifunktionsräume/Bildung/Vermittlung
Lager / Technik 25 40 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 140 200 200 gering ASR 3.5 und 3.6
(Arbeitsstättenregel)
Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken 
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken 
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Summe 270 435 435
Verwaltung
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Besprechungsraum 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Großraumbüro 40 40 40 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Direktorenbüro 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Sekretariat Direktor 12 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Assistenz Direktor 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Projektmanagement 15 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Verwaltung 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 1 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 2 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro externe Guides Pädagogen 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Volontäre 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Dokumentation 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n. 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 20 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Summe 423 450 450
Sonstiges
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering
Anlieferung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf mittel
Quarantäneraum für Exponate 15 50 100 gering 16 - 18° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 100 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 80 80 gering nein Regale frei
Keller allgemein 60 150 150 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei Technikraum für Aufzug? Umlenkrollen?
Personenaufzug 1 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Personenaufzug 2 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Verkehrsflächen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nein
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
WC Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
WC Besucher / Behinderten nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Kind-/familiengerecht
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kind-/behindertengerecht
Treppen / Rampen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Summe 170 415 465
Summe Ausstellung 2778 4380 5480
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
alle Multifunktions-
räume kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
ohne Magazin und Labore
 
Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto 
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 100 Jahre
Höhe Sicherheit 
(Einbruchsch
utz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung 
(Leuchten, 
Steckdosen, 
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung 
(Möblierung, Sanitär, 
Regalanlagen…)
Belichtung 
(Fenster, 
dunkel…)
Bezüge (zu anderen 
Räumen: Sicht, 
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
Eingangsbereich/Foyer WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Foyer 150 300 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Café 80 150 150 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Fenster
Küche für Café 20 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Gastronomieanforderungen
Kasse 15 30 30 mittel ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Garderobe 20 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Shop 30 80 80 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein frei Separat abschließbarer Bereich für Einlagerung Verkaufsartikel.
Summe 315 650 650
Ausstellungsbereiche
Zentralinszenierung Mammut v. Borna 130 200 200 5-7 hoch Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Valdivia / Tiefsee 170 200 220 8-16 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Ter Meer 180 200 230 6-12 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Sonderausstellung 300 500 1000 4,5 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Dauerausstellung 700 1000 1500 3-4,5 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Vorbereitungsraum Sonderausstellung 50 200 200 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Abstellraum 10 30 30 gering nein frei Aufbewahrung Mobiliar, Veranstaltungstechnik. Nähe Foyer
Bereich besonders wertevolle Exponate 60 100 100 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Summe 1600 2430 3480
Multifunktionsräume/Bildung/Vermittlung
Lager / Technik 25 40 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 140 200 200 gering ASR 3.5 und 3.6
(Arbeitsstättenregel)
Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken 
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken 
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Summe 270 435 435
Verwaltung
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Besprechungsraum 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Großraumbüro 40 40 40 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Direktorenbüro 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Sekretariat Direktor 12 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Assistenz Direktor 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Projektmanagement 15 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Verwaltung 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 1 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 2 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro externe Guides Pädagogen 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Volontäre 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Dokumentation 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n. 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 20 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Summe 423 450 450
Sonstiges
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering
Anlieferung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf mittel
Quarantäneraum für Exponate 15 50 100 gering 16 - 18° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 100 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 80 80 gering nein Regale frei
Keller allgemein 60 150 150 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei Technikraum für Aufzug? Umlenkrollen?
Personenaufzug 1 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Personenaufzug 2 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Verkehrsflächen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nein
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
WC Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
WC Besucher / Behinderten nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Kind-/familiengerecht
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kind-/behindertengerecht
Treppen / Rampen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Summe 170 415 465
Summe Ausstellung 2778 4380 5480
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
alle Multifunktions-
räume kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
ohne Magazin und Labore
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
49
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN
 
Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto 
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 100 
Jahre
Sicherheit 
(Einbruchsc
hutz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung 
(Leuchten, 
Steckdosen, 
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung 
(Möblierung, 
Sanitär, 
Regalanlagen…)
Belichtung 
(Fenster, 
dunkel…)
Bezüge (zu anderen 
Räumen: Sicht, 
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Magazin 1250
1875 2500 sehr hoch
EMA/BMA
16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Rollregale dunkel Beachtung Fluchtwegrichtlinien
6,0 kN/qm (DIN 1991) Geologie-Paläontologie: 7,5 kN/m² 
Schleusenraum/Vorraum zum Magazin 20 20 20 sehr hoch
EMA/BMA
Bibliothek 0
180 250 mittel 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Regale, derzeit Höhe 
3,3m x Tiefe 0,35m
dunkel 6,0 kN/qm (DIN 1991)
Werkstatt Präparation/Büro 60 80 100 gering 18 - 21° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte Drehstrom 32 Ampere nein Werkstatteinrichtung frei/Fenster Getrennter Bereich für Lackierarbeiten: Luftabsaugung von 
Sprühnebeln von Farblacken (Airbrush) (evtl. geregelt durch Zuluft 
im oberen und Abluft im Bereich des Raumes) + Dusche. 
L
aufkatze an Decke belastbar mind. 3 KN
Kühlraum 12 15 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kühlzelle & -truhen frei ca. 16 °C
Gefrierraum 10 15 20 gering nein Gefrierzelle frei mind. -18 ° C
Nassraum 15 20 25 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Laborausstattung frei
Lager Präparation 10 15 20 gering nein Regale frei
Mazeration 10 12 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Mazerationsbecken frei besonderer Abscheider
Büro Botanik 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Werkstatt Technik Botanik 12 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Waschbecken, 
Trocknungsanlage (Abluft), Gefriertrocknungsanlage
Büro Wirbellose 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Zoologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Archäologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Geologie / Paläontologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster Waschbecken, Sandabscheider.
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 60 100 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Regale frei
Keller allgemein 60 200 500 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei
Personenaufzug 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Stickstoffraum
Wärmebehandlun
g
5 10 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel besondere Abdichtung/Sicherheitsbestimmungen
Anlage für Stickstoffraum 5 7 10 gering nein Stickstoffanlage frei
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Quarantäneraum für Exponate 20 40 60 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Labor Biologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug, 
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich:Säureresistente 
Oberflächen und Böden, Abflusstank für Säure, Schutzscheibe für 
Versuche, Gesichtsdusche, Vorhaltung für Gasnutzung mit 
Gasflaschen. 
Labor Geologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug, 
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich: Waschbecken inkl. 
Sandabscheider. 
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
Lager / Technik / Kopierraum 25 30 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 frei kind-/behindertengerecht
Personenaufzug 7 7 7 gering
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Büro Standortmanager 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Besprechungsraum 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Behinderten WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf
Summe Magazin+Labore 1927 3120 4482
alle 
Multifunktionsräume 
kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
nur Magazin und Labore
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
50
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN
 
Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto 
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 100 
Jahre
Sicherheit 
(Einbruchsc
hutz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung 
(Leuchten, 
Steckdosen, 
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung 
(Möblierung, 
Sanitär, 
Regalanlagen…)
Belichtung 
(Fenster, 
dunkel…)
Bezüge (zu anderen 
Räumen: Sicht, 
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Magazin 1250 1875 2500 sehr hoch
EMA/BMA
16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Rollregale dunkel Beachtung Fluchtwegrichtlinien
6,0 kN/qm (DIN 1991) Geologie-Paläontologie: 7,5 kN/m² 
Schleusenraum/Vorraum zum Magazin 20 20 20 sehr hoch
EMA/BMA
Bibliothek 0
180 250 mittel 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Regale, derzeit Höhe 
3,3m x Tiefe 0,35m
dunkel 6,0 kN/qm (DIN 1991)
Werkstatt Präparation/Büro 60 80 100 gering 18 - 21° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte Drehstrom 32 Ampere nein Werkstatteinrichtung frei/Fenster Getrennter Bereich für Lackierarbeiten: Luftabsaugung von 
Sprühnebeln von Farblacken (Airbrush) (evtl. geregelt durch Zuluft 
im oberen und Abluft im Bereich des Raumes) + Dusche. 
L
aufkatze an Decke belastbar mind. 3 KN
Kühlraum 12 15 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kühlzelle & -truhen frei ca. 16 °C
Gefrierraum 10 15 20 gering nein Gefrierzelle frei mind. -18 ° C
Nassraum 15 20 25 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Laborausstattung frei
Lager Präparation 10 15 20 gering nein Regale frei
Mazeration 10 12 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Mazerationsbecken frei besonderer Abscheider
Büro Botanik 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Werkstatt Technik Botanik 12 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Waschbecken, 
Trocknungsanlage (Abluft), Gefriertrocknungsanlage
Büro Wirbellose 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Zoologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Archäologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Geologie / Paläontologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster Waschbecken, Sandabscheider.
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 60 100 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Regale frei
Keller allgemein 60 200 500 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei
Personenaufzug 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Stickstoffraum
Wärmebehandlun
g
5 10 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel besondere Abdichtung/Sicherheitsbestimmungen
Anlage für Stickstoffraum 5 7 10 gering nein Stickstoffanlage frei
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Quarantäneraum für Exponate 20 40 60 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Labor Biologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug, 
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich:Säureresistente 
Oberflächen und Böden, Abflusstank für Säure, Schutzscheibe für 
Versuche, Gesichtsdusche, Vorhaltung für Gasnutzung mit 
Gasflaschen. 
Labor Geologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug, 
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich: Waschbecken inkl. 
Sandabscheider. 
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
Lager / Technik / Kopierraum 25 30 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 frei kind-/behindertengerecht
Personenaufzug 7 7 7 gering
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Büro Standortmanager 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Besprechungsraum 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Behinderten WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf
Summe Magazin+Labore 1927 3120 4482
alle 
Multifunktionsräume 
kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
nur Magazin und Labore
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
 
Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto 
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto 
Raumgröße
[m²]
auf 100 
Jahre
Sicherheit 
(Einbruchsc
hutz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung 
(Leuchten, 
Steckdosen, 
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung 
(Möblierung, 
Sanitär, 
Regalanlagen…)
Belichtung 
(Fenster, 
dunkel…)
Bezüge (zu anderen 
Räumen: Sicht, 
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Magazin 1250
1875 2500 sehr hoch
EMA/BMA
16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Rollregale dunkel Beachtung Fluchtwegrichtlinien
6,0 kN/qm (DIN 1991) Geologie-Paläontologie: 7,5 kN/m² 
Schleusenraum/Vorraum zum Magazin 20 20 20 sehr hoch
EMA/BMA
Bibliothek 0 180 250 mittel 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Regale, derzeit Höhe 
3,3m x Tiefe 0,35m
dunkel 6,0 kN/qm (DIN 1991)
Werkstatt Präparation/Büro 60 80 100 gering 18 - 21° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte Drehstrom 32 Ampere nein Werkstatteinrichtung frei/Fenster Getrennter Bereich für Lackierarbeiten: Luftabsaugung von 
Sprühnebeln von Farblacken (Airbrush) (evtl. geregelt durch Zuluft 
im oberen und Abluft im Bereich des Raumes) + Dusche. 
L
aufkatze an Decke belastbar mind. 3 KN
Kühlraum 12 15 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kühlzelle & -truhen frei ca. 16 °C
Gefrierraum 10 15 20 gering nein Gefrierzelle frei mind. -18 ° C
Nassraum 15 20 25 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Laborausstattung frei
Lager Präparation 10 15 20 gering nein Regale frei
Mazeration 10 12 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Mazerationsbecken frei besonderer Abscheider
Büro Botanik 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Werkstatt Technik Botanik 12 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Waschbecken, 
Trocknungsanlage (Abluft), Gefriertrocknungsanlage
Büro Wirbellose 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Zoologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Archäologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Geologie / Paläontologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster Waschbecken, Sandabscheider.
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 60 100 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Regale frei
Keller allgemein 60 200 500 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei
Personenaufzug 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Stickstoffraum
Wärmebehandlun
g
5 10 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel besondere Abdichtung/Sicherheitsbestimmungen
Anlage für Stickstoffraum 5 7 10 gering nein Stickstoffanlage frei
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Quarantäneraum für Exponate 20 40 60 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Labor Biologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug, 
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich:Säureresistente 
Oberflächen und Böden, Abflusstank für Säure, Schutzscheibe für 
Versuche, Gesichtsdusche, Vorhaltung für Gasnutzung mit 
Gasflaschen. 
Labor Geologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug, 
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich: Waschbecken inkl. 
Sandabscheider. 
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
Lager / Technik / Kopierraum 25 30 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 frei kind-/behindertengerecht
Personenaufzug 7 7 7 gering
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Büro Standortmanager 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Besprechungsraum 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Behinderten WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf
Summe Magazin+Labore 1927 3120 4482
alle 
Multifunktionsräume 
kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
nur Magazin und Labore
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
UNTERLAGEN
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
51
IMPRESSUM UND KONTAKT
Bauherr/Auftraggeber Nutzer Planung
Stadt Leipzig
Bürgermeisterin und Beigeordnete 
für Kultur/
Bürgermeisterin und Beigeordnete 
für Stadtentwicklung und Bau 
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Stadt Leipzig
Naturkundemuseum Leipzig 
 
Lortzingstraße 3
04105 Leipzig 
T 0341 9822124
W&V Architekten 
GmbH
 
Niederlassungen: 
Heidestraße 50
10557 Berlin 
T 030 4050439-19 
Weißenfelser Straße 65 A 
04229 Leipzig
T 0341 98 97 58 0  
[E-MAIL ENTFERNT] 
Beratende Fachplaner
Museumskonzept: 
Kocmoc.net GmbH 
04103 Leipzig
 
Tragwerksplanung: 
Staupendahl & Partner GmbH 
04229 Leipzig
Brandschutz: 
Brandschutz Consult Ing.GmbH Leipzig 
04315 Leipzig
Bauphysik: 
Werner Genest und Partner Ing.GmbH 
01187 Dresden
Haustechnikplanung: 
Eichhorn-Glathe-Schröder GmbH&Co.KG 
04155 Leipzig
 
B-Plan GmbH&Co.KG (Elektro) 
04107 Leipzig
KOSTENRAHMEN NACH DIN 276
Bauvorhaben: NKL Naturkundemuseum Wilhelm-Leuschner-Platz 1
Bauherr: Stadt Leipzig
Datum: 21. November 2019
Verfasser: SZ
Netto-Raumfläche (NRF) 5.840 m2
Brutto-Grundfläche (BGF = BGF  R + BGF S) 8.000 m2
Brutto-Rauminhalt (BRI) 33.550 m3
Außenfläche 
(AF) 3.000 m2
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 3.770 €/m² NRF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 2.750 €/m² BGF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m3 660 €/m² BRI
Kostenwerte gemäß BKI 2019 und Erfahrungswerten W&V Architekten
Kosten brutto
Mittelwert
100 GRUNDSTÜCK 0% 0 €
200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN 7% 1.500.000 €
300 BAUWERK / BAUKONSTRUKTIONEN 70% 15.400.000 €
400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 30% 6.600.000 €
500 AUSSENANLAGEN 5% 1.140.000 €
600 AUSSTATTUNG KUNSTWERKE 34% 7.560.000 €
700 BAUNEBENKOSTEN 30% 6.600.000 €
800 FINANZIERUNG 0% 0 €
BAUWERKSKOSTEN KG 300 - 400 BRUTTO 100% 22.000.000 €
SUMME KG 200 - 700 BRUTTO 176% 38.800.000 €
Die Kosten basieren auf BKI-Kostenwerten von 2019. 
Je nach Ausführungszeitraum erhöhen sich diese um den dann gültigen Baupreisindex.
In die Kosten des Kostenrahmens konnten Kosten für Altlastenbeseitigung und Sanierungskosten aus dem Gebäudezustand 
noch nicht spezifiziert einkalkuliert werden, da noch keine abschließenden Ergebnisse aus einer Bauwerksuntersuchung vorliegen.
Abweichungen von +/- 30% vom Kostenrahmen sind möglich.

KOSTENRAHMEN NACH DIN 276
Bauvorhaben: NKL Naturkundemuseum Magazin und Labore (Standort noch unbekannt)
Bauherr: Stadt Leipzig
Datum: 21. November 2019
Verfasser: SZ
Nutzfläche (NUF) 3.900 m2
Bruttogrundfläche (BGF = BGF  R + BGF S), ca. 5.000 m2
Bruttorauminhalt (BRI), Geschosshöhe= 4,0 m, ca. 20.000 m3
Außenfläche 
(AF) 0m 2
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 2.880 €/m² NUF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 2.250 €/m² BGF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m3 560 €/m² BRI
Kostenwerte gemäß BKI 2019 und Erfahrungswerten W&V Architekten
Kosten brutto
Mittelwert
100 GRUNDSTÜCK 0% 0 €
200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN 2% 225.000 €
300 BAUWERK / BAUKONSTRUKTIONEN 56% 6.250.000 €
400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 44% 5.000.000 €
500 AUSSENANLAGEN 0% 0 €
600 AUSSTATTUNG KUNSTWERKE 16% 1.800.000 €
700 BAUNEBENKOSTEN 26% 2.925.000 €
800 FINANZIERUNG 0% 0 €
BAUWERKSKOSTEN KG 300 - 400 BRUTTO 100% 11.250.000 €
SUMME KG 200 - 700 BRUTTO 144% 16.200.000 €
Die Kosten basieren auf BKI-Kostenwerten von 2019. 
Je nach Ausführungszeitraum erhöhen sich diese um den dann gültigen Baupreisindex.
In die Kosten des Kostenrahmens konnten Kosten für das Grundstück und Außenanlagen 
noch nicht spezifiziert einkalkuliert werden, da noch kein Standort festgelegt wurde.
Abweichungen von +/- 30% vom Kostenrahmen sind möglich.