Ersatzneubau der historischen Schornsteinanlage im Krematorium, Südfriedhof
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08955
Datum: 2023-10-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/7 
 
 
Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08955 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Ersatzneubau der historischen Schornsteinanlage im Krematorium, 
Südfriedhof 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Bestätigung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
Verwaltungsausschuss 06.12.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 21 (2) Nr. 1 b in 
der zurzeit gültigen Fassung). 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 600.000,00 Euro. Der städtische Anteil 
beträgt 600.000,00 Euro. 
3. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2023 i.H.v. 100.000,00 Euro und das Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 500.000,00 Euro im PSP-
Element „Einäscherungsanlage BgA Krematorium“ (7.0001235.700) werden bestätigt. 
Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2023 aus dem PSP-Element „Parkanlagen“ 
(7.0000703) und im Haushaltsjahr 2024 aus dem PSP-Element „Pleißemühlgraben“ 
(7.0002242). 
 
 
 
Räumlicher Bezug 
 
04299 Leipzig, Stadtbezirk Südost, Ortsteil Probstheida, LIGIS-ID 012682g001 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die gesetzlich verpflichtende regelmäßige Begutachtung gem. DIN 1056 und EN 13084 der 
Schornsteinanlage des Krematoriums Leipzig ergab eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Standsicherheit des Bauwerkes mit dem festgestellten Zustand „Gefahr im Verzug“. Die 
Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Der Ersatzneubau ist dringend notwendig 
(Planung/Vergabe in 2023, Durchführung in 2024 erforderlich). 
  
1 von 50 in Zusammenstellung
2/7 
 
Anlass der Vorlage: 
 
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: Gutachten (GU06/23/01) 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2023 
2024  100.000 € 
500.000 € 
PSP: 7.0001235.700 
SK: 78511000 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
  
2 von 50 in Zusammenstellung
3/7 
 
 
Ziele 
Gewährleistung des Kremationsbetriebes 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
x Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
x Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
  
3 von 50 in Zusammenstellung
4/7 
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess) x nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
Sicherstellung des Betriebes des Krematoriums, der Verkehrssicherheit und des 
rechtskonformen, sicheren Anlagenbetriebes allgemein. 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
 
entfällt  
 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
 
entfällt  
 
 
III.   Strategische Ziele  
 
Im Sinne der Gewährleistung einer ortsüblichen Feuerbestattung ist der Betrieb des 
Krematoriums der Stadt Leipzig sicherzustellen. 
 
4 von 50 in Zusammenstellung
5/7 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
1.1 Grundlagen und Ziele 
Der Südfriedhof Leipzig mit seinen Bauwerken und seiner Parklandschaft ist als s. g. 
Sachgesamtheit i. S. d. § 2 SächsDschG vom Landesdenkmalamt anerkannt und zuletzt 
öffentlich bekanntgemacht im Amtsblatt der Stadt Leipzig Nr. 15 im Juli 1997.  
Der Kremationsbetrieb ist alternativloser Bestandteil zur Durchführung der in Leipzig 
ortsüblichen Feuerbestattungen. 
 
1.2 Beschreibung des IST-Zustandes 
Die beiden gemauerten, freistehenden Schornsteinzüge der Kremationsanlage sind nach 
rechtsverbindlichem Gutachten in Ihrer Verkehrs- und Standsicherheit wesentlich 
beeinträchtigt bzw. stark eingeschränkt. Es besteht „Gefahr im Verzug“. 
 
1.3 Ableitung des Bedarfs 
Die ordnungsgemäße Ableitung von Abgasen aus den Kremationsöfen stellt die  
maßgebliche Betriebsfähigkeit der Kremationsöfen und damit den Kremationsprozess sicher. 
Eine nicht vorhandene Verwendungsfähigkeit stoppt den gesamten Prozess unmittelbar. 
 
1.4 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Es besteht lt. Gutachten „Gefahr im Verzug“ und sofortiger Handlungsbedarf. 
 
1.5 Alternativlösungen 
keine 
 
 
2. Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme  
 
2.1 Städtebauliche Einordnung 
Die Kremationsanlage ist in Ihrer Funktion und Außenwirkung sowie im kulturhistorischen  
Wert seit Beginn der Etablierung des Südfriedhofes ein elementarer Bestandteil der 
Liegenschaft. 
 
2.2 Erläuterung der Planung 
 
KG 300 Bauwerk (DIN 276) 
• Demontage und Bergung historischer Bauwerksteile 
• Abbruch und Wiederherstellen der Schornsteinanlage 
• Herstellen von Mauerwerksteinen in Einzelherstellung nach Vorgabe durch geeignete 
Tongrube nach historischem Vorbild. 
• Restaurieren des Mündungsabschlusses nach historischem Vorbild 
• Restauration oder Neubau nach Vorbild von statisch notwendigen Spannringen  
• Pflasterbelagsarbeiten im unmittelbaren Umfeld wiederherstellen 
  
5 von 50 in Zusammenstellung
6/7 
 
2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
Herstellung der Stand- und Verkehrssicherheit. 
 
2.4 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Propstheida 
Flurstücksnummer 193/a 
Flurstücksgröße in m² 1556 ² 
Eigentum Stadt Leizpig 
 
2.5 Energiekonzept 
nicht relevant 
 
 
3. Realisierungs-/Zeithorizont 
Baubeginn 09/2023 Planung 
Fertigstellung 09/2024 Durchführung 
Nutzungsbeginn 09/2024 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten für Planung und Bau betragen 600.000 €.  Die Maßnahme war nicht 
vorhersehbar und in der Haushaltsplanung 2023/24 des Amtes für Stadtgrün und Gewässer 
nicht berücksichtigt. Die Mitteldeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2023 aus dem PSP-Element 
„Parkanlagen“ (7.0000703) und im Haushaltsjahr 2024 aus dem PSP-Element 
„Pleißemühlgraben“ (7.0002242). Die dort geplanten Maßnahmen verschieben sich jeweils 
ins Folgejahr.  
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 1056:2009-01 
Kostenberechnung Lt. Gutachten  
300Bauwerk - Baukonstruktionen 500.000,00
400Bauwerk - Technische Anlagen 0,00
500Außenanlagen
600Ausstattung und Kunstwerke 0,00
davon investiv 0,00
davon konsumtiv 0,00
davon Kunst am Bau 0,00
700Baunebenkosten 100.000,00
Summe 600.000,00
151.260,50
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt.
Leistungserstattung des Amtes für 
Gebäudemanagement fiktiv
 
  
6 von 50 in Zusammenstellung
7/7 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
 
 
6.  Bürgerbeteiligung 
 
nicht erforderlich 
 
 
7.           Besonderheiten 
 
keine 
 
 
8.           Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Außerbetriebnahme des Krematoriums Leipzig. 
 
 
 
 
Anlage/n 
1 Gutachten Südfriedhof GU062301 (öffentlich) 
 
 
7 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 1  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes -Krematorium“ in Leipzig Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig  
   
Grundlage: DIN 1056:2009-01*                   DIN EN 13084-9:2022                (Lebensdauermanagment)  Auf dem Gelände des  Südfriedhofes (Krematorium) befinden sich zwei (historisch) gemauerte Industrieschornsteine  Bauwerkstyp: äußerlich baugleiche freistehende Mauerwerksschornsteine mit achteckigem Sockel / kreisförmiger Querschnitt / Höhe ca. 21m Es wird zur weiteren Unterscheidung in  Schornstein WEST und  Schornstein OST unterschieden Durch Besteigung und Drohnenflug, Innenbefahrung und einer aktuellen Schiefstellungsmessung wird der Bauzustand ermittelt.  Aus dem Zustand der begutachteten Bauwerke erfolgen Rückschlüsse auf den aktuellen Bauzustand, mögliche Maßnahmen zur Reparatur und einer zukünftigen Grob-Kostendarstellung.  
 Industriedrohne Phantom 4 K Digitaltechnikeinsatz / 360° Kamera/ Drohne /(Foto-Video ca. 35 GB) 
Zustandsnoten s.a. Pkt. 12:  Schornstein WEST -3,1-  Schornstein OST    -3,4-!! Die Standsicherheit der Bauwerke ist wesentlich beeinträchtigt! Die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt ! (relevante Gefährdungen am Boden – Absperrung Sicherheitsbereich) „Gefahr in Verzug“ 
8 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 2  
Auftraggeber: Stadt Leipzig Amt für Stadtgrün und Gewässer / Abteilung Friedhöfe  Friedhofsweg 3 / 04299 Leipzig Sachgebietsleiter - Baumanagment Wolfgang Weigl  Mail: [E-MAIL ENTFERNT]  Objekt: 2 Stück freistehende Mauerwerksschornsteine  WEST und OST Höhe ca. 21m  Sachverständiger:  Dipl.–Ing. Wilfried Becker Peter Wandelt / Bauleiter / Höhenrettung  Datum Begutachtung: 19.-20.06.2023  Wetter: Sonnig / 25°-30°C Wind: 1-2m / s   Nächste Prüfung: Juni 2024 – 1- jährliche Prüfung (Bauzustand kritisch)!! nach DIN 1056:2009-01*/ DIN EN 13084-9:2022  1 Inhaltsverzeichnis  1.  Inhaltsverzeichnis 2.  BOTTOM LINE UP FRONT/ Wichtige Hinweise vorab! 3.  Aufgabenstellung 4.  Ort und Lage 5.  Geschichte und Konstruktion 6.  Zeichnung – Übersicht – Bestandsunterlagen 7.  Schiefstellungsmessung 8.  Fotodokumentation / Außenbefahrung 8.1  Schornstein „West“ 8.2  Schornstein „Ost“ 9.  Fotodokumentation / Innenbefahrung 9.1  Schornstein „West“ 9.2  Schornstein „Ost“ 10.  Ergebnis der Zustandsüberwachung 11.  Erforderliche Maßnahmen 12   Anlagen: Anlage 1 = Definition Bauzustandsnoten            Anlage 2 = Vorschriften / Richtlinien / Hinweise      
9 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 3  
2 BOTTOM LINE UP FRONT/ Wichtige Hinweise vorab! Der Leipziger Südfriedhof mit seinen Trauerhallen und dem Krematorium einschließlich der beiden freistehenden Mauerwerkschornsteine „West“ und „Ost“ aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts sind kulturhistorische wertvolle Bauten und stehen unter Denkmalschutz.  Beide Schornsteine sind in Betrieb und können redundant unabhängig voneinander betrieben werden. Beide Schornsteine zeigen ähnliche Schadensbilder. Der Schornstein OST wurde in größerem Umfang in den letzten Jahrzehnten genutzt, hat eine deutlichere Schiefstellung Richtung NO, zeigt umfangreiche und sehr schwere Schäden und ist wesentlich stärker von Rissen und Steinschäden betroffen als Schornstein WEST.  Beide Schornsteine benötigen in Kürze eine dringende Grundsanierung!   Bauzustand Schornstein West:  - Der Schornstein hat eine deutliche Schiefstellung ab Höhe ca. 15 m ü.OKG aufwärts in Richtung     Nord-Ost (mit bloßem Auge sichtbar und messbar ) /  - Die Mündungsachse befindet sich ca. 10-15 cm außerhalb der Lotrechten!  - Die Formsteine des Schmuckkopfes sind gerissen und drohen auseinander zu fallen !     Der Verband selbst wird durch die verrosteten Ringe zusammengehalten! - Der Schmuckkopf und das zylindrische Schaftmauerwerk sind über eine Höhe von der Mündung     abwärts ca. 5,0 -7,5 m mehrfach gerissen. Treppenförmige Risse lassen auf eine Bewegung des     Mauerwerkes bei hoher Windbelastung schließen - Kopfmauerwerk / Schmuckkopf über eine Höhe von ca. 2,5 m mehrfach kleinteilig gerissen,     der Ziegelverband im oberen Bereich ist generell gestört, - drohender Absturz einzelner Ziegelkörper besonders aus dem Schmuckkopfverband - treppenförmige und horizontale Risse im oberen Mauerwerkskörper (zeigen = Bewegung in den     Fugen bei hoher Windlast) - Einzelne Sandsteinquader weisen Schäden im Sockelbereich auf  Empfehlung mit Blick auf eine denkmalgerechte Sanierung:  - Absperrung Sicherheitsbereich mit Bauzaun / oder  Schutzrüstung / Tunnel– Schutz vor     herabfallenden Ziegelstücken. - Ein Weiterbetrieb des Schornsteins mit ständiger Sichtkontrolle (1x wöchentlich und nach    Windstärke  >8 Bft.) ist möglich ! - Bergung Kopfabdeckung (Bleibleche und Edelstahl) für eine Wiederverwendung - Vorsichtige Demontage des Schmuckkopfes und Bergung der Altklinker und Formsteine für eine     eventuelle Wiederverwendung - umsichtiger Rückbau von der Mündung abwärts ca. 5,0 – 7,5 m Höhe des Schaftmauerwerkes mit     Bergung der Ziegel für eine Neuaufmauerung /  - Neuaufmauerung des Schmuckkopfes nach Vorgaben Denkmalschutz / Verwendung     neuer Schornsteinklinker nach Kopie des Bestandes  - Neuaufmauerung nach Altzeichnung und Verwendung von Einlegeringen (Querkraftaufnahme) - Neuverfugung des gesamten Schaftes nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten - Hydrophobierung des gesamten Mauerwerkschaftes - Blitzschutz nach Altbestand Die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein WEST werden mit  ca. 175.000 € bis 225.000 € geschätzt.    
10 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 4  
Bauzustand Schornstein Ost:  - Der Schornstein hat eine deutliche Schiefstellung ab Höhe ca. 10 m ü.OKG aufwärts in Richtung     Nord-West (mit bloßem Auge deutlich sichtbar und messbar) / Die Mündungsachse befindet sich     ca. 15-25 cm außerhalb der Lotrechten!  - Der Schmuckkopf ist gerissen und droht auseinander zu fallen ! Er wird nur noch durch     die verrosteten Ringe zusammengehalten! - Der Schmuckkopf und das zylindrische Schaftmauerwerk sind über eine Höhe von ca. 7,5 -10 m     mehrfach gerissen. Treppenförmige Risse lassen auf eine Bewegung des Mauerwerkes bei hoher     Windbelastung schließen - Der Fugenverband im oberen Bereich ist längs quer gerissen und hat sich deutlich im Riss     Abgehoben.  - Der Ziegelverband im oberen Bereich ist generell gestört und zum Teil nicht mehr     vorhanden, - drohender Absturz einzelner gerissener Ziegelkörper aus dem Mündungsmauerwerk, - treppenförmige und horizontale Risse im oberen zylindrischen Mauerwerk ab Höhe + 10 m bis zur    Mündung zunehmend! - Sandsteinsockel mit schweren Schadstellen im Bereich Übergang Sandstein –     Klinkermauerwerk!! In diese Randbereich werden die Vertikallasten aus dem Gewicht der     Schaftmauerwerk und Windbelastung eingetragen !  Empfehlungen mit Blick auf eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein OST:  - Absperrung des Sicherheitsbereiches ca. r = 12,5 m mit Bauzaun / Schutztunnel - Ein Weiterbetrieb des Schornsteins mit ständiger Sichtkontrolle (1x wöchentlich und nach    Windstärke  >8 Bft.) ist möglich ! - Bergung Kopfabdeckung (Bleibleche und Edelstahl) für eine Wiederverwendung - Vorsichtige Demontage Zierkopfmauerwerk (H= ca. 2,5 m) und     weitere umsichtige Demontage von Mündung abwärts von ca. 7,5-10 m Höhe des     Schaftmauerwerkes mit Bergung der Alt-Klinker (so weit verwendbar für eine     Neuaufmauerung) ! - teilweise Erneuerung der defekten Teile des Sandsteinsockels (abschnittsweise) nach    Teildemontage Schaft (Verringerung der Auflast!) - Neuaufmauerung Schaft ab Höhe ca. + 10 m ü.OKG und des Schmuckkopfes nach Altbestand und    Vorgaben Denkmalschutz /  - Erneuerung Ringe – soweit notwendig / Verwendung von Einlegeringe –     Diese sind von außen nicht sichtbar – wie Bei Neuerrichtung im Jahr 1910! - Verwendung neuer Schornsteinklinker nach Kopie des Bestandes mit gleicher Farbe und    Druckfestigkeit  – Für den Klinkerersatz als Formstein für Schaftmauerwerk und Kopf wird eine     Spezialherstellung in einem Klinkerwerk notwendig sein. Diese Formstein sind meist kurzfristig    nicht beschaffbar! - Neuverfugung des gesamten Schaftes  - Hydrophobierung Mauerwerk  - Blitzschutz nach Altbestand  Die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein OST werden  mit ca. 225.000 € - 275.000 € geschätzt.      
11 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 5  
3 Aufgabenstellung Im Rahmen einer nach DIN 1056* „Freistehende Schornsteine in Massivbauart“ vorgegebenen Revision soll der allgemeine äußere Bauzustand der Schornsteine in einem Bau-Gutachten erstellt werden. Auch die Art und Bauweise der Schornsteine zeigt die hohe Mauerwerkskunst für freistehende Industrieschornsteine mit besonderer architektonischer Gestaltung und Einfügung in das Gesamtensemble des Südfriedhofes Leipzig. aus den Anfängen des  Nach den Vorgaben der DIN 1056:2009-01* / DIN EN 13084-9:2022 „Freistehende Schornsteine Massivbauart“–Tragrohr aus Mauerwerk–Berechnung und Ausführung (Lebensdauermanagment), wurde der allgemeine äußere Bauzustand der beiden Mauerwerksschornsteine OST und WEST  in einem Baugutachten erstellt.  Dabei wurde eine umfangreiche Foto- und Videodokumentation angefertigt. Zur allseitigen 360° Befahrung und Erkundung über die gesamte Höhe kommen auch programmierbare Drohnen mit 4k-Kamerasystem Typ DJI-Phantom 4 (2. Generation) zum Einsatz. In Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung wurde eine Fluggenehmigung für den Standort und dem Zeitpunkt des Fluges angemeldet.  Es wird außerdem eine Innenbefahrung mit einer 360° Kugelkopfkamera durchgeführt. Das sämtliche Bild- und Videomaterial wurde mittels spezieller Computerprogramme ausgewertet und sind Bestandteile dieses Gutachtens. Weitere Foto- und Videoaufnahmen liegen in digitaler Form vor und werden als Computerspeicherstick dem Gutachten zur ausführlichen Information beigestellt (Anlage 3) .    
12 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 6  
 4 Ort und Lage Die zu begutachtenden 21m hohen Mauerwerksschornsteine befinden sich auf dem Gelände des Südfriedhofes Leipzig. 
 Schornstein WEST     Schornstein OST             Lageplan – Planung um 1890    
 
13 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 7  
5 Geschichte und Konstruktion:  Die Kremationsanlage auf dem Südfriedhof Leipzig wurde als 18. Deutsches Krematorium offiziell am 14.01.1910 in Betrieb genommen.  Die beiden Schornsteine entsprechen dem Originalzustand aus der Zeit Ihrer Errichtung im Jahre 1910 und zeigen einen unverbauten äußeren Zustand. Besonders durch die Gestaltung des achteckigen Sockels und die Ausbildung der Schornsteinmündung als Schmuckkopf mit aufwendig gestalteten Ziersteinen zeigen die gelungene architektonische Gestaltung der Schornsteine in die Gesamtanlage der Trauerhallen des Südfriedhofes Leipzig.  Die beiden Schornsteine sind aus der Sicht des Sachverständigen in dieser Form und ihrem Alter einmalige Denkmale in der Friedhofskultur Deutschlands. 
Bei den zu begutachtenden Objekten handelt es sich um zwei gemauerte, zur Mündung sich verjüngenden freistehenden Industrieschornsteine in Massivbauart mit einer Schornsteinhöhe  von ca. 21m Höhe, welche sich noch in Betrieb befinden. Angeschlossen an den Kaminen sind Krematoriums-Öfen, die mit  Gasbrenner und Abgasreinigung betrieben werden.  Die letzte Generalreparatur der Krematoriumsanlage erfolgte im Jahr 1986/87 bevor sie 1994 aus umwelttechnischen Gründen außer Betrieb genommen wurde. Die neu erbaute Kremationsanlage wurde am alten Standort errichtet. Das neue Krematorium steht Seit dem 30.07.1999 wieder zur Nutzung zur Verfügung.  Beide Schornsteine sind äußerlich baugleich und werden redundant betrieben. Im Zuge des Umbaus der Krematoriumsöfen im Jahr ca. 1996 erfolgte eine innere Verrohrung der Schornsteine.  Die Schornsteine wurden jeweils mit einem Edelstahlrohr innen -von außen nicht sichtbar - verrohrt. Die Ausführung des Mauerwerkes erfolgte 1910 im achteckigen Sockelmauerwerk aus hellgrauen Klinkern (Reichsformat), ab dem Achteckigen Querschnitt erfolgt der Übergang zum Runden Querschnitt mit Schornsteinradialziegeln im hellgrauen Farbton.  Die Schornsteine verfügen über einen außenliegenden Steigeisengang (54 Stück) der sich auf der Nordseite befindet und ist am Kopf mit jeweils zwei Rückenschutzbügeln versehen. Zur statischen Stabilitätssicherung sind in verschiedenen Höhenbereichen Schornsteinbandagen  (11 Spannringe) nachträglich montiert.  
14 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 8  
Die einzelnen Bänder sind vierteilig aus gekröpften Flacheisen (80mm x 10mm) sowie Spannschlössern mit Bolzen zusammengesetzt. Ein Blitzschutz wurde an der östlichen Seite zur Mündung an dem Außenschaft angebracht. Die Ausführung ist aus Edelstahldraht. Die Einbindung in das Erdungssystem erfolgt ebenerdig.  In der Vergangenheit erfolgten nur grobe Verfugungsarbeiten und eine zusätzliche Beringung des Schornsteinmauerwerkes zur Stabilisierung.                            Blick Richtung Nord mit Glockenturm    
15 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 9  
 6 Zeichnungen - Übersicht - Bestand 
Übersichtsskizze (keine Bauzeichnung !!) bisheriger  Zustand : Ansicht Schornstein „West“ / Schornstein „Ost“ (äußerlich baugleich)   
16 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 10  
7 Schiefstellung 
  Schornstein OST Es wurden ingenieurtechnische Schiefstellungsmessung des Schaftes vorgenommen. Ergebnisprotokolle nicht Bestandteil des Gutachtens   
Lotabweichung ca. 15-25 cm in Richtung N0 
17 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 11  
 Schornstein West Es wurden ingenieurtechnische Schiefstellungsmessung des Schaftes vorgenommen. Ergebnisprotokolle nicht Bestandteil des Gutachtens   
Abweichung von der Lotrechten ca. 10-15 cm  in Richtung NO 
18 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 12  
8 Fotodokumentation / Außenbefahrung 8.1 Schornstein „West“   
 
Schornstein West  Bild 1  Die beiden Schornsteine wurden von außen über die  Steigleiter mit Höhensicherung bestiegen. Es wurde ein Höhenrettungssystem benutzt da an beiden Schornsteinen keine Steigschutzeinrichtung vorhanden ist. Der Steigeisengang beginnt in ca. 4 m Höhe. Der Umfang des Schornsteines beträgt bei  Höhe ca. 4 m = 7,06 m.   
 Schornstein West  Bild 2  Der achteckige Sockelabschnitt wurde mit Klinkersteinen (Reichsformat 250/120/70) errichtet. Das Fugenbild ist sehr ausgewaschen.  
 
19 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 13  
 
 
Schornstein West  Bild 3  Das achteckige Sockelstück hat eine Höhe von ca. 3,60 m. Es sind vertikale Risse zu sehen. Bei Höhe 0,25 m ist eine  Lüftungsöffnung im Mauerwerk zu erkennen. Die gelbe Rollklinkersteinschicht im Fußbereich wurde später hinzugefügt, wahrscheinlich bei den Straßenbauarbeiten.  
 
Schornstein West  Bild 4  An einigen Ecken im Achteckigen Sockelbereich wurden beschädigte Eckklinker mit Mörtel ausgebessert.  
 
20 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 14  
  
Schornstein West   Bild 5  Fugenbild ist abgewittert und ausgesandet.  
 
 
Schornstein West  Bild 6  Die Steine im Sockelbereich haben ein Maß von 250 mm x 120 mm x 70 mm (Reichsformat) Die eigentliche Druckfestigkeit  der Ziegel ist hier vorhanden. Die Messung der Druckfestigkeit war nicht Bestandteil des Gutachtens. Vertikaler Riss ca. 2 mm breit.  
 
 
 Schornstein West  Bild 7  Die Sandsteinblöcke im Sockel- bereich weisen  Witterungsschäden auf.  
21 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 15  
  
Schornstein West    Bild 8  Fugenausplatzungen bis in eine  Tiefe von 2cm. - fehlender Fugenmörtel  
  
 Schornstein West
 
 
Bild 9 
 
An den Sandsteinblöcken im  
Bereich von achteckig auf rund 
kommt es zu schollenartigen 
Abplatzungen. 
Die Formblöcke sind verdeckt 
mit Eisenklammern zusammenge- 
halten. Diese  Klammern diese 
korrodieren und sprengen den Stein. 
 
  
 Schornstein West  Bild 10 Diese Abplatzungen wurden bei früheren Reparaturen unsachgemäß mit Mörtel überputzt.  
22 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 16  
  
Schornstein West    Bild 11  Die Blechabdeckung im achteckigen Bereich weist keine Schäden auf.  
  
Schornstein West   Bild 12  Zeigt den unteren Schaftbereich bei ca. + 4 m. Das Steinmaterial befindet sich in einem guten Zustand. Dies betrifft ebenfalls das Fugenbild in diesem Bereich. Es konnten in den unteren Höhenbereichen keine Schäden festgestellt werden.   
  
Schornstein West  Bild 13  Zeigt einen Schaft-abschnitt bei Höhe ca. + 9 m. Es sind wenige Fugen-ausplatzungen und Fehlstellen über den gesamten Höhenverlauf des Schornsteines zu beobachten. Belüftungsloch. Korrosionsschäden an den Stahlteilen der Spannbänder, insbesondere an den Spannschlössern.  
23 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 17  
  
Schornstein West  Bild 14 Detailansicht eines exemplarischen Schaftabschnittes. Es sind deutlich Fugenfehlstellen, Ablösungen aus dem Fugenverbund zu erkennen. Das eigentliche Steinmaterial ist äußerlich in einem guten Zustand. Korrosionsschäden an den Stahlteilen der Spannbänder, insbesondere an den Spannschlössern.   
 
 
Schornstein West  Bild 15  Horizontaler Riss durch das Mauerwerk, Fugenverbund nicht mehr vorhanden. Korrosionsschäden an den Stahlteilen der Spannbänder, insbesondere an den Spannschlössern.  Schiefstellung des Mauerwerkschaftes ab Höhe ca. 15m in Richtung NO !!! 
  
Schornstein West  Bild 16  Detailansicht eines Spannschlosses. Die Gewindebolzen haben keine Kontermuttern.  
24 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 18  
 
 
Schornstein West    Bild 17  zeigt den Schaftbereich  bei Höhe ca. 19,40m. Mit steigender Höhe vergrößert sich das Schadensbild am Schornsteinschaft. Es ist eine deutliche Zunahme der Verschmutzungen und offene Fugen zu beobachten.    
  
Schornstein West    Bild 18  Fugenverbund nicht mehr vorhanden, einzelne Stein aus Verband gelöst. Absturzgefahr!!!  
  
Schornstein West   Bild 19  Ab dem vorletzten Spannring ist die sich verjüngende Mündung mit Bleiblechen abgedeckt.  
25 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 19  
  
Schornstein West    Bild 20 Mündungsabdeckung ist aus Edelstahl.    
  
Schornstein West   Bild 21  Der Schornstein besitzt 54  Steigeisen sowie 2 im Kopfbereich Liegende Rückenbügel. Die Blitzschutzleitung ist  an den Steigeisen befestigt    
  
Schornstein West   Bild 22  Steigeisen sind aus unbekannten  Grund mit korrodierten Stahlblechen im Mauerwerk fixiert. Absturzgefahr !!  
26 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 20  
 
 
Schornstein West    Bild 23  Korrekt angeschlossener Blitzschutz an der Erdfahne. Die Blitzschutzleitung ist in das Fundament eingebunden. Eine Erdungsmessung liegt nicht vor.   
  
Schornstein West    Bild 24  Die Blitzschutzleitung ist  an den Steigeisen befestigt   
 
 
Schornstein West   Bild 25  Die Blitzschutzleitung wurde auch an den Spannbändern  angeschlossen. Korrosionsschäden an den Stahlteilen der Spannbänder, insbesondere an den Spannösen.   
27 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 21  
 
  
Schornstein West   Bild 26  Es ist kein separater Blitzschutzring mit Fangstangen montiert.    
  
Schornstein West   Bild 27  Anschluss der Blitzschutzleitung An die Edelstahlabdeckung.  
  
Schornstein West   Bild 28  Es sind keine separaten Blitzfangstangen / Blitzfangring nach DIN 1056* montiert.  Die Durchführung einer Erdmessung ist nicht Bestandteil des Gutachtens.   
28 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 22  
8.2 Schornstein “Ost“  
 
Schornstein Ost  Bild 29  Das Achteckige Sockelstück Hat eine Höhe von ca. 3,60 m. Es sind vertikale Risse zu sehen. Bei Höhe 0,25 m ist eine  Lüftungsöffnung im Mauerwerk zu erkennen. Die Gelbe Rollklinkersteinschicht im Fußbereich wurde später hinzugefügt, wahrscheinlich bei den Straßenbauarbeiten.  
 
Schornstein Ost      Bild 30  An einigen Ecken im Achteckigen Sockelbereich wurden beschädigte Eckklinker mit Mörtel ausgebessert.   
 
Schornstein Ost      Bild 31  Steinabplatzungen im oberen achteckigen Teil. Die darüberliegende Blechabdeckung wurde auch beschädigt.  
29 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 23  
 Schornstein Ost  Bild 32  Die Steine im Sockelbereich haben ein Maß von 250 mm x 120 mm x 70 mm (Reichsformat) Die eigentliche Druckfestigkeit  der Ziegel ist vorhanden. Die Messung der Druckfestigkeit war nicht Bestandteil des Gutachtens. Vertikaler Riss ca.2 mm.    Schornstein Ost Bild 33  
An den Sandsteinblöcken im  
Bereich von achteckig auf rund 
kommt es zu schollenartigen und 
großformatigen Abplatzungen. 
Die Blöcke sind mit Eisenklammern 
zusammengehalten. Die 
Stahlklammern korrodieren und 
treiben das Steinmaterial auseinander..   
 Schornstein Ost  Bild 34  Korrodierte Eisenklammern sprengen den Sandstein auseinander.  
30 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 24  
 Schornstein Ost Bild 35  Zeigt den unteren Schaftbereich bei ca. + 4 m. Das Steinmaterial befindet sich in einem guten Zustand. Dies betrifft ebenfalls das Fugenbild in diesem Bereich. Die Blechabdeckung im achteckigen Bereich weist an einer Stelle Schäden auf.   
 Schornstein Ost  Bild 36  Die Steigeisen weisen Rostschäden auf.                              Die Blitzschutzleitung ist  an den Steigeisen befestigt   
 Schornstein Ost  Bild 37  Fugenbild ist abgewittert und ausgesandet. Fugenausplatzungen. Stark Korrodierte Spannbänder und Spannschlösser. Zustand der Verfugung mit zunehmender Höhe verschlechtert sich.   
 
31 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 25  
 
Schornstein Ost  Bild 38 Korrosionsschäden an den Stahlteilen der Spannbänder, insbesondere an den Spannschlössern. Es befinden sich einige Risse in 16m Höhe  
 
Schornstein Ost  Bild 39  Ab ca. 12-15m Höhe ist hier eine Schiefstellung mit dem bloßem Auge bereits zu erkennen.  
 Schornstein Ost Bild 40  Detailansicht eines stark geschädigten Bereiches des Mauerwerkes ab Höhe +18m. Das Fugenmaterial ist stark geschädigt. Der Verbund zwischen den Steinen ist nicht mehr gegeben, das Mauerwerk wird größtenteils durch die Bandagen gehalten. Es sind deutliche Rissbildungen zu beobachten!   
32 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 26  
 Schornstein Ost  Bild 41  Detailansicht eines stark geschädigten Bereiches des Mündungsmauerwerkes ab +18 m ü.OKG. Das Fugenmaterial ist stark geschädigt. Der Verbund zwischen den Steinen ist nicht mehr gegeben, das Mauerwerk wird größtenteils durch die Bandagen gehalten. (Absturzgefahr)  
 Schornstein Ost  Bild 42  Stark korrodiertes Spannschloss des Spannringes. Keine Kontermuttern vorhanden.   
 Schornstein Ost  Bild 43  Fugenausplatzungen bis in eine  Tiefe von 3cm, Fehlende Fugen  
 
33 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 27  
 
Schornstein Ost  Bild 44  Der Schornstein weist mit bloßem Auge eine erkennbare  Schiefstellung in Richtung NW aus.  
 
Schornstein Ost  Bild 45  Ab dem vorletzten Spannring ist die sich verjüngende Mündung mit Bleiblechen abgedeckt. Anschluss der Blitzschutzleitung an die Edelstahlabdeckung. Die Mündungsabdeckung ist aus Edelstahl, darunter die alten Bleibleche (verlötet).    Schornstein Ost  Bild 46  Korrekt angeschlossener Blitzschutz an der „Erdfahne“. Die Blitzschutzleitung ist in das Fundament eingebunden. Eine Erdungsmessung liegt nicht vor.   
34 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 28  
 
 
Schornstein Ost   Bild 47  Die Steigeisen beginnen ca.4m über dem Fundament. Der Schornstein verfügt über 2 Stück Blitzableitungen, welche beidseitig an den Steigeisen befestigt sind.  
 
Schornstein Ost    Bild 48  Detailansicht einer Befestigung- schelle Steigeisen mit Blitzableitung. Es fehlen die Mutter an den Schrauben.  
 
Schornstein Ost   Bild 49  Es ist kein separater Blitzschutzring mit Fangstangen montiert.  Anschluss der Blitzschutzleitung An die Edelstahlabdeckung. Achtung stark geschädigter Zierkopf !!   
35 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 29  
9 Fotodokumentation / Innenbefahrung 9.1 Schornstein „West“ Hierzu auch das Video zur Innenbefahrung mit den Kommentaren ansehen  
 
Schornstein West  Bild 50  Innenbefahrung mit einer 360° Kugelkopfkamera. Die Abgasinnenröhre hat eine Länge von 28m von der Mündung bis zur Sohle. Mündungsbereich sind  Korrosionsanhaftungen zu sehen.   
 
Schornstein West     Bild 51  Höhe 14m die Schweißnähte sind augenscheinlich intakt.  
 
Schornstein West     Bild 52  Höhe bei + ca. 22m die Schweißnähte sind (augenscheinlich) intakt.   
 
36 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 30  
 
Schornstein West  Bild 53  Sohlenbereich bei 28m. Schwefelablagerungen im  Bodenbereich   
   
Schornstein West      Bild 55 – linke Seite  Sohlenbereich bei 28m. Keine Schäden an den  Schweißnähten zu erkennen. Ascheablagerungen 
 
 
Schornstein West  Bild 55- rechte Seite - wie Bild 55 Ablagerungen Asche und Schwefel(gelb) 
37 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 31  
9.2 Schornstein „Ost“ Hierzu auch das Video zur Innenbefahrung mit den Kommentaren ansehen  
 
Schornstein Ost    Bild 56  Innenbefahrung mit einer 360° Kugelkopfkamera. Die Abgasinnenröhre hat eine Länge von 28m von der Mündung bis zur Sohle.   
 
Schornstein Ost    Bild 57  Mündungsbereich sind  Korrosionsanhaftungen zu sehen.   
 
Schornstein Ost    Bild 58  Höhe 20m, leichte Schwefel- anhaftungen an der Schweißnaht zu erkennen. Keine Schäden an den  Schweißnähten zu erkennen.   
 
38 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 32  
 
 
 
Schornstein Ost     Bild 59  Höhe 24m die Schweißnähte sind augenscheinlich intakt.   
  
Schornstein Ost    Bild 60  Sohlenbereich bei 28m. Schwefelablagerungen im  Bodenbereich    
  
Schornstein Ost    Bild 61  Sohlenbereich bei 28m. Rauchgaseinbindung im Bodenbereich. Schwefelablagerungen im  Bodenbereich  Die Schweißnähte sind augenscheinlich intakt.   
39 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 33  
10 Ergebnis der Zustandsüberwachung Die begutachteten Mauerwerksschornsteine werden nach Punkt 12 (Erläuterung der Zustandsnoten) mit den Zustandsnoten Schornstein WEST      -3,1- Schornstein OST.         -3,4-!! beurteilt. Es sind die Bedingungen für Zustand „Gefahr in Verzug“ durch den festgestellten Bauzustand erfüllt! Untätigkeit kann zur unmittelbaren Gefärdung für Peronen und / oder Schäden an Gebäuden und Anlagen führen.   Der Notenbereich 3,0 bis 3,4 bedeutet : Die Standsicherheit der Bauwerke ist wesentlich beeinträchtigt! Die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt ! (relevante Gefährdungen am Boden durch drohende Ziegel- und Mauerwerksabstürze vorhanden – Absperrung Sicherheitsbereich mit Radius  r = 12,5 m oder Schutztunnel)   Zustandsbeschreibung für beide Schornsteine : Mauerwerk: achteckiger / Runder Querschnitt Schornstein West / Ost:  Beim Schornstein Ost ist eine Schiefstellung ab 15m mit bloßem Auge schon zu erkennen. Es sind vereinzelt Horizontalrisse zu beobachten (Rissweiten ca. 1mm – ca. 3mm).  Auch treppenförmige Vertikalrisse mit Rissweiten bis 3-8 mm in den Steinfugen aber auch quer durch den Klinkerstein über mehrere Meter sind vorhanden. Fugenfehlstellen bis zu einer Tiefe bis ca. 30mm bis 60 mm sind messbar. An einer Vielzahl der vorhanden Spannbandagen, insbesondere mit zunehmender  Schornsteinhöhe, sind starke Korrosionsschäden festzustellen. Dies betrifft sowohl das eigentliche Spannband als auch die Schlosskonstruktion mit entsprechenden Verbindungsmitteln und die Steigeisen des Steigganges.  Schlösser von den Spannringen benötigen Kontermuttern. Eckklinker wurden mit Mörtel ausgebessert, diese müssen ersetzt werden. Sandsteinblöcke sind teilweise verwittert und gespalten ! An der Blitzableitung, beidseitig am Steigeisengang zur Mündung geführt, sowie der Einbindung in den Erdungsleiter konnten keine Schäden festgestellt werden. Eine Erdungsmessung war nicht Bestandteil des Gutachtens.  Innenbereich Schornstein West / Ost:  Im Inneren des Schornsteines (Edelstahlröhre) konnten keine sichtbaren Schäden festgestellt werden.    
40 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 34  
 Bauzustand Schornstein West:  - Der Schornstein hat eine deutliche Schiefstellung ab Höhe ca. 15 m ü.OKG aufwärts in Richtung     Nord-Ost (mit bloßem Auge sichtbar und messbar ) /  - Die Mündungsachse befindet sich ca. 10-15 cm außerhalb der Lotrechten!  - Die Formsteine des Schmuckkopfes sind gerissen und drohen auseinander zu fallen !     Der Verband selbst wird durch die verrosteten Ringe zusammengehalten! - Der Schmuckkopf und das zylindrische Schaftmauerwerk sind über eine Höhe von der Mündung     abwärts ca. 5,0 -7,5 m mehrfach gerissen. Treppenförmige Risse lassen auf eine Bewegung des     Mauerwerkes bei hoher Windbelastung schließen - Kopfmauerwerk / Schmuckkopf über eine Höhe von ca. 2,5 m mehrfach kleinteilig gerissen,     der Ziegelverband im oberen Bereich ist generell gestört, - drohender Absturz einzelner Ziegelkörper besonders aus dem Schmuckkopfverband - treppenförmige und horizontale Risse im oberen Mauerwerkskörper (zeigen = Bewegung in den     Fugen bei hoher Windlast) - Einzelne Sandsteinquader weisen Schäden im Sockelbereich auf   
C/3pö3u^ü
0'
W
ac
Neuverfugung + einzelne Steine tauschen
ca. 5,0m - 7,5m
Rückbau+Neubau
^0
ntutü
Nn0l
(TQ
W^l
0-0ü<-4-
y
g
!=!31
'y.
03
ca. 21,00 m
41 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 35  
 Bauzustand Schornstein Ost:  - Der Schornstein hat eine deutliche Schiefstellung ab Höhe ca. 10 m ü.OKG aufwärts in Richtung     Nord-West (mit bloßem Auge deutlich sichtbar und messbar) / Die Mündungsachse befindet sich     ca. 15-25 cm außerhalb der Lotrechten!  - Der Schmuckkopf ist gerissen und droht auseinander zu fallen ! Er wird nur noch durch     die verrosteten Ringe zusammengehalten! - Der Schmuckkopf und das zylindrische Schaftmauerwerk sind über eine Höhe von ca. 7,5 -10 m     mehrfach gerissen. Treppenförmige Risse lassen auf eine Bewegung des Mauerwerkes bei hoher     Windbelastung schließen - Der Fugenverband im oberen Bereich ist längs quer gerissen und hat sich deutlich im Riss     Abgehoben.  - Der Ziegelverband im oberen Bereich ist generell gestört und zum Teil nicht mehr     vorhanden, - drohender Absturz einzelner gerissener Ziegelkörper aus dem Mündungsmauerwerk, - treppenförmige und horizontale Risse im oberen zylindrischen Mauerwerk ab Höhe + 10 m bis zur    Mündung zunehmend! - Sandsteinsockel mit schweren Schadstellen im Bereich Übergang Sandstein –     Klinkermauerwerk!! In diese Randbereich werden die Vertikallasten aus dem Gewicht der     Schaftmauerwerk und Windbelastung eingetragen ! 
Keine Bauzeichnung, Skizze dient nur zur Information!
^
"D
Schornstein „Ost"
Sandsteinsockelteilweise Austauschen
bzw. sameren
Il
n
n
u
-^
n
u
n
It
n
^s s0 -°°.s
7?slF~~ ^u?3 ••^u ^
ü<u
0Wl'(—>
<uä.<u+-^VI
<u.ü'<yN.s
l
l
+0 OK Gelände
^ibfl^i-^u=!u^
s
>,
s
^
s00
r^l
cdu
<
^"
^
42 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 36  
11 Erforderliche Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung Der Sicht eines langjährigen Gutachters für Industrieschornsteine stellen die Schornsteine in  Verbindung mit dem umgebenden Gebäudekomplex in dieser Geschlossenheit ein außerordentlich wertvolles und seltenes Industriedenkmal der Industriegeschichte dar.  Nachfolgende Maßnahmen für beide Schornsteine sollten kurz- bis mittelfristig für den dauerhaften Erhalt der Bausubstanz vorgenommen werden:  Schornsteinsockel (achteckig): - denkmalgerechte Reinigung der äußeren Ansichtsmauerwerkfläche  - Austausch defekter Steinziegel über den gesamten Höhenverlauf - Fugensanierung über den gesamten Höhenverlauf des achteckigen Querschnittes  - Verschluss der vorhandenen Risse. - Hydrophobierungsanstrich des gesamten Mauerwerkes (langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit) Außen: - denkmalgerechte Reinigung der äußeren Ansichtsmauerwerkfläche nach Teildemontage - Austausch zahlreicher defekter Schornsteinziegel über den gesamten Höhenverlauf - Fugensanierung über den gesamten Höhenverlauf des runden Querschnittes und partiell des achteckigen Sockelbereiches. - Herstellung und Montage von neuen Schornsteinspannbändern, in Anlehnung an die DIN 1056 nach Statik - Sanierung der Blitzfangeinrichtung, Blitzfangring mit 4 Fangstangen, Ausführung   Blitzableitung zweifach - Verschluss der vorhandenen Risse im verbleibenden Mauerwerk nach Teildemontage. - Hydrophobierungsanstrich des gesamten Mauerwerkes (langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit)  Im Einzelnen werden aus der Sicht des Gutachters folgende spezielle Empfehlungen unterschiedlich nach WEST und OST ausgesprochen:  Empfehlung mit Blick auf eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein WEST:  - Absperrung Sicherheitsbereich mit Bauzaun / oder  Schutzrüstung / Tunnel– Schutz vor     herabfallenden Ziegelstücken. - Ein Weiterbetrieb des Schornsteins mit ständiger Sichtkontrolle (1x wöchentlich und nach    Windstärke  >8 Bft.) ist möglich ! - Bergung Kopfabdeckung (Bleibleche und Edelstahl) für eine Wiederverwendung - Vorsichtige Demontage des Schmuckkopfes und Bergung der Altklinker und Formsteine für eine     eventuelle Wiederverwendung - umsichtiger Rückbau von der Mündung abwärts ca. 5,0 – 7,5 m Höhe des Schaftmauerwerkes mit     Bergung der Ziegel für eine Neuaufmauerung /  - Neuaufmauerung des Schmuckkopfes nach Vorgaben Denkmalschutz / Verwendung     neuer Schornsteinklinker nach Kopie des Bestandes  - Neuaufmauerung nach Altzeichnung und Verwendung von Einlegeringen (Querkraftaufnahme) - Neuverfugung des gesamten Schaftes nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten - Hydrophobierung des gesamten Mauerwerkschaftes - Blitzschutz nach Altbestand Die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein WEST werden mit  ca. 175.000 € bis 225.000 € geschätzt. 
43 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 37  
 Empfehlungen mit Blick auf eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein OST:  - Absperrung des Sicherheitsbereiches ca. r = 12,5 m mit Bauzaun / Schutztunnel – wie WEST - Ein Weiterbetrieb des Schornsteins mit ständiger Sichtkontrolle (1x wöchentlich und nach    Windstärke  >8 Bft.) ist möglich ! - Bergung Kopfabdeckung (Bleibleche und Edelstahl) für eine Wiederverwendung - Sehr vorsichtige Demontage (kein Abbruch !!) Zierkopfmauerwerk (H= ca. 2,5 m) und     weitere umsichtige Demontage von Mündung abwärts von ca. 7,5-10 m Höhe des     Schaftmauerwerkes mit Bergung der Alt-Klinker (so weit verwendbar für eine     Neuaufmauerung) ! - teilweise Erneuerung der defekten Teile des Sandsteinsockels (abschnittsweise) nach    Teildemontage Schaft (Verringerung der Auflast!) - Neuaufmauerung Schaft ab Höhe ca. + 10 m ü.OKG und des Schmuckkopfes nach Altbestand und    Vorgaben Denkmalschutz /  - Erneuerung Ringe – soweit notwendig / Verwendung von Einlegeringe –     Diese sind von außen nicht sichtbar – wie Bei Neuerrichtung im Jahr 1910! - Verwendung neuer Schornsteinklinker nach Kopie des Bestandes mit gleicher Farbe und    Druckfestigkeit  – Für den Klinkerersatz als Formstein für Schaftmauerwerk und Kopf wird eine     Spezialherstellung in einem Klinkerwerk notwendig sein. Diese Formstein sind meist kurzfristig    nicht beschaffbar! - Neuverfugung des gesamten Schaftes  - Hydrophobierung Mauerwerk  - Blitzschutz nach Altbestand  Die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung Schornstein OST werden  mit ca. 225.000 € - 275.000 € geschätzt.    Grundsätzlich trägt der Eigentümer einer Immobilie im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht die Verantwortung und die Haftungsrisiken für die ordnungsgemäße Instandhaltung, d.h. die  Wartung, Überprüfung und ggfs. die Instandsetzung sowie für die Verkehrssicherheit und Standsicherheit seiner baulichen Anlage. Dies ist im Bauordnungsrecht der Länder verankert, in Verbindung insbesondere mit dem § 836 BGB (Haftung des Grundstückbesitzers)  Es sind die Bedingungen für Zustand „Gefahr in Verzug“ durch den festgestellten Bauzustand erfüllt! Untätigkeit kann zur unmittelbaren Gefärdung für Peronen und / oder Schäden an Gebäuden und Anlagen führen.   Die Standsicherheit der Bauwerke ist wesentlich beeinträchtigt! Die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt ! (relevante Gefährdungen am Boden durch drohende Ziegel- und Mauerwerksabstürze vorhanden  – Absperrung Sicherheitsbereich an den Schornsteinen mit Radius  r = 12,5 m oder Schutztunnel      
44 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 38  
 Termin für nächste Begutachtung:  Der Termin für das nächste Gutachten ist Juni 2024 /nach DIN 1056* aller zwei Jahre – aber auf Grund der zahlreichen Vorschäden wird aber eine jährliche Begutachtung des Mündungsmauerwerkes empfohlen.  Für nicht erkannte und verdeckte Mängel und Schäden kann der Gutachter keine Haftung übernehmen.  Das Gutachten wurde von mir eigenverantwortlich und selbständig angefertigt. Dieses Gutachten hat 42 Seiten.          ............................  Dipl.-Ing. Wilfried Becker  Bausachverständiger Industrieschornsteine / Turmartige Bauwerke QSI (Qualifizierter Schornstein Inspekteur)    Leipzig, den 06.07.2023        Anlagen: - Anlage 1  Definition Bauzustandsnoten - Anlage 2  Vorschriften / Richtlinien / Regeln - Anlage 3  1 x Speicherstick (neu) mit der Foto- und Videodokumentation       
45 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 39  
12 Anlagen: Anlage 1 – Definition Bauzustandsnoten  Note 1,0 – 1,4:  sehr guter Bauwerkszustand    Es wurden keine Mängel / Schäden festgestellt. Die  Standsicherheit des Bauwerkes ist nicht gefährdet, die       Verkehrssicherheit ist gegeben. Es konnten keine  Gefährdungen am Bauwerk sowie an baulichen Anbauten festgestellt werden. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes ist gegeben. Eine fortlaufende Erhaltung ist aber in Abstimmung mit Nutzung erforderlich.  Note 1,5 – 1,9:  guter Bauwerkszustand Es wurden keine standsicherheitsgefährdenden Mängel / Schäden festgestellt, die Standsicherheit ist gegeben. Die Verkehrssicherheit ist gegeben. Es konnten keine Gefährdungen am Bauwerk sowie an baulichen Anbauten festgestellt werden.     Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann auf längere Sicht  geringfügig beeinträchtigt sein. Laufende Unterhaltung ist erforderlich. Instandsetzung kann in Abhängigkeit vom laufenden Betrieb erforderlich sein.  Note 2,0 – 2,4:  befriedigender Bauwerkszustand    Es wurden keine standsicherheitsgefährdenden Mängel /  Schäden festgestellt, die Standsicherheit ist gegeben.    Die Verkehrssicherheit ist gegeben. Es konnten keine  Gefährdungen am Bauwerk sowie an baulichen Anbauten  festgestellt werden.    Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann auf längere Sicht  beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung der Folgeschädigung, die langfristig zur Standsicherheits-beeinträchtigung oder erhöhtem Verschleiß führt, ist möglich    Laufende Unterhaltung ist erforderlich.    Instandsetzung ist erforderlich.    Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und / oder Warnhinweise  ggf. erforderlich. Note 2,5 – 2,9:  noch ausreichender Bauwerkszustand    Die Standsicherheit des Bauwerkes ist beeinträchtigt.    Die Verkehrssicherheit ist gegeben, relevante Gefährdungen  am Boden und für angrenzende bauliche Anlagen wurden  festgestellt.     Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks ist unter Umständen nicht  mehr gegeben. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung  kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit nicht  mehr gegeben ist.    Laufende Unterhaltung ist erforderlich.    Instandsetzung ist erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Warnhinweise /  Nutzungseinschränkung ggf. erforderlich. Note 3,0 – 3,4:  kritischer Bauwerkszustand    Die Standsicherheit des Bauwerkes ist wesentlich beeinträchtigt.    Die Verkehrssicherheit ist gegeben, relevante Gefährdungen am Boden  und für angrenzende bauliche Anlagen wurden festgestellt.    Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks ist unter Umständen nicht  mehr gegeben. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung  kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit nicht  mehr gegeben ist. Laufende Unterhaltung ist dringend erforderlich.    Instandsetzung ist erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Warnhinweise /  Nutzungseinschränkung ggf. erforderlich. Note 3,5 – 4,0:  ungenügender Bauwerkszustand Die Standsicherheit ist erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Es besteht Einsturzgefahr ! Die Verkehrssicherheit ist erheblich beeinträchtigt !! Maßnahmen zum Schutz vor Leib und Leben sind umgehend erforderlich !!    
46 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 40  
 12 Anlage 2: Vorschriften / Richtlinien / Regeln   1. Allgemeines  „Regelmäßige Zustandsüberwachungen sind erforderlich und sollten alle visuell und akustisch erkennbaren Veränderungen am Tragwerk und den Komponenten umfassen. Darüber hinaus können weiterführende Untersuchungen- zerstörungsfrei oder inkl. Zerstörung notwendig werden.“ Auszug aus DIN EN 13084-9:2022- Freistehende Schornsteine  2. Normative Grundlagen  Grundsätzlich trägt der Eigentümer einer Immobilie im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht die Verantwortung und die Haftungsrisiken für die ordnungsgemäße Instandhaltung, d.h. die  Wartung, Überprüfung und ggfs. die Instandsetzung sowie für die Verkehrssicherheit und Standsicherheit seiner baulichen Anlage. Dies ist im Bauordnungsrecht der Länder verankert, in Verbindung insbesondere mit dem § 836 BGB (Haftung des Grundstückbesitzers): „Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstück verbundenes Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der  Besitzer des Grundstücks, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.“  3. Überblick / Vorschriften / Richtlinien – Schornsteinanlagen (Stand 01/2023)  Zu den wesentlichen DIN und DIN EN Normen, die im Zusammenhang mit der  Zustandsüberwachung von Schornsteinen stehen, gehören: -DIN 4133   Freistehende Stahlschornsteine (aktuell) -DIN 1056:2009-01*      Freistehende Schornsteine Massivbauart - Tragrohr aus          Mauerwerk – Berechnung und Ausführung        *Auszug aus Muster-Verwaltungsvorschrift Technische          Baubestimmungen, März 2022 = gültig !! ist darin enthalten -DIN EN 13084-1:2007-05      Freistehende Schornsteine- Teil 1: Allgemeine Anforderungen -DIN EN 13084-2:2007-08        Freistehende Schornsteine- Teil 2: Allgemeine Anforderungen -DIN EN 13084-4:2005-12        Freistehende Schornsteine- Teil 4: Allgemeine Anforderungen -DIN EN 13084-6:2005-03        Freistehende Schornsteine- Teil 6: Allgemeine Anforderungen -DIN EN 13084-8:2005-08        Freistehende Schornsteine- Teil 8: Allgemeine Anforderungen -DIN EN 13084-9:2022      Freistehende Schornsteine- Teil 9: Lebensdauermanagement        Überwachung, Inspektion, Wartung Sanierungsmaßnahmen        und Dokumentation -DIN EN 1993-3-2:2010-12       Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauteilen  -DIN EN 1993-3-2/NA(Januar 2017)  Teil 3-2: Türme, Maste und Schornsteine- Schornsteine -DIN EN 1993-3-2/NA.F           Stahlschornsteine- abgasberührte Bauteile -DIN EN 23084-9      Alle Schornsteintypen -DIN 4705        Berechnung von Schornsteinabmessungen -DIN EN 62305ff   Blitzschutzanlagen -DIN 18799-1:2019-06      Ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen        Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen         Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen -DIN 18799-2:2019-06      Ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen         Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen         Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm   
47 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 41  
 -DIN EN 365 (April 2007)          Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz gegen Absturz          Allgemeine Anforderung an Gebrauchsanleitungen, Wartung,          regelmäßige Überprüfung, Instandsetzung, Kennzeichnung           und Verpackung -ASR A1.8 Verkehrswege           Technische Regeln für Arbeitsstätten   (März 2022) -DGUV-Regel 112-198        Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz   (September 2019) -DGUV-Infos 201-014        Informationen für das Nachrüsten von Steigeisen- und   (Juli 2018)         Steigleitergängen mit Steigschutzeinrichtungen an Schornsteinen -DGUV-Infos 208-032                Auswahl und Benutzung von Steigleitern   (Oktober 2018) -DGUV-Infos 201-055        Feuerfest-, Turm- und Schornsteinbau   (Februar 2016) auszugsweise  4. BGI-Richtlinien / Berufsgenossenschaftliche Informationen  -BGI 525       Turm- und Schornsteinbauarbeiten / BG Bau -BGI 778       Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Turm-und Schornsteinbau -BGV A1       Grundsätze für Prävention -BGV A4           Verkehrswege auf Baustellen -BGV B60       Autokrane -BGV C10       Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen -BGV C43       Sicherheitsgeschirre -BGV C65       Gerüste für den Schornsteinbau -BGV D36       Anschlagen von Lasten -BGV D71       Abbrechen von Türmen und Schornsteinen -BGV D92       Beschichtungsarbeiten -VBG 15       Trennen und Schweißen -BGR 128       Arbeiten in kontaminierten Bereichen -VBG 74        Leitern und Tritte -ZH 1/601        Sicherheitsregeln BG / Turm- und Schornsteinbauarbeiten -ZH 1/183        Arbeiten in kontaminierten Bereichen -TRGS 519       Umgang mit Asbeststoffen -TRGS 521       Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle  5. Arten von Inspektionen  Inspektionen werden in der Regel visuell und akustisch durchgeführt. In folgende Arten der Inspektion wird unterschieden: - vor Beginn, zur Gefährdungsanalyse (BGB), Einsatz von Industriedrohne = Erkundung vor Benutzung - Außenbegehung über sämtliche gesicherten Steiggänge, benachbarte Bühnen,   Treppenanlagen, Dachebenen - Außenflächen Tragrohr inkl. Anbauten und Zubehör - Schiefstellungsmessungen - Industriedrohneneinsatz (Außenbefahrung) = Erkundung von Schäden - „handnahe Inspektion“ (mit Außen-Besteigung) am gründlichsten = Bestätigung der Schäden - Außen- und Inneninspektion mittels Seilzugangstechnik - Innenbegehung über Zwischenraum über sämtliche gesicherten Steiggänge, Bühnen, Podeste-   Innenflächen Tragrohr, Außenflächen Innenrohr, Zubehör - Innenbefahrung über Kran oder Befahranlage - Innenflächen Innenrohr - Kamera-Innenbefahrung / abgasberührte Flächen / Mauerwerk oder Stahl - 3-D-Kamera (360°)    Besichtigung der Verbindungen / Kompensatoren / Schweißnähte / Mündungsinnenflächen   
48 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 42  
6. Angaben zum Prüfungsintervall Schornsteinanlagen    Norm / Vorschrift Schornsteinart Qualifikation Prüfer Rhythmus Prüfumfang  1  DIN EN 13084 - 1  
 Alle Schornstein- typen außer Trag- rohr aus Mauerwerk   
 Schornsteinsachverständiger**  
 …müssen in regel- mäßigen Abständen und sollten alle 2 Jahre… 
 keine  detaillierten Forderungen   2  DIN 1056   
 Tragrohre aus Mauerwerk  
 …müssen im Abstand von 2 Jahren… 
 keine  detaillierten Forderungen  3  DIN EN 1993-3-2 NA.F 
 Stahlschornsteine- abgasberührte Bauteile 
 abgasberührte Bauteile alle 1 bis 4 Jahre – muss (!) 
 keine detaillierte Forderungen   4  DIN EN 1993-3-2 NA.F  
 Stahlschornsteine statisch tragende Bauteile  
 Statisch relevante Bauteile alle 2 bis 4 Jahre – muss (!) 
 keine detaillierte Forderungen Hinweise Schraubverbindungen  5  DIN EN 13084-9 ( Neu )  
 Alle  Schornsteintypen   
 …müssen jedoch mindestens alle 2 Jahre… 
 detaillierte Vorgabe in der Norm  ** Sachverständiger (Auszüge aus DIN EN 1308-9:2022)  7. Angaben zum Prüfungsintervall Schornsteinanlagen / Steigschutz    Norm / Vorschrift Schornsteinart Qualifikation Prüfer Rhythmus Prüfumfang  1  DGUV-Regel 112-198  Steigschutz- einrichtungen  Schornstein- sachver- ständiger** 
 …mindestens alle 12 Monate… Ausnahme: feste Führung bei Nutzung seltener als 1 Jahr 
 Wartungsvor- schriften der Hersteller 
 2  DGUV- Info 201-014  Steigschutz- einrichtungen  Schornstein- sachver- ständiger** 
 …mindestens alle 12 Monate…  Wartungsvor- schriften der Hersteller  3  DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 
 Blitzschutz- system  Blitzschutz- fachkraft  Sichtprüfung  Detaillierte Vorgaben in der Norm  4  DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 
 Blitzschutz- system  Blitzschutz- fachkraft  Umfassende Prüfung  / Messungen  Detaillierte Vorgaben in der Norm 
49 von 50 in Zusammenstellung
  Ingenieurbüro Wilfried Becker - Feuerfest und Schornsteinbau Rückertstr. 18                                            [E-MAIL ENTFERNT]                          Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Leipzig                                           www.spezialbau-becker.de                          Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Gutachten Nr.: 06/23/01         Südfriedhof Leipzig – Schornsteine OST und WEST               30.06.2023   BECKER  
 Schornsteingutachten auf dem Gelände des „Südfriedhofes (Krematorium)“ in Leipzig /Friedhofsweg 3 in 04299 Leipzig   Gutachten GU Nr.: 06/23/01     Seite : 43  
 8. Sachverständiger  Person, die über wissenschaftliche und/oder technische theoretische und praktische Kenntnisse in einem Tätigkeitsfeld verfügt, die durch anerkannte Ausbildungszertifikate nachgewiesen sind, und/oder über vertiefte Kenntnisse und praktische Fähigkeiten verfügt, die durch eine anerkannte mehrjährige Berufserfahrung in dem betreffenden Tätigkeitsbereich bestätigt sind.  8.1 Allgemeine Inspektion durch einen Schornsteinsachverständigen  „Bei der allgemeinen Inspektion werden die Leistungsfähigkeit und der Zustand der Installation als Ganzes beurteilt, entsprechend den konstruktiven Betriebsanforderungen des Schornsteins (der Schornsteine) und der Anlage(n). Ziel ist es, festzustellen, ob der Schornstein, das Innenrohr und die Bauteile noch in einem gebrauchsfähigen Zustand befinden und die konstruktiven Anforderungen und Aufgaben erfüllen und ob weitere Maßnahmen wie Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind. Die Inspektion ist einem Sachverständigen anzuvertrauen, der auch den baulichen Zustand der Tragwerke beurteilen kann.“ Auszug aus DIN EN 13084-9:2022  8.2  QSI / Qualifizierter Schornstein-Inspekteur   Seit 1990 ist Herr Dipl.-Ing. Wilfried Becker als  „Staatlich zugelassener Bausachverständiger für Statik und Konstruktion für das Spezialgebiet Industrieschornsteine“ tätig. Neben den Erfahrungen der über 30-jährigen Spezialbauingenieurtätigkeit im Feuerungs- und Schornsteinbau, möchten wir weitere Qualifikationen auf diesem speziellem Baugebiet  erwähnen. Es liegen Fach- und Sachkundenachweise vor, so unter anderen für die Gutachtertätigkeit: - Fach-Ingenieur für Schweißtechnik - Sachkundiger Planer für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen - DINCERTO-Beschichtungsinspektor Stufe C / Registriernummer : PZ-BIC-256 - Fachkundenachweis Korrosionsschutz nach ZTV-KOR-Stahlbauten - S.I.V.V.-Bescheinigung – Betonsanierung beim Deutschen Beton-Verein E.V. - Sachkundenachweis für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen gemäß BGR 128 - Sachkundenachweis Asbestsanierung - Qualifizierter Schornstein-Inspekteur (QSI) - Fachkunde im Strahlenschutz / Tätigkeit nach § 30 StrlSchV             Stand:  01.02.2023  
50 von 50 in Zusammenstellung