Bau- und Finanzierungsbeschluss Oper Leipzig: Instandsetzung des Bodens in der Tischlerei der Theaterwerkstätten Dessauer Straße der Oper Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-02441
Datum: 2026-03-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-02441 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Kultur 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-02441 Dezernat Kultur 
 
Betreff: 
Bau- und Finanzierungsbeschluss Oper Leipzig: Instandsetzung des 
Bodens in der Tischlerei der Theaterwerkstätten Dessauer Straße der 
Oper Leipzig 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
BA Kulturstätten 09.04.2026 Information zur Kenntnis 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen nein 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Mitte 
  
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 30.03.2026: 
 
1. Der Maßnahme zur Instandsetzung des Bodens in der Tischlerei der 
Theaterwerkstätten in der Dessauer Straße wird zugestimmt. Die Maßnahme dient 
dem Arbeitsschutz und der Umsetzung von Unfallverhütungsvorschriften und damit 
der Aufrechterhaltung des Spielbetriebes von Oper, Schauspiel und Theater der 
Jungen Welt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen EUR 450.000 brutto. Die Finanzierung 
erfolgt in voller Höhe aus städtischen Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt für 
Basisinstandhaltungen (Großmaßnahmen) und wurde im Wirtschaftsplan 2026 
berücksichtigt. Die Umsetzung ist für 2026 geplant. 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Der Boden in der Tischlerei der Theaterwerkstätten Dessauer Straße, der noch aus der 
Erbauungszeit Anfang der 1950er Jahre entstammt, weist aufgrund der jahrelangen Nutzung 
1 von 19 in Zusammenstellung
2/4 
 
erhebliche Verschleißerscheinungen auf. Aktuell besteht beim Arbeiten an großen 
Holzverarbeitungsmaschinen (Sägen/ Fräsen) keine Trittsicherheit, teilweise sind kleinere 
Bodenplatten lose. Die Arbeitssicherheit der Stadt Leipzig hat ebenso bei einer Begehung 
die Mängel angezeigt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit und zur Einhaltung des 
Arbeitsschutzgesetzes sowie der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) bedarf es 
einer Erneuerung. 
 
Gemäß § 10 Abs. 7 Nr. 2 ist bei VOB Maßnahmen, zu denen diese Maßnahme zugeordnet 
wird, bei Gesamtkosten zwischen 250 T€ und 1 Mio. € der Oberbürgermeister zuständiges 
Beschlussorgan. 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Trifft nicht zu. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Trifft nicht zu. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Trifft nicht zu. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
In den Theaterwerkstätten der Oper Leipzig werden die Kulissen und Dekorationen für das 
Schauspiel Leipzig, das Theater der Jungen Welt sowie die Oper Leipzig hergestellt. Das 
Werkstattgebäude befindet sich in der Dessauer Str. 21 in 04129 Leipzig. Der noch aus der 
Erbauungszeit Anfang der 1950er Jahre stammende Holzpflasterboden in der Tischlerei der 
Theaterwerkstätten im 2. Obergeschoss entspricht nicht den geltenden Anforderungen an 
Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften.  
 
Der Boden weist aufgrund der jahrelangen Nutzung erhebliche Verschleißerscheinungen auf.  
Aktuell besteht beim Arbeiten an großen Holzverarbeitungsmaschinen (Sägen/ Fräsen) keine 
Trittsicherheit, teilweise sind kleinere Bodenplatten lose (siehe Anlage 1 – Fotos). Die 
Arbeitssicherheit der Stadt Leipzig hat ebenso bei einer Begehung die Mängel angezeigt 
(siehe Anlage 2 – Protokoll) Ebenso ist eine Reinigung aufgrund der zahlreichen 
Unebenheiten nicht möglich, sodass potentiell krebserregende Holzstäube zurückbleiben. Im 
betreffenden Arbeitsbereich werden schwere Tarnsportwagen verschoben, es kommen 
Gabelstapler und Scherenarbeitsbühnen zum Einsatz. Gleichzeitig werden, wie auf 
Bühnenböden üblich, ständig Dekorationen montiert und demontiert und dabei mit dem 
Holzboden verschraubt und wieder gelöst.  
 
Die Maßnahme dient zur Wiederherstellung der adäquaten Arbeitssicherheitsbedingungen 
und zur Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes sowie der Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten (ASR).  
 
Die Theaterwerkstätten unterliegen dem Denkmalschutzgesetz des Freistaates Sachsen. 
Aus diesem Grund bleibt in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde das 
Originalholzpflaster auf der Empore (3.Obergeschoss) erhalten. 
 
Nach intensiven Recherchen existieren bundesweit nur drei Unternehmen, welche in der 
Lage sind, einen Holzboden mit den spezifischen Anforderungen (Bühnenbodenqualität etc.) 
herzustellen und einzubauen. 
 
2 von 19 in Zusammenstellung
3/4 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Die Umsetzung der Maßnahme soll zum größten Teil in der Spielpause 2026 erfolgen. 
Folgende Schritte sind dazu notwendig:  
• Demontage und Entsorgung des Holzpflasters durchzertifiziertes 
Abbruchunternehmen (da schadstoffbelastetes Material) 
• Neuaufbau eines Holzbodens in Bühnenbodenqualität (notwendig, da hier ebenso 
der probeweise Aufbau der Bühnenbilder erfolgt und der Boden damit die gleichen 
Anforderungen an Egalität und Tragfähigkeit vorweisen muss)  Siebdruck- und 
Buchensperrholzplatten ungeeignet, da nicht schraub- und nagelbar. 
• Verschluss des alten Deckendurchbruches aufgrund brandschutzrechtlicher 
Vorgaben 
 
3.  Zeitplan 
 
Die Umsetzung der Maßnahme ist für den Zeitraum Juni bis September 2026 vorgesehen, 
um den Zeitraum der Schließzeit der Theaterwerkstätten (4 Wochen) hierfür effektiv zu 
nutzen. In der übrigen Zeit bezieht die Tischlerei-Abteilung in Interimsräumlichkeiten 
innerhalb des Werkstattgebäudes.  
 
Aufgrund der Vielzahl an notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen in den 
Theaterwerkstätten sowie des aktuell bereits sehr schlechten Zustandes des Bodens ist ein 
Aufschieben der Instandsetzung in die Spielzeitpause 2027 oder später nicht möglich. 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Es handelt sich um eine aus dem Ergebnishaushalt finanzierte Instandsetzungsmaßnahme. 
Nach Information durch das Dezernat Finanzen fallen aus dem Ergebnishaushalt finanzierte 
Instandhaltungsmaßnahmen nicht unter die aufschiebenden Bedingungen der 
Landesdirektion zum Haushaltsplan 2025/2026.  
 
Aktuell wird von Gesamtkosten i.H.v rund 450.000 EUR ausgegangen. Die Kostenschätzung 
für die Demontage und Entsorgung des alten Fußbodens von rd. 87.500 EUR basiert auf 
vergleichbaren Leistungen früherer Bauabschnitte. Die Kosten für die Herstellung und den 
Einbau des neuen Bodens basieren auf dem bepreisten Leistungsverzeichnis (siehe Anlage 
3) und betragen rd. 362.500 EUR.  
 
Die Finanzierung soll in voller Höhe über städtische Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt 
für Basisinstandhaltungen erfolgen, welche dem Eigenbetrieb bereits 2025 teilweise 
ausgezahlt wurden und für diese Maßnahme vorgesehen bzw. im Wirtschaftsplan 2026 
hierfür eingeplant sind. 
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
Es sind keine steuerlichen Auswirkungen zu erwarten. 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Trifft nicht zu. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
 
Nicht relevant. 
3 von 19 in Zusammenstellung
4/4 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
 
8.  Besonderheiten 
Keine 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nicht-Beschluss kann der Werkstattboden nicht erneuert werden. Die erheblichen 
Risiken für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bleiben bestehen. Bei einer der kommenden 
Prüfungen könnte die Diensterbringung untersagt werden. Damit wäre die Herstellung von 
Bühnenbilder und Kulissen für Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt nicht mehr 
möglich. Der Spielbetrieb müsste eingestellt werden. Das Generieren von Einnahmen käme 
zum Erliegen.  
 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Fotos vom Boden Tischlerei TW Oper Leipzig (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Protokoll Begehung Theaterwerkstätten ASiD (öffentlich) 
 
3 Anlage 3 - bepreistes Leistungsverzeichnis neuer Fußboden (öffentlich) 
 
 
X
4 von 19 in Zusammenstellung
Oper Leipzig 
 
 
 
5 von 19 in Zusammenstellung
Oper Leipzig 
 
 
 
6 von 19 in Zusammenstellung
Oper Leipzig 
 
 
 
7 von 19 in Zusammenstellung
Oper Leipzig 
 
8 von 19 in Zusammenstellung
 
1 
Protokoll Begehung 
 
     
 
Datum: 08.07.2022, 09:30 – 12:30 Uhr  
 
Ort der Besprechung: Theaterwerkstätten, Dessauer Str. 21 
 
Grund der Besprechung: Sicherheitstechnische Begehung, BK-Anzeige Lärm 
 
Teilnehmer: Herr Niesar, Herr Horschel, Herr Zsitva, Frau Dr. Hammer, Herr Dr. Schütthoff, Frau Splinter 
  
Folgende Themen sind während der Begehung aufgetreten: 
 
 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Gefährdungs-
beurteilungen 
 
X 
Gefährdungsbeurteilungen sind nicht aktuell, 
liegen derzeit als Vorlage von der Oper vor 
Aufbau und Struktur sind noch unklar 
Die GFB müssen neu erstellt werden. In Hinblick 
auf die vielen grundverschiedenen Bereiche wird 
dringend eine Aufsplittung der GFB´s, z.B. Malsaal, 
Polsterei, Schäumerei usw. empfohlen. So können 
auch die erforderlichen arbeitsmedizinischen 
Vorsorgen besser zugeordnet werden. 
 
Lärmmessung, BK-
Anzeige 
X Lärmmessung durch Dr. Goltz, Unfallkasse 
Sachsen ist noch nicht erfolgt. Solange keine 
fundierten Messwerte vorliegen wird die BK 
nicht anerkannt. 
Frau Splinter wird per Mail nachfragen.  
Vibrationsmessungen X Es ist unklar, wo die Ergebnisse der von 
Herrn Taubmann durchgeführten 
Vibrationsmessungen abgeblieben sind. 
Frau Dr. Hammer und Frau Splinter recherchieren 
dazu. 
 
Betriebsanweisungen X Es sind nicht an allen Maschinen und Geräten 
Betriebsanweisungen vorhanden. 
Ausgehangene Betriebsanweisungen sind 
teilweise stark veraltet, nicht konkret 
ausgefüllt und nicht durch Unterschrift in Kraft 
gesetzt. 
Betriebsanweisungen müssen für jede Maschine, 
Anlage und Geräte sowie zum Umgang mit 
Gefahrstoffen und/oder Biostoffen vorhanden sein. 
BA müssen entsprechend erstellt bzw. aktualisiert 
werden. Jede Betriebsanweisung muss den 
Arbeitsort/Arbeitsplatz enthalten und durch 
Unterschrift des Leiters (oder mind. 
Abteilungsleiters) in Kraft gesetzt werden. 
 
9 von 19 in Zusammenstellung
 
2 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Erste Hilfe Aushänge  
 
Die Aushänge sind teilweise stark veraltet und 
enthalten keine Informationen, z. B. zum 
nächsten Krankenhaus/Durchgangsarzt, 
Ersthelfern, Notrufnummern. 
 
Es sollten neue Aushänge 
bestellt (können bei UK 
Sachsen geordert werden), 
ausgefüllt und gut sichtbar 
aufgehangen werden. 
 
 
Flucht- und 
Rettungswegepläne 
X Im Verlauf der Begehung fiel auf, dass keine 
Flucht- und Rettungswegepläne ausgehangen 
sind. Dies ist aber für unübersichtliche 
Gebäude vorgeschrieben. 
Es müssen Flucht- und Rettungswegepläne gemäß 
Brandschutzkonzept erstellt und an gut 
einsehbaren Stellen ausgehangen werden. 
 
Regale 
 
In allen Bereichen finden sich viele 
selbstgebaute Regale. Sie sind z. T. für das 
zu lagernde Material ungeeignet, nicht 
standsicher und überladen. Es sind keine 
Traglasten angegeben. 
 Aus Protokoll vom 27.07.2021:  
 Für die Erfassung und regelmäßige 
Prüfung von Regalen sollte ein 
Mitarbeiter befähigt und beauftragt 
werden. 
 Regale (Eigenbau) sollten mithilfe 
von Simulationsprogrammen 
(Konstruktionsabteilung) modelliert 
und hinsichtlich ihrer Statik 
berechnet und ausgelegt werden 
Es müssen alle Regale erfasst, geprüft und 
teilweise erneuert werden. 
 
 
Maßnahmen sind zusätzlich durchzuführen 
 
Konstruktionsbüros X Die Bildschirmarbeitsplätze in der 
Konstruktion entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen an Ergonomie.  
Die Arbeitsplätze sind entsprechend des heutigen 
Standards, z. B. höhenverstellbarer Schreibtisch, 
zwei Monitore, neu einzurichten. Weitere Hinweise 
siehe beigefügter Erhebungsbogen 
 
10 von 19 in Zusammenstellung
3 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Feuerlöscher Feuerlöscher stehen teilweise am Boden/in 
Ecken oder sind zugestellt. Es ist somit nicht 
sofort erkennbar, ob sie funktionsfähig sind 
bzw. können nicht ungehindert erreicht 
werden. 
Teilweise fehlen die Piktogramme oder sind 
beschädigt. 
Feuerlöscher sind gut zugänglich an den Wänden 
zu montieren. Sie müssen jederzeit frei zugänglich 
sein. 
Beschädigte oder fehlende Piktogramme müssen 
ersetzt werden. 
Malsaal X An der Absauganlage fehlt die BA und die 
letzte durchgeführte Prüfung der 
Funktionsfähigkeit/Absaugleistung kann nicht 
erkannt werden. 
Der Zugang zur Brücke ist nur berechtigten 
und unterwiesenen Personen gestattet. 
Die Brücke insbesondere Geländer, Knieleiste 
und Befestigung der Gitterroste dürfen nicht 
beschädigt, defekt oder lose sein. 
In der Pausenecke lagen/standen 
verschiedene Lebensmittel offen rum. Das ist 
bei Arbeiten mit Gefahrstoffen nicht zulässig. 
Die Bürostühle an dem Bildschirmarbeitsplatz 
sind schon sehr abgenutzt und nicht mehr voll 
funktionsfähig. Außerdem gibt es wenig 
Ablagefläche. 
Die BA muss erstellt und ausgehangen werden 
(siehe oben). Die (Funktions)Prüfung muss ggf. 
durchgeführt werden. 
Der Zugang zur Brücke muss entsprechend 
gekennzeichnet bzw. abgesperrt sein, ggf. 
Hinweisschild anbringen. 
Die Brücke insbesondere Geländer, Knieleiste und 
Befestigung der Gitterroste ist regelmäßig einer 
Sichtkontrolle zu unterziehen. 
Hier sollte darauf geachtet werden, dass bei 
Umgang mit Gefahrstoffen nicht gegessen und 
getrunken wird und dass Lebensmittel in 
verschließbaren Behältnissen aufbewahrt werden. 
Die Bürostühle sollten erneuert und dann richtig 
eingestellt werden. Es wird die Schaffung 
zusätzlicher Ablagemöglichkeiten empfohlen. 
11 von 19 in Zusammenstellung
4 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Kaschierabteilung Betriebsanweisungen sowie Essen und 
Trinken siehe oben 
Der Inhalt verschiedener Lebensmittel-
behältnisse war nicht eindeutig zu erkennen. 
Es ist zu vermuten, dass es sich um Arbeits- 
und/oder Gefahrstoffe handelte. 
Am Misch-/Zubereitungsarbeitsplatz werden 
teilweise 2-Komponenten-Stoffe verarbeitet, 
die Isocyanate enthalten. Es ist keine 
punktuelle Absaugung vorhanden. 
Arbeits- und/oder Gefahrstoffe dürfen nicht in 
Lebensmittelbehältnissen aufbewahrt werden. 
Es ist zu prüfen, wie die 
Absaugung am Arbeitsplatz 
erfolgen kann, ggf. ist die 
vorhandene mobile 
Absaugeinrichtung geeignet. 
Tiefziehanlage X BA und Regale siehe oben 
Deko/Polsterei X Regale siehe oben 
Teilweise sehr hohe Lärmspitzen beim 
Tackern 
Die schweren Stoffballen u. ä. müssen oft 
allein gehoben und getragen werden. 
Für spezielle Arbeiten/Materialien wird das Tragen 
eines Bügelgehörschutzes empfohlen, ggf. schafft 
auch ein schallabsorbierender Vorhang o. ä. 
Abhilfe. 
Die Lastenhandhabung ist mit LMM genau zu 
erfassen, ggf. müssen Hebe- und Transporthilfen 
zur Verfügung gestellt werden. 
Große Tischlerei 
1. OG
Der Boden ist sehr uneben, dadurch 
Stolperstellen, erhöhte Verletzungsgefahr 
und Lärmbelastung beim Schieben von 
Wagen u. ä.  
Hohe Lärmbelastung im Raum bei 
laufenden Maschinen. Für die Handhabung 
von Lasten stehen keine Hebezeuge zur 
Verfügung 
Der Boden muss dringend saniert werden.  
Laufen mehrerer Maschinen gleichzeitig sollten alle 
MA einen Gehörschutz tragen. Eine Tischlerei ist 
immer einer sog. Lärmarbeitsplatz und ist als 
solcher zu kennzeichnen. 
Die Lastenhandhabung ist mit LMM genau zu 
erfassen, ggf. müssen Hebe- und Transporthilfen 
zur Verfügung gestellt bzw. installiert werden. 
12 von 19 in Zusammenstellung
5 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Gang/Flur 1. OG Solche Aufkantungen stellen erhebliche 
Stolperstellen dar. Die Beschädigungen 
verstärken zudem die Gefährdungen. 
Die Kanten sind gut sichtbar zu machen, z. B. 
durch Kontrastfarbgebung. 
Die Aufkantung sollte saniert und deutlich 
gekennzeichnet werden (Kontrastfarbgebung). 
Schweißarbeitsplatz BA Schwenkkrane siehe oben auf der BA sollten zusätzlich die berechtigten und 
unterwiesenen Personen benannt werden 
Aluminium-
schweißerei 
Im Raum herrschen aufgrund der Unordnung 
diverse Gefahren. 
BA, Regale und Feuerlöscher siehe oben 
Es ist mehr auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. 
13 von 19 in Zusammenstellung
 
6 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Drechselwerkstatt 
 
 
 
 
Die „Arbeitsplatzbeleuchtung“ ist sehr 
mangelhaft und so nicht zugelassen, 
außerdem nicht geprüft. 
 
 
 
 
Der Raum/die Arbeitsplätze sind sehr 
unaufgeräumt. Zum Arbeiten ist viel zu wenig 
Platz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die PSA lag auf dem (schmutzigen) 
Arbeitstisch. 
 
Es ist eine zugelassene, für den Arbeitsplatz 
geeignete (Holzstaub) Beleuchtung zu beschaffen 
und zu installieren. 
 
 
 
 
Der Arbeitsplatz sollte aufgeräumt werden, ggf. 
sind dazu zusätzliche Ablagemöglichkeiten zu 
schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die PSA sollte an einem geeigneten Ort 
aufbewahrt, ggf. auch nach Benutzung entsorgt 
werden. 
 
 
 
14 von 19 in Zusammenstellung
7 
Ort Foto Mangel/Gefahr Maßnahmen & Anmerkungen Erledigungs- 
vermerk 
Maschinenraum EG BA siehe oben 
Lärmbelastung 
Es standen einige Besen im Raum. Das 
Kehren von Holzstaub ist nicht zulässig. 
Der Raum ist deutlich sichtbar als Lärmbereich zu 
kennzeichnen. Bei laufenden Maschinen sollten die 
Türen geschlossen werden. 
Zur Reinigung darf nur ein zugelassener Sauger 
verwendet werden. 
Silke Splinter 
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
ASiD- Arbeitssicherheit 
Postanschrift: 04092 Leipzig 
Hausanschrift: Reclamstraße 52, 04315 Leipzig 
Tel.:     [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT]
15 von 19 in Zusammenstellung
Projekt: 2025-03-TW Boden Tischlerei
LV: Los028 Holzboden
SeiteInhaltsverzeichnis
Deckblatt 1
LOS:  028 Los 028 2
2Titel:   01 Holzboden
Zusammenstellung 3
Gesamtseitenzahl 4
16 von 19 in Zusammenstellung
Leistungsverzeichnis
Los 028 Holzboden
Bauvorhaben: Theaterwerkstätten der Oper Leipzig
Dessauer Straße 21
04129 Leipzig
Sanierung Boden Tischlerei
Bauherr/Auftraggeber: Oper Leipzig
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig
Augustusplatz 12
D-04109 Leipzig
Kostenermittlung
2025-03-TW Boden TischlereiProjekt:
Los028 HolzbodenLV:
Druckdatum: Seite: 1 von 323.01.2026
17 von 19 in Zusammenstellung
Kostenermittlung
Projekt: 2025-03-TW Boden Tischlerei
LV: Los028 Holzboden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
Druckdatum: 23.01.2026 Seite: 2 von 3
028 Los 028
028.01 Holzboden
028.01.01 Trockenschüttung 5 -30 mm
1.081,000 m² 39,50 42.699,50
028.01.02 Mehrlagiger Bühnenboden mit 12 mm
Bühnenbodenelementen
1.081,000 m² 208,00 224.848,00
028.01.03 Zulage für das Anarbeiten an Wandvorsprünge
11,000 St 41,00 451,00
028.01.04 Zulage für das Anarbeiten an freistehende Säule
22,000 St 100,00 2.200,00
028.01.05 Zulage für das Anarbeiten an vorhandene Flächen
37,000 St 29,50 1.091,50
028.01.06 Fussleiste Schwarzkiefer 25 mm x 45 mm
160,000 m 16,60 2.656,00
028.01.07 Neuen Bühnenboden schleifen
1.081,000 m² 11,00 11.891,00
028.01.08 Bühnenboden mit transparentem Hartwachsöl
oberflächenbehandeln
1.081,000 m² 16,60 17.944,60
028.01.09 Zulage für Zusatzmittel Antirutsch R10
1.081,000 m² 0,75 810,75
Summe 028.01 Holzboden 304.592,35 €
Summe 028 Los 028 304.592,35 €
18 von 19 in Zusammenstellung
Kostenermittlung
2025-03-TWProjekt: Boden Tischlerei
Los028 HolzbodenLV:
Druckdatum: 23.01.2026 Seite: 3 von 3
Z U S A M M E N S T E L L U N G
028 Los 028
028.01 Holzboden 304.592,35 €
Summe 028 Los 028 304.592,35 €
Summe LV 304.592,35 €
57.872,55 €zuzüglich 19,00  %  Mwst
Gesamtsumme Brutto 362.464,90 €
19 von 19 in Zusammenstellung