Bau- und Finanzierungsbeschluss Gewandhaus zu Leipzig - Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle - Brandschutzmaßnahmen 5. BA
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00414/14
Datum: 2014-10-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Beschlussvorlage Nr. DS-00414/14
Status: nichtöffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 30.09.2014 Beschlussfassung
Betriebsausschuss Kulturstätten 16.10.2014 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Kultur
Betreff
Bau- und Finanzierungsbeschluss Gewandhaus zu Leipzig - Erneuerung der 
Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle - Brandschutzmaßnahmen 
5. BA
Beschluss:
1. Die Baumaßnahme "Gewandhaus zu Leipzig - Erneuerung der Antriebstechnik der 
Rauchabzugshauben der Konzertsäle Brandschutzmaßnahmen 5. Bauabschnitt" wird 2015 
realisiert. (Baubeschluss gemäß Eigenbetriebssatzung des Gewandhauses vom 28.10.2009 RB IV-
1764/09 § 9, Abs. 2 c) in der zurzeit gültigen Fassung).
 2. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme "Gewandhaus zu Leipzig - Erneuerung der 
Antriebstechnik der Rauchabzugshauben - Brandschutzmaßnahmen 5. Bauabschnitt  betragen 
271.000 €. Der städtische Zuschuss für die Instandhaltungsmaßnahmen beträgt 271.000 €.
3. Der städtische Zuschuss ist entsprechend RB V-1295/12 vorbehaltlich der Genehmigung der 
Haushaltplanung 2015 ff im Haushalt 2015 eingestellt. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um 
Fortsetzungsmaßnahmen aus den Bauabschnitten 1 bis 4.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
1 von 38 in Zusammenstellung
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge 01.01.15 31.12.15
Aufwendungen 01.01.15 31.12.15 271000 1.100.262003
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 01.01.15 31.12.15 700 000 19.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
2 von 38 in Zusammenstellung
Sachverhalt:
Bau- und Planungsbeschluss
für die Erneuerung der Antriebstechnik der 
Rauchabzugshauben der Konzertsäle
im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen
5. Bauabschnittes (2015) im
Gewandhaus zu Leipzig
Eigentümer:                Gewandhaus zu Leipzig
                          Augustusplatz 8
                         04109 Leipzig
                        
Bauherr:             Gewandhaus zu Leipzig
                          Augustusplatz 8
                         04109 Leipzig
Baufachamt:               Stadt Leipzig
                          Amt für Gebäudemanagement                          
04092 Leipzig
3 von 38 in Zusammenstellung
I n h a l t s v e r z e i c h n i s
 
1.0 Grundlagen
2.0 Begründete Zielstellung der Investition
2.1 Realisierungsstand
2.2 Ableitung des Investitionsbedarfes - Notwendigkeit
2.3 Dringlichkeit
2.4 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
3.0 Beschreibung der beabsichtigten Investition
3.1 Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle
3.1 Nutzungsverbesserungen durch beabsichtigte Investitionen
3.2 Eigentumsverhältnisse
3.3 Energiekonzept
3.4 Barrierefreies Bauen
3.5 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
4.0
4.1
Kosten
Instandhaltungsaufwand
5.0 Finanzierungsplan
6.0 Einordnung in die mittelfristige Haushaltplanung
7.0 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
7.1 Folgekosten
7.2 Aufwandsvergleiche
7.3 Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen
8.0 Fristenplan
9.0 Planungsbüros
10. Anlagen
   
4 von 38 in Zusammenstellung
1.0 Grundlagen
Die Gesamtkonzeption  „Instandhaltung und Investitionen 2009 bis 2020“ wurde durch die 58. 
Ratsversammlung am 17.06.2009 bestätigt (RBIV-1652/09). Auf Grundlage dieses Beschlusses 
erfolgt die Erstellung der Einzelvorlagen für eine der bedeutendsten Kulturstätten der Stadt.
Im Rahmen der Gesamtkonzeption „Instandhaltung und Investitionen 2009 bis 2020“ wurden der  1. 
bis 4. Bauabschnitt der brandschutztechnischen Ertüchtigung von 2011 bis 2014 realisiert.
2.0 Begründete Zielstellung der Instandhaltungsmaßnahme
2.1 Realisierungsstand
· 23.04.2010: Erstellung eines Brandschutzkonzepts durch das Brandschutzbüro Jürgen Hahn 
GmbH.
· 11.01.2011: Der Bau- und Planungsbeschluss für den 1. Bauabschnitt wird bestätigt (DBV-
244/11). Realisierung in der Spielpause 2011.
· 23.02.2011: Festlegung von Auflagen zum Brandschutz durch das Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege in einer Prioritätenliste. (Anlage 2)
· 07.03.2012:  Der Bau- und Planungsbeschluss für den 2. Bauabschnitt wird bestätigt (VAV-
105/12). Realisierung in der Spielpause 2012.
· 05.12.2012: Der Bau- und Planungsbeschluss für den 3. Bauabschnitt wird bestätigt (VAV-
130/12). Realisierung in der Spielpause 2013.
· 30.05.2013: Aktualisierung des Brandschutzkonzepts (Index A) durch das Brandschutzbüro 
Jürgen Hahn GmbH.
· 15.05.2014: Der Bau- und Planungsbeschluss für den 4. Bauabschnitt wird bestätigt (BAK  
DSV/3729). Realisierung in der Spielpause 2014.
2.2  Ableitung des Instandhaltungsbedarfsbedarf – Notwendigkeit
Zurzeit erfolgt die technische Vorbereitung  für den 5. BA der brandschutztechnischen Ertüchtigung. 
Die Arbeiten werden in der Spielpause (13.07.2015 – 21.08.2015) ausgeführt.
Bei den Rauchhauben handelt es sich um bühnentechnische Anlagen. Alle bühnentechnischen 
Firmen arbeiten vorrangig in den Sommerpausen der Theater, Opern und Konzerthäuser. Um die 
Kapazitäten der Firmen für die Spielpause des Gewandhauses zu binden, ist eine frühzeitige 
Ausschreibung notwendig.
Deshalb wird diese Maßnahme aus der Gesamtmaßnahmen der Brandschutzertüchtigung für 2015 
herausgelöst und gesondert eingereicht.
Das Gewandhaus steht unter Denkmalschutz. Alle Baumaßnahmen werden dementsprechend mit 
dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege abgestimmt.
2.3 Dringlichkeit
Eine weitere Verschiebung der Brandschutzmaßnahmen wurde entsprechend der Auflagen des 
Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege vom 23.02.2011 und der Stellungnahme vom 07.11.2011 
durch das ABD abgelehnt.
2.4 Folgen der Nichtbeschlussfassung
Als Konsequenz einer Verschiebung der oben genannten Leistungen droht der Entzug der 
Betriebserlaubnis für das Gewandhaus durch das ABD. Das Gewandhaus müsste geschlossen 
werden.
3.0 Beschreibung der beabsichtigten Instandhaltungsmaßnahme
3.1 Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle
Folgende Maßnahmen werden ausgeführt:
(siehe auch Entwurfsplanung, Anlage 1)
Bestand
Für die Rauchableitung der Konzertsäle sind 12 Rauchabzugshauben im Dachbereich des Großen 
Saales und 4 Rauchhauben im Dachbereich des Kleinen Saales (Mendelssohn-Saal) vorhanden.
Das Öffnen der Rauchhauben erfolgt mechanisch durch Gegengewichte, das Schließen der
Rauchhauben erfolgt elektromechanisch mit einem Seiltrommelantrieb.
Das Öffnen der Rauchhauben erfolgt durch das Lüften der Bremsen. Bei Unterbrechung der
5 von 38 in Zusammenstellung
Stromversorgung bzw. bei Auslösung an den Bedienstellen öffnen sich die Bremsen der Antriebe 
und die Rauchhauben werden durch die Gegengewichte aufgezogen.
Es werden jeweils 4 Rauchhauben über einen Antrieb elektromotorisch geschlossen bzw. über 
diesen geöffnet.
Die Antriebe stammen aus dem Jahre 1980 und sind verschlissen. Sie entsprechen den damals 
geltenden Vorschriften. Gemäß der Forderung im Brandschutzgutachten müssen die Antriebe 
erneuert werden.
Die Rauchhauben sind für die Evakuierung der Besucher in den Sälen notwendig. Durch die 
Rauchhauben werden bei einem Brand durch die geöffneten Rauchhauben Rauchgasse und Wärme 
nach Außen abgeführt.
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben
Im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gewandhauses erfolgt mit dem
5.Bauabschnitt die Erneuerung der Antriebstechnik und Steuerung der Rauchhauben beider Säle.
Das Hubgerüst, die Gegengewichtsanlage sowie das Antriebsprinzip der Rauchhauben bleiben 
erhalten. Die Steuerung wird für alle 4 Antriebe komplett erneuert. Die Erneuerung der Steuerung 
beinhaltet das Aufstellen neuer Schaltanlagen. Die Rauchhauben werden an die Brandmeldeanlage 
angeschlossen. Die Brandmeldeanlage wurde im Zuge der brandschutztechnischen Ertüchtigung 
des Gewandhauses bereits erneuert. Entsprechende Koppler wurden bereits vorgesehen.
3.2 Nutzungsverbesserungen durch die beabsichtigte Instandhaltungsmaßnahme
Durch die genannte Maßnahme wird das Gewandhaus planmäßig und schrittweise entsprechend 
dem brandschutztechnischen Konzept ertüchtigt. Dadurch wird eine längere Schließung des Hauses 
verhindert. Durch eine jährliche planmäßige Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen können die 
einzelnen Sanierungsmaßnahmen weitgehend in der  Spielpause durchgeführt werden. Damit ist 
eine Aussetzung des Spielbetriebes nicht notwendig und die Bespielbarkeit des Gewandhauses 
weiter sichergestellt.
Mit Hilfe der neuen Antriebstechnik für die Rauchhauben wird außerdem eine verbesserte 
akustische Abkopplung zum Außenbereich (Verkehrslärm Augustusplatz) erreicht.
3.3       Eigentumsverhältnisse
Das Gewandhaus zu Leipzig ist Eigentümer des Gebäudes.
Flurstück: 755/1
Gemarkung: Leipzig
Anschrift: Augustusplatz 8, 04109 Leipzig  
3.4       Energiekonzept
Die Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung beziehen sich überwiegend auf Bauteile und 
technische Anlagen im Innenbereich.
3.5       Barrierefreies Bauen
Für die Antriebstechnik der Rauchabzugsklappen der Konzertsäle ist die Barrierefreiheit nicht 
relevant.
3.6       Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist bei diesem Bauvorhaben nicht vorgesehen.
4.0 Kosten
4.1 Instandhaltungsaufwand - 2014
Kostenermittlung nach DIN 276 - Bruttokosten in €
Mehrwertsteuersatz: 19 %
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung auf 
volle 100er gerundet
KG Kostengruppe
100 Grundstück
200 Öffentliche Erschließung
300 Bauwerk- Baukonstruktion
6 von 38 in Zusammenstellung
400 Bauwerk- Technische Anlagen
700 Baunebenkosten
100-700 Summe
5.0          Finanzierungsplan
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
s
q
u
e
l
l
e
2
0
1
4
2
0
1
5
A
n
t
e
i
l
 
S
t
a
d
t
 
L
e
i
p
z
i
g
0
,
0
0
 
€
2
7
1
.
0
0
0
,
0
0
 
T
€
6.0        Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung
Für die Baumaßnahmen am Gewandhaus werden bis 2015 pro Jahr 1.500 T€ einschließlich der 
Brandschutzmaßnahmen eingeplant.     Die Information zu den weiteren Baumaßnahmen im 
Gewandhaus sind aus der Gesamtkonzeption „Instandhaltung und Investitionen 2009 bis 2020“ 
(aktualisiert 2011) zu entnehmen.
7.0 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
7.1 Folgekosten
Aufgrund der gestiegenen Anzahl von überwachungspflichtigen Anlagen ist mit einer Steigerung der 
Folgekosten im Rahmen der Wartung für die brandschutztechnischen Anlagen zu rechnen. Für 
einen großen Teil der Anlagen bestehen bereits kostenpflichtige Wartungsverträge. Geringe 
Erhöhungen bei den Wartungskosten können durch die in den ersten Jahren zu erwartende 
Senkungen der Reparaturkosten ausgeglichen werden.
7 von 38 in Zusammenstellung
Eine sorgfältige Planungsvorbereitung soll Ausführungsdopplungen und kostenintensive Provisorien 
ausschließen.
7.2 Aufwandsvergleiche   
Die Planung der Maßnahmen erfolgte kostenbewusst und unter Berücksichtigung des minimal 
notwendigen Aufwandes.
7.3      Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen
Das arbeitsmarktpolitische Instrument „Arbeitsgelegenheit (AGH)“ ist hier ungeeignet aufgrund der 
Spezifik der Leistung.
8.0 Fristenplan
Die baulichen Maßnahmen sind im III. Quartal 2015 (Schwerpunkt Spielpause Juli/August) geplant. 
Mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung Gebäudetechnik 
wurde begonnen. Um alle notwendigen Baumaßnahmen umzusetzen, wird 2015 die Spielpause um 
2 Wochen (auf 6 Wochen) verlängert.
Baubeschluss : bis 30.10.2014
Veröffentlichung: 8.11.2014
Vergabe: bis 15.01.2015
Beginn der Spielpause: 13.07.2015
Ende Spielpause: 21.08.2015
Restleistungen: bis 30.11.2015
9.0 Planungsbüros
Mit der Weiterführung der Planung sollen folgende Büros beauftragt werden:
· Bühnentechnik nach § 56 HOAI · DTP Theaterbühnentechnik GmbH
Bosewitzer Straße 20, 01259 Dresden
· Architekten nach § 33 HOAI · Architektin Dipl.-Ing. Ulrike Kabitzsch
· Ferdinand-Lassalle-Str. 15
04109 Leipzig
· Tragwerksplanung nach § 49 
HOAI
· Ingenieurbüro Vocke – Follner
Kranichweg 17 in 04356 Leipzig
· Fachplaner Brandschutz Brandschutzbüro Jürgen Hahn GmbH, 
Teubnerstraße 11 in 04317 Leipzig
· Technische Ausrüstung nach §  
56 HOAI
· GWW Ingenieurgesellschaft
· Guthannß – Wehlte - Wehner mbH
Eilenburger Str. 39A in 04317 Leipzig
Anlagen:
Entwurfsplanung des Planungsbüros DTP Theaterbühnentechnik GmbH vom 27.06.14
Prioritätenliste des Amt für Bauordnung und Denkmalpflege vom 23.02.2011
8 von 38 in Zusammenstellung
 
 
 
 
  
 
DB 
 Dienstberatung des Oberbürgermeisters 
Datum: 23.09.2014  TOP:        Drucksache Nr. V/      
 Vorlage des OB 
Dienstanweisung 
Information 
Beratungsfolge 
Ausschuss: BAK 
      
Stadtbezirksbeirat 
      
Ortschaftsrat 
      
 Die Vorlage wurde 
bestätigt 
mit Änderungen bestätigt 
nicht bestätigt 
zur Kenntnis genommen 
vertagt auf       
Beschlussfassung 
Dienstberatung des OB am 23 .09.2014 
Ausschuss BAK am       
Verwaltungsausschuss am         
Ratsversammlung am       
Aufhebung  Änderung folgender Beschlüsse:  ▼ 
       .................... 
 Status der Vorlage 
öffentlich 
      
Bezeichnung 
öffentlich 
Öffentlichkeitsarbeit über Referat 
Kommunikation 
Ja   Nein  
 Eingereicht von Dezernat Kultur 
 
 
      
Datum/Unterschrift 
Ansprechpartner 
 
 
Herr Schöneich 
(Gewandhaus) 
Frau Ullrich (AGM) 
Name/Amt 
Thema ► Bau- und Finanzierungsbeschluss Gewandhaus zu Leipzig – Erneuerung der Antriebstechnik der 
Rauchabzugshauben der Konzertsäle - Brandschutzmaßnahmen 5. BA  
 
 
Vorschlag    Satzung tritt nach Bekanntmachung in Kraft 
 
1. Die Baumaßnahme "Gewandhaus zu Leipzig - Erneuerung der Antriebstechnik der 
Rauchabzugshauben der Konzertsäle Brandschutzmaßnahmen 5. Bauabschnitt" wir d 2015 
realisiert. (Baubeschluss gemäß Eigenbetriebssatzung des Gewandhauses vom 28.10 .2009 
RB IV-1764/09 § 9, Abs. 2 c) in der zurzeit gültigen Fassung).  
2. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme "Gewandhaus zu Leipzig - Erneuerung der 
Antriebstechnik der Rauchabzugshauben - Brandschutzmaßnahmen 5. Bauabschnitt  b etragen 
271.000 €.  
Der städtische Zuschuss für die Instandhaltungsmaßnahmen beträgt 271.000 €.  
3. Der städtische Zuschuss ist entsprechend RB V-1295/12 vorbehaltlich der Genehmi gung der 
Haushaltplanung 2015 ff im Haushalt 2015 eingestellt. Bei den Baumaßnahmen hande lt es 
sich um Fortsetzungsmaßnahmen aus den Bauabschnitten 1 bis 4. 
 
9 von 38 in Zusammenstellung
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein wenn ja, ▼ 
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit 
aktivierungspflichtig)? 
nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
▼ PSP-Element 
Ergebnishaushalt 
Erträge 1.1.2015 31.12.2015         
Aufwendungen 1.1.2015 31.12.2015 271.000   1.100.262003    
Finanzhaushalt 
Einzahlungen                    
Auszahlungen 1.1.2015  31.12.2015        700 000 19.740    
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, ▼ 
  
Folgekosten     Einsparungen   
wirksam 
von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt 
▼ PSP-Element 
Zu Lasten 
anderer OE 
Ergeb. HH Erträge                        
Ergeb. HH Aufwand                        
Nach 
Durchführung 
der 
Maßnahme 
zu erwarten 
Ergeb. HH Erträge                        
Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen) 
                       
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
                       
  
Auswirkungen auf den Stellenplan Nein x wenn ja, ▼ 
Beantragte Stellenerweiterung:       Vorgesehener Stellenabbau:       
       
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:    
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für 
Arbeitsplätze“ 
relevant X nicht relevant 
       
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. 
Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und 
Familien mit Kindern aus.“ 
relevant X nicht relevant 
      
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen 
erfolgte bereits mit folgendem Beschluss: 
       
Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Drucksache-Nr.       
  
Beschluss des Stadtrates Nr.       
  
  
Sie verändert sich mit dieser Vorlage nicht und wird deshalb im Prüfkatalog nicht dargestellt. 
 
      
10 von 38 in Zusammenstellung
 
 
Prüfkatalog  
 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: 
 
 verbessert gesichert verschlechtert keine 
Auswirkung 
Begründung 
in Vorlage 
Seite 1 
      
1 Arbeitsplatzsituation           
      
      
2 Ausbildungsplatz-
situation 
          
      
      
3 finanzielle Situation der 
Unternehmen: sie wird 
durch städtische 
Entscheidung (z. B. zu 
Steuern, Gebühren, 
Preisen für Gas-Wasser-
Strom) 
          
 
 
      
      
4 Bedeutung des 
Vorhabens für 
wirtschaftliche 
Entwicklung 
positive Auswirkung negative 
Auswirkung 
keine 
Auswirkung 
 
hoch mittel niedrig         
       
       
5 Finanzierung 
private Mittel Drittmittel/ 
Fördermittel 
finanzielle 
Folgewirkungen 
für die Stadt 
keine 
Auswirkung 
 
ja nein ja nein ja  nein         
         
 
 
 
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. 
Prüfkatalog  
 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Kindern aus. 
 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: 
 
Indikatoren verbessert 
auf 
bisherigen 
Niveau 
verschlechtert keine 
Auswirkung 
Begründung in 
Vorlage Seite 1 
      
1 Vorschulische Bildungs- 
und Betreuungsangebote 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
           
  
  
       
2 Schulische 
Bildungsangebote, 
Ausbildung und Studium 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
           
  
  
11 von 38 in Zusammenstellung
 
      
3 Wohnbedingungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien (Angebot, 
Attraktivität, Vielfalt, 
Infrastruktur) 
           
  
  
      
4 Kultur- und 
Freizeitangebote, 
Möglichkeiten zum Spielen, 
Sporttreiben und Treffen 
sowie Naturerfahrungen 
für Kinder, Jugendliche 
und Familien 
     
           
  
 
 
      
5 Gesundheit und Sicherheit 
von Kindern und 
Jugendlichen/Schutz vor 
Gefahren 
           
  
  
      
6 Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Behinderungen oder 
Migrationshintergrund 
           
  
  
      
7 Finanzielle Bedingungen 
von Familien 
           
  
 
      
 Indikator hat stattge-
funden 
ist 
vorgesehen 
ist nicht vorgesehen Begründung in 
Vorlage, Seite 1 
       
       
8 Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
bei der zu treffenden 
Entscheidung 
          
  
  
       
 
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. 
 
12 von 38 in Zusammenstellung
13 von 38 in Zusammenstellung
Bau- und Planungsbeschluss  5.BA Brandschutzmaßnahmen 
Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
Gewandhaus zu Leipzig           01.08.2014   
 Seite 1 von 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bau- und Planungsbeschluss 
für die Erneuerung der Antriebstechnik der Rauch-
abzugshauben der Konzertsäle 
im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen  
5. Bauabschnittes (2015) im 
Gewandhaus zu Leipzig 
 
 
 
 
 
 
Eigentümer:                 Gewandhaus zu Leipzig 
                            Augustusplatz 8  
                           04109 Leipzig 
                            
 
Bauherr:               Gewandhaus zu Leipzig 
                            Augustusplatz 8
 
                           04109 Leipzig 
 
 
Baufachamt:                Stadt Leipzig 
                            Amt für Gebäudemanagement                            
    04092 Leipzig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 von 38 in Zusammenstellung
Bau- und Planungsbeschluss  5.BA Brandschutzmaßnahmen 
Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
Gewandhaus zu Leipzig           01.08.2014   
 Seite 2 von 6 
 
 
 
 
 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s    
   
1.0 Grundlagen 
  
2.0 Begründete Zielstellung der Investition 
2.1 Realisierungsstand  
2.2 Ableitung des Investitionsbedarfes - Notwendigkeit 
2.3 Dringlichkeit 
2.4 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
  
3.0 Beschreibung der beabsichtigten Investition 
3.1 Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
3.1 Nutzungsverbesserungen durch beabsichtigte Investitionen 
3.2 Eigentumsverhältnisse 
3.3 Energiekonzept 
3.4 Barrierefreies Bauen 
3.5 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
  
4.0 
4.1 
 
Kosten 
Instandhaltungsaufwand 
 
5.0 Finanzierungsplan 
 
6.0 Einordnung in die mittelfristige Haushaltplanung 
  
7.0 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
7.1 Folgekosten  
7.2 Aufwandsvergleiche 
7.3 Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen 
  
8.0 Fristenplan  
  
9.0 Planungsbüros 
  
10. Anlagen 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 von 38 in Zusammenstellung
Bau- und Planungsbeschluss  5.BA Brandschutzmaßnahmen 
Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
Gewandhaus zu Leipzig           01.08.2014   
 Seite 3 von 6 
 
      
 
1.0  Grundlagen  
 
Die Gesamtkonzeption  „Instandhaltung und Investitionen 2009 bis 2020“ wurde durch die 
58. Ratsversammlung am 17.06.2009 bestätigt (RBIV-1652/09). Auf Grundlage dieses B e-
schlusses erfolgt die Erstellung der Einzelvorlagen für eine der bedeutendsten Kulturstät ten 
der Stadt.  
Im Rahmen der Gesamtkonzeption „Instandhaltung und Investitionen 2009 bis 2020“ wurden 
der  1. bis 4. Bauabschnitt der brandschutztechnischen Ertüchtigung von 2011 bis 2014 rea-
lisiert.  
 
2.0  Begründete Zielstellung der Instandhaltungsmaßnahme 
2.1       Realisierungsstand 
-
 23.04.2010: Erstellung eines Brandschutzkonzepts durch das Brandschutzbüro Jü r-
gen Hahn GmbH.  
- 11.01.2011: Der Bau- und Planungsbeschluss für den 1. Bauabschnitt wird bestätigt 
(DBV-244/11). Realisierung in der Spielpause 2011. 
- 23.02.2011: Festlegung von Auflagen zum Brandschutz durch das Amt für Bauor d-
nung und Denkmalpflege in einer Prioritätenliste. (Anlage 2) 
- 07.03.2012:  Der Bau- und Planungsbeschluss für den 2. Bauabschnitt wird bestätigt 
(VAV-105/12). Realisierung in der Spielpause 2012. 
- 05.12.2012: Der Bau- und Planungsbeschluss für den 3. Bauabschnitt wird bestätigt 
(VAV-130/12). Realisierung in der Spielpause 2013. 
- 30.05.2013: Aktualisierung des Brandschutzkonzepts (Index A) durch das Bran d-
schutzbüro Jürgen Hahn GmbH. 
- 15.05.2014: Der Bau- und Planungsbeschluss für den 4. Bauabschnitt wird bestätigt 
(BAK  DSV/3729). Realisierung in der Spielpause 2014. 
 
2.2   Ableitung des Instandhaltungsbedarfsbedarf – Notwendigkeit 
Zurzeit erfolgt die technische Vorbereitung  für den 5. BA der brandschutztechnischen E r-
tüchtigung. Die Arbeiten werden in der Spielpause (13.07.2015 – 21.08.2015) ausgeführt. 
Bei den Rauchhauben handelt es sich um bühnentechnische Anlagen. Alle bühnentechn i-
schen Firmen arbeiten vorrangig in den Sommerpausen der Theater, Opern und Konzer t-
häuser. Um die Kapazitäten der Firmen für die Spielpause des Gewandhauses zu binden, ist 
eine frühzeitige Ausschreibung notwendig. 
Deshalb wird diese Maßnahme aus der Gesamtmaßnahmen der Brandschutzertüchtigung 
für 2015 herausgelöst und gesondert eingereicht.  
Das Gewandhaus steht unter Denkmalschutz. Alle Baumaßnahmen werden dementspr e-
chend mit dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege abgestimmt. 
 
2.3  Dringlichkeit 
Eine weitere Verschiebung der Brandschutzmaßnahmen wurde entsprechend der Auflagen 
des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege vom 23.02.2011 und der Stellungnahme vom 
07.11.2011 durch das ABD abgelehnt.  
 
2.4  Folgen der Nichtbeschlussfassung 
Als Konsequenz einer Verschiebung der oben genannten Leistungen droht der Entzug der  
Betriebserlaubnis für das Gewandhaus durch das ABD. Das Gewandhaus müsste geschlos-
sen werden.  
 
 
 
 
16 von 38 in Zusammenstellung
Bau- und Planungsbeschluss  5.BA Brandschutzmaßnahmen 
Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
Gewandhaus zu Leipzig           01.08.2014   
 Seite 4 von 6 
 
 
3.0  Beschreibung der beabsichtigten Instandhaltungsmaßnahme 
3.1 Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugs hauben der Konzertsäle  
 
Folgende Maßnahmen werden ausgeführt: 
(siehe auch Entwurfsplanung, Anlage 1) 
 
Bestand 
Für die Rauchableitung der Konzertsäle sind 12 Rauchabzugs hauben im Dachbereich des 
Großen Saales und 4 Rauchhauben im Dachbereich des Kleinen Saales (Mendelssohn-
Saal) vorhanden. 
Das Öffnen der Rauchhauben erfolgt mechanisch durch Gegengewichte, das Schließen der 
Rauchhauben erfolgt elektromechanisch mit einem Seiltrommelantrieb. 
Das Öffnen der Rauchhauben erfolgt durch das Lüften der Bremsen. Bei Unterbrechung der 
Stromversorgung bzw. bei Auslösung an den Bedienstellen öffnen sich die Bremsen der  An-
triebe und die Rauchhauben werden durch die Gegengewichte aufgezogen. 
Es werden jeweils 4 Rauchhauben über einen Antrieb elektromotorisch geschlossen bzw. 
über diesen geöffnet. 
Die Antriebe stammen aus dem Jahre 1980 und sind verschlissen. Sie entsprechen den d a-
mals geltenden Vorschriften. Gemäß der Forderung im Brandschutzgutachten müssen die  
Antriebe erneuert werden. 
Die Rauchhauben sind für die Evakuierung der Besucher in den Sälen notwendig. Durch die  
Rauchhauben werden bei einem Brand durch die geöffneten Rauchhauben Rauchgasse und 
Wärme nach Außen abgeführt.  
 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben
 
Im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gewandhauses erfolgt mit dem 
5.Bauabschnitt die Erneuerung der Antriebstechnik und Steuerung der Rauchhauben beide r 
Säle.  
Das Hubgerüst, die Gegengewichtsanlage sowie das Antriebsprinzip der Rauchhauben ble i-
ben erhalten. Die Steuerung wird für alle 4 Antriebe komplett erneuert. Di e Erneuerung der 
Steuerung beinhaltet das Aufstellen neuer Schaltanlagen. Die Rauchhauben werden an di e 
Brandmeldeanlage angeschlossen. Die Brandmeldeanlage wurde im Zuge der brandschut z-
technischen Ertüchtigung des Gewandhauses bereits erneuert. Entsprechende Koppler wu r-
den bereits vorgesehen. 
 
 
3.2  Nutzungsverbesserungen durch die beabsichtigte Instandhaltungsmaßnahme 
Durch die genannte Maßnahme wird das Gewandhaus planmäßig und schrittweise entspr e-
chend dem brandschutztechnischen Konzept ertüchtigt. Dadurch wird eine längere Schli e-
ßung des Hauses verhindert. Durch eine jährliche planmäßige Weiterführung der Brand-
schutzmaßnahmen können die einzelnen Sanierungsmaßnahmen weitgehend in der  Spie l-
pause durchgeführt werden. Damit ist eine Aussetzung des Spielbetriebes nicht no twendig 
und die Bespielbarkeit des Gewandhauses weiter sichergestellt.  
Mit Hilfe der neuen Antriebstechnik für die Rauchhauben wird außerdem eine verbesserte 
akustische Abkopplung zum Außenbereich (Verkehrslärm Augustusplatz) erreicht. 
 
3.3       Eigentumsverhältnisse 
Das Gewandhaus zu Leipzig ist Eigentümer des Gebäudes.  
Flurstück: 755/1  
Gemarkung: Leipzig 
Anschrift: Augustusplatz 8, 04109 Leipzig   
 
3.4       Energiekonzept  
Die Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung beziehen sich überwiegend auf Ba u-
teile und technische Anlagen im Innenbereich.  
17 von 38 in Zusammenstellung
Bau- und Planungsbeschluss  5.BA Brandschutzmaßnahmen 
Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
Gewandhaus zu Leipzig           01.08.2014   
 Seite 5 von 6 
 
 
3.5       Barrierefreies Bauen  
Für die Antriebstechnik der Rauchabzugsklappen der Konzertsäle ist die Barrierefreihe it 
nicht relevant. 
 
3.6       Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist bei diesem Bauvorhaben nicht vorges e-
hen. 
 
4.0  Kosten 
4.1 Instandhaltungsaufwand - 2014 
Kostenermittlung nach DIN 276 - Bruttokosten in € 
Mehrwertsteuersatz: 19 % 
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung auf volle 100er gerundet 
KG Kostengruppe 
Gesamt 
100 Grundstück ---------- 
200 Öffentliche Erschließung ---------- 
300 Bauwerk- Baukonstruktion  
400 Bauwerk- Technische Anlagen                      195.000,00 
700 Baunebenkosten                         76.000,00 
100-700 Summe                      271.000,00 
  
5.0          Finanzierungsplan 
 
Finanzierungsquelle 2014 2015 
Anteil Stadt Leipzig  0,00 € 271.000,00 T€ 
 
6.0        Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
Für die Baumaßnahmen am Gewandhaus werden bis 2015 pro Jahr 1.5 00 T€ einschließlich 
der Brandschutzmaßnahmen eingeplant. Die Information zu den weiteren Baum aßnahmen 
im Gewandhaus sind aus der Gesamtkonzeption „Instandhaltung und Investitionen 2009 bis 
2020“ (aktualisiert 2011) zu entnehmen.  
 
7.0 Effektivität und Wirtschaftlichkeit  
7.1 Folgekosten 
Aufgrund der gestiegenen Anzahl von überwachungspflichtigen Anlagen ist mit ei ner Steige-
rung der Folgekosten im Rahmen der Wartung für die brandschutztechnischen Anl agen zu 
rechnen. Für einen großen Teil der Anlagen bestehen bereits kostenpflichtige Wa rtungsver-
träge. Geringe Erhöhungen bei den Wartungskosten können durch die in den ersten Jahren 
zu erwartende Senkungen der Reparaturkosten ausgeglichen werden. 
Eine sorgfältige Planungsvorbereitung soll Ausführungsdopplungen und kostenintensive 
Provisorien ausschließen.  
 
7.2 Aufwandsvergleiche    
Die Planung der Maßnahmen erfolgte kostenbewusst und unter Berücksichtigung des min i-
mal notwendigen Aufwandes. 
 
 
 
 
18 von 38 in Zusammenstellung
Bau- und Planungsbeschluss  5.BA Brandschutzmaßnahmen 
Erneuerung der Antriebstechnik der Rauchabzugshauben der Konzertsäle 
Gewandhaus zu Leipzig           01.08.2014   
 Seite 6 von 6 
 
 
7.3 Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen 
Das arbeitsmarktpolitische Instrument „Arbeitsgelegenheit (AGH)“ ist hier ungeeig net au f-
grund der Spezifik der Leistung. 
 
8.0 Fristenplan 
Die baulichen Maßnahmen sind im III. Quartal 2015 (Schwerpunkt Spielpause Juli/August) 
geplant. Mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung G e-
bäudetechnik wurde begonnen. Um alle notwendigen Baumaßnahmen umzusetzen, wird 
2015 die Spielpause um 2 Wochen (auf 6 Wochen) verlängert.
  
 
Baubeschluss :      bis 30.10.2014  
Veröffentlichung:     8.11.2014  
Vergabe:      bis 15 .01.2015  
Beginn der Spielpause:    13.07.2015 
Ende Spielpause:     21.08.2015 
Restleistungen:     bis 30 .11.2015  
 
9.0 Planungsbüros 
Mit der Weiterführung der Planung sollen folgende Büros beauftragt werden: 
 
Bühnentechnik nach § 56 HOAI DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
Bosewitzer Straße 20, 01259 Dresden 
Architekten nach § 33 HOAI Architektin Dipl.-Ing. Ulrike Kabitzsch 
Ferdinand-Lassalle-Str. 15 
04109 Leipzig 
Tragwerksplanung nach § 49 HOAI Ingenieurbüro Vocke – Follner 
Kranichweg 17 in 04356 Leipzig 
Fachplaner Brandschutz Brandschutzbüro Jürgen Hahn GmbH, 
Teubnerstraße 11 in 04317 Leipzig 
Technische Ausrüstung nach §  56 HOAI  GWW Ingenieurgesellschaft 
Guthannß – Wehlte - Wehner mbH 
Eilenburger Str. 39A in 04317 Leipzig 
 
10. Anlagen:  
Anlage  1:  
Entwurfsplanung des Planungsbüros DTP Theaterbühnentechnik GmbH vom 27.06.14 
 
Anlage 2: 
Prioritätenliste des Amt für Bauordnung und Denkmalpflege vom 23.02.2011 
 
 
19 von 38 in Zusammenstellung
20 von 38 in Zusammenstellung
21 von 38 in Zusammenstellung
22 von 38 in Zusammenstellung
BAUVORHABEN:  GEWANDHAUS ZU LEIPZIG 
 ERNEUERUNG ANTRIEBSTECHNIK RAUCHHAUBEN 
 
AUFTRAGGEBER: STADT LEIPZIG 
 
 
STAND: ENTWURFSPLANUNG 
FACH: BÜHNENTECHNIK – SICHERHEITSTECHNISCHE ANLAGEN 
 
Inhaltsverzeichnis: Seite 
0  Vorbemerkungen ....................................................................................................................................... 2 
1  SICHERHEITSTECHNISCHE ANLAGEN - RAUCHHAUBEN ................................................................. 6 
1.1  Demontage und Entsorgung .............................................................................................................. 6 
1.1.1  Antriebe Rauchhauben ............................................................................................................... 6 
1.1.2  Steuerung Rauchhauben ............................................................................................................ 6 
1.2  Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben ....................................................................................... 7 
1.2.1  Antriebsmaschine mit Maschinenseil ......................................................................................... 7 
1.2.2  Erneuerung Tragseile mit Zubehör ............................................................................................. 8 
1.2.3  Erneuerung Aufhängeseile Gegengewicht mit Zubehör ............................................................. 8 
1.2.4  Betriebs- und Notendschalter Rauchhaube ................................................................................ 8 
1.3  Erneuerung Steuerung Rauchhauben ............................................................................................... 8 
1.3.1  Einspeisung und USV ................................................................................................................. 9 
1.3.2  Schaltanlagen ............................................................................................................................. 9 
1.3.3  Bedientableau am Antrieb ........................................................................................................ 10 
1.3.4  Bedientableau Inspizientenplatz „Großer Saal“ ........................................................................ 10 
1.3.5  Bedientableau Inspizientenplatz „Kleiner Saal“ ........................................................................ 10 
1.3.6  Notauslösungen ........................................................................................................................ 11 
1.3.7  Installation Rauchhaube Kleiner Saal ....................................................................................... 11 
1.3.8  Installation Rauchhaube Großer Saal ...................................................................................... 12 
2  KostenBERECHNUNG ............................................................................................................................ 13 
3  Leistungsbedarf ....................................................................................................................................... 14 
4  Leistungsabgrenzung .............................................................................................................................. 15 
5  Zeichnungen ............................................................................................................................................ 16 
 
 
Verfasser: DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
 - Planungsbüro - 
 Bosewitzer Str. 20 
 01259 DRESDEN 
 
23 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 2/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
0 VORBEMERKUNGEN 
1981 eröffnete der Neubau des Gewandhauses zu Leipzig.  
Vorhandene Rauchabzugseinrichtungen: 
Für die Rauchableitung sind im kleinen und großen Saal des Gewandhauses Rauchabzugshauben 
vorhanden. 12 Rauchhauben sind im Dachbereich des großen Saales und 4 Rauchhauben sind im 
Dachbereich des kleinen Saales (Mendelssohn-Saal) angeordnet. 
Die Dachhauben wurden im Zuge der Dachsanierung überarbeitet.  
Das Öffnen der Rauchhauben erfolgt mechanisch durch Gegengewichte, das Schließen der 
Rauchhauben erfolgt elektromechanisch mit einem Seiltrommelantrieb. 
Das Öffnen der Rauchhauben erfolgt durch das Lüften der Bremsen. Bei Unterbrechung der 
Stromversorgung bzw. bei Auslösung an der Bedienstelle öffnen sich die Bremsen der Antriebe 
und die Rauchhauben werden durch das Gegengewicht manuell aufgezogen.  
Es werden jeweils 4 Rauchhauben über einen Antrieb elektromotorisch geschlossen bzw. über 
diesen geöffnet. 
  
Bild 1: Anordnung Antrieb  Bild 2: Antriebsmaschine 
Die Antriebsmaschinen stehen auf einer separaten Stahlunterkonstruktion im Bereich der 
begehbaren Gitterrostebene oberhalb der Saaldecke. (Bild 1, 2) 
Vom Antrieb führt ein Maschinenseil zu einer oberhalb des Antriebs angeordneten Seilrolle. Von 
hier wird das Maschinenseil über eine darunter beweglich angeordnete Seilrolle umgelenkt und zu 
einem Festpunkt an der Stahlkonstruktion des Daches geführt. Die Seilrolle ist im Maschinenseil 
eingeschert aufgehangen. An den Lagerblechen der Rolle sind 8 Tragseile zur Bewegung der 4 
Rauchhauben befestigt. Die Tragseile werden über in Rollenträgern angeordnete mehr- und 
einrillige Seilrollen zu den Rauchhauben geführt. 
Das Hubgerüst einer Rauchhaube ist an 2 Tragseilen aufgehangen.  
Im Gefahrenfall ermöglicht das Gegengewicht der Rauchhaube das Öffnen. Dazu werden vom 
Hubgerüst 2 Aufhängeseile über jeweils eine Seilrolle zum Gegengewicht geführt.  
Unterhalb jeder Rauchhaube ist ein Stahlgerüst (Bild 3) zur Aufnahme der Seilführung zum 
Hubgerüst inklusive deren Führung und der Gegengewichtsanlage inklusive Führung angeordnet.  
Das Gegengewicht der Rauchhaube ist schwerer als das Eigengewicht der Rauchhaube. Somit 
wird gewährleistet, dass das Gegengewicht die Rauchhabe bei Öffnung der Bremse am Antrieb 
sicher öffnet. Die Nutzlast des elektromotorischen Antriebs ist für die Differenzlast zwischen 
Eigenlast Rauchhaube und Gegengewicht ausgelegt. 
24 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 3/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
 Bild 3: Hubgerüst mit Führungsgestell 
Die Schaltanlagen (Bild 4, 5) sowie die Gleichrichter der vorhandenen Anlagen befinden sich im 
elektrischen Betriebsraum (Raum 055, Kellergeschoß). 
  
Bild 4: Schaltanlage Bild 5: Schaltanlage 
Je eine Bedienstelle (Bild 6) befindet sich vor Ort in der Nähe jedes Antriebes auf der begehbaren 
Gitterrostebene oberhalb der Saaldecke. 
Weiterhin ist im Bereich des Inspizientenplatzes (Bild 7) für die Rauchabzugseinrichtungen je eine 
Bedienstelle mit Anzeige des Zustands der Rauchhauben angeordnet. 
Für die Bedienung der Rauchhauben im Gefahrenfall durch die Feuerwehr besteht zusätzlich im 
Bereich des Pförtners (Ebene 1, Raum 106) je eine Auslösestelle.  
Eine Aufschaltung auf die Brandmeldeanlage ist derzeit nicht vorhanden.  
25 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 4/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
  
Bild 6: Bedienstelle am Antrieb Bild 7: 3 Bedienstellen am Inspizientenplatz 
Das Öffnen der Rauchhauben ist derzeit mit dem Öffnen der Schieber in der untergehangenen 
Decke gekoppelt. Das Öffnen der Schieber erfolgt durch Lösen der Haltemagnete mittels 
Gegengewicht. Das Schließen der Schieber erfolgt manuell durch Mitarbeiter des Gewandhauses. 
Umbaumaßnahme: 
Im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gewandhauses erfolgt mit dem 
5.Bauabschnitt die Erneuerung der Antriebstechnik und Steuerung der Rauchhauben beider Säle. 
Das Hubgerüst, die Gegengewichtsanlage sowie das Antriebsprinzip der Rauchhauben bleiben 
erhalten. 
Die Antriebe stammen noch aus dem Jahre 1980 und sind verschlissen. Sie entsprechen den 
damals geltenden Vorschriften. Gemäß der Forderung im Brandschutzgutachten müssen die 
Antriebe mit der Baumaßnahme erneuert werden.  
Bei der Konstruktion der vorhandenen Rauchhauben wurden eine Schneelast von 0,7 kN/m² und 
eine seitliche Windbelastung von 0,88 kN/m² berücksichtigt. Bei der Erneuerung der Antriebe ist die 
Annahme der Belastungen der Rauchhauben durch Schnee und Wind auf Übereinstimmung mit 
den heute geltenden Normen zu überprüfen. Zu berücksichtigende aktuelle Belastungen sind 
bauseits anzugeben. 
Die Seilführung mit Rollenträger und Seilrollen werden beibehalten jedoch werden aus 
sicherheitstechnischen Gründen alle Trag- und Aufhängeseile inklusive dem Maschinenseil 
ausgetauscht. 
Die Steuerung wird für alle 4 Antriebe komplett erneuert. Die Erneuerung der Steuerung beinhaltet 
das Aufstellen neuer Schaltanlagen einschließlich Umrichter, den Einbau neuer Bedien- und 
Auslösestellen und die komplette Neuinstallation. Zusätzlich werden das Öffnen der vorhandenen 
Schieber durch das Lösen der Haltemagnete (Funktion wie bisher) und die automatische 
Auslösung durch die Brandmeldeanlage (Funktion neu) in die neue Steuerung eingebunden. Die 
Brandmeldeanlage wurde im Zuge der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gewandhauses 
bereits erneuert. Entsprechende Koppler wurden schon vorgesehen 
Ausgeführt wird eine Steuerung für stellbare Geschwindigkeit mit Frequenzumrichter. 
Die Bewegungsvorgänge werden mit automatischen Sanftanlauf und -auslauf realisiert. Anfahr- 
und Bremsrampe für Sanftanlauf und Sanftauslauf sowie für die reduzierte Geschwindigkeit im 
Vorendbereich werden am Umrichter fest eingestellt. 
26 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 5/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
Die Auslösestellen werden in folgenden Bereichen angeordnet: 
- 2x Personaleingang in der Ebene 1 im Raum 122 
- 2x Inspizientenplätze 
- 4x manuelle Auslösung direkt an den Antriebsmaschinen 
27 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 6/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
1 SICHERHEITSTECHNISCHE ANLAGEN - RAUCHHAUBEN 
1.1 Demontage und Entsorgung 
1.1.1 Antriebe Rauchhauben 
Die Antriebstechnik befindet sich im Bereich der begehbaren Gitterrostebene +24,35 m 
(Arbeitsboden) oberhalb der Saaldecke (großer Saal) und +13,89 m (kleiner Saal). 
Zur Demontage der Antriebstechnik sind die Gegengewichte zur Öffnung der Rauchhauben 
abzusetzen, so dass die Zugseile entlastet und demontiert werden können. 
Die Unterkonstruktionen zur Aufstellung der Antriebsmaschinen (Länge ca.4,8 m,  
Breite ca.0,9 m) bleiben erhalten und wird zur Aufstellung der neuen Antriebsmaschinen sowie der 
Schaltanlage verwendet. 
Folgende Bestandteile der vorhandenen Rauchabzugseinrichtungen werden demontiert und 
fachgerecht entsorgt: 
Großer Saal: 
3 Stück Antriebsmaschinen komplett inklusive Grundrahmen 
3 Stück Maschinenzugseile mit Seilendbefestigung 
  ( 14 mm, Länge ca.11 m) 
6 Stück Tragseile mit Seilendbefestigung 
  ( 8 mm, Länge ca.8 m) 
6 Stück Tragseile mit Seilendbefestigung 
  ( 8 mm, Länge ca.10 m) 
6 Stück Tragseile mit Seilendbefestigung 
  ( 8 mm, Länge ca.12 m) 
6 Stück Tragseile mit Seilendbefestigung 
  ( 8 mm, Länge ca.14 m) 
24 Stück Aufhängeseile Gegengewicht mit Seilendbefestigung 
  ( 14 mm, Länge ca.3,5 m) 
24 Stück Endschalter jeweils 2 Stück an jeder Rauchhaube 
Kleiner Saal: 
1 Stück Antriebsmaschine komplett 
1 Stück Maschinenzugseil mit Seilendbefestigung 
  ( 14 mm, Länge ca.9,5 m) 
4 Stück Tragseile mit Seilendbefestigung 
  ( 8 mm, Länge ca.10 m) 
4 Stück Tragseile mit Seilendbefestigung 
  ( 8 mm, Länge ca.12 m) 
8 Stück Aufhängeseile Gegengewicht mit Seilendbefestigung 
  ( 14 mm, Länge ca.3,5 m) 
8 Stück Endschalter jeweils 2 Stück an jeder Rauchhaube 
1.1.2 Steuerung Rauchhauben 
Die Schaltanlagen der Rauchhauben befinden sich im Kellergeschoß im Raum 055. 
Die Bedienstellen der Rauchhauben einerseits im Bereich der Inspizientenplätze im Saal, jeweils 
an den Antriebsmaschinen sowie am Feuerwehrbedienfeld im Bereich Pförtner Bühneneingang 
zum Gewandhaus. 
28 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 7/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
Die Steuerung ist komplett inklusive der Schaltanlagen, der Bedienstellen sowie der Installation 
zurückzubauen. Ausnahme sind dabei die Kabel im Bereich der Steigtrassen. Diese verbleiben als 
„tote“ Kabel und sind nicht zurückzubauen. 
Folgende Anlagen werden demontiert und fachgerecht entsorgt: 
1 Stück Schaltanlage Rauchhauben 
  (Schaltschrank 6, Raum 055 – Größe 0,8 x 0,6 x 2,2 m (B x T x H)) 
1 Stück Einspeisung mit Absicherung 
  (Schaltschrank 7, Raum 055 – Größe 0,8 x 0,6 x 2,2 m (B x T x H)) 
1 psch. Rückbau Installation 
  komplett für 4 Rauchhaubenanlagen (großer und kleiner Saal) 
32 Stück Endschalter jeweils 2 an jeder Rauchhaube (großer und kleiner Saal) 
4 Stück Bedienstellen jeweils am Antrieb (großer und kleiner Saal) 
4 Stück Auslösung Feuerwehrbedienfeld Bühneneingang 
4 Stück Bedienstellen Inspizient enplatz (großer und kleiner Saal) 
1.2 Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
Das Antriebsprinzip der Rauchhauben bleibt erhalten.  
Die Antriebsmaschinen werden wie bisher als Seiltrommelwinde für die Bewegung von jeweils 4 
Rauchhauben ausgeführt. Die Befestigung der Antriebswinden erfolgt auf den vorhandenen 
Unterkonstruktionen im Bereich der begehbaren Ebene oberhalb der Saaldecke. 
Die Seilführung mit Rollenträger und Seilrollen wird wiederverwendet. Die Maschinen-, Trag- und 
Aufhängeseile werden erneuert. 
Technische Daten Rauchhaubenanlagen: 
Anzahl Anlagen: 4 Stück davon 
 3 Stück im großen Saal 
 1 Stück im kleinen Saal 
Anzahl Rauchhauben je Antrieb: 4 Stück 
Tragfähigkeit Antrieb: ca.8,5 kN 
Hub Maschinenseil: ca.1,5 m 
Hubgeschwindigkeit 0,01 bis 0,3 m/s,  
 mit Sanftan- und Sanftauslauf 
Antrieb: elektromotorische Seilwinde nach BGV-C1, 
 ca.4,0 kW 
Maschinenseil: 1x Ø14 mm, Länge ca.11 m (großer Saal) 
 1x Ø14 mm, Länge ca.9,5 m (kleiner Saal) 
Tragseile je Antrieb: 8 x 8 mm, mittlere Länge ca. 11 m 
 je 2 Stück pro Rauchhaube 
Aufhängeseile Gegengewicht: 8 x Ø14 mm, mittlere Länge ca.3,5m 
 je 2 Stück pro Rauchhaube 
Gegengewicht je Rauchhaube: 1,89 m x 0,31 m x 0,61 m (H x B x T) 
ca.2400 kg 
Eigengewicht je Rauchhaube ca.1700 kg 
Fläche je Rauchhaube: ca.3,4 m² (1,35 m x 2,5 m) 
Max. Hub Rauchhaube: 0,6 m 
1.2.1 Antriebsmaschine mit Maschinenseil 
Der neue Antrieb wird als Seiltrommelantrieb nach BGVC1 mit frequenzgeregeltem Drehstrom-
Asynchronmotor ausgeführt. Es ist ein motorisches Fahren (Heben und Senken) im Normalbetrieb 
und ein Senken ohne elektrischen Antrieb bei Notauslösung zu realisieren. 
29 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 8/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
Die Maschinen werden gegenüber der vorhandenen Unterkonstruktion körperschallisoliert 
befestigt. 
Der Antrieb wird mit einem Drehstromasynchronmotor für den Betrieb mit Frequenzumrichter 
ausgerüstet. Am Motor mit integrierter Temperaturüberwachung sind zwei unabhängig voneinander 
wirkende Bremsen in geräuschgedämpfter Theaterausführung, eine 
Getriebeendschalterkombination sowie ein Inkrementalweggeber anzubauen. Bei Schlag- bzw. 
Schlaffseil erfolgt eine direkte Abschaltung des Antriebs. Die Überwachung wird so aufgeschaltet, 
dass eine Not-Auslösung der Rauchhauben auch bei ausgelöster Schlag-bzw. 
Schlaffseilüberwachung gewährleistet ist. 
Die Maschine wird mit einer hydraulischen Bremseinrichtung zur Geschwindigkeitsbegrenzung 
beim Öffnen der Rauchhauben durch Notauslösung, bestehend aus Ölbehälter, Zahnradpumpe 
und Drosselventil, ausgerüstet. 
Das Maschinenseil besitzt einen Durchmesser von 10 mm und ist entsprechend DIN EN 12385-4 
Seilklasse 18x7 mit einer Mindestzugfestigkeit von 1960 N/mm auszuwählen. 
Das Maschinenseil wird einseitig mit Kausche und Pressklemme zur Befestigung am Festpunkt an 
der Stahlkonstruktion des Dachtragwerks ausgerüstet. Das andere Ende des Maschinenseils wird 
mittels Seilklemmen an der Seiltrommel befestigt. 
Zur Ausrüstung der Antriebsmaschine gehören das Maschinenseil inklusive Seilendbefestigung 
sowie alle erforderlichen Anlagenteile, wie Getriebe, Motor, Bremsen, Getriebeendschalter, 
Wartungsschalter, Sicherungen, Klemmen, Klemmenkasten und komplette Maschinenverdrahtung 
von den Anlagenteilen bis zum Maschinenklemmenkasten, Steckanschluss Notbedienbirne. 
1.2.2 Erneuerung Tragseile mit Zubehör 
Von jeder Antriebsmaschine werden 4 Rauchhauben bewegt. Jede Rauchhaube ist an 2 Tragseilen 
aufgehangen. Die Tragseile werden jeweils auf der einen Seite am Hubgerüst und am anderen 
Ende am Rollenbock der eingeschert aufgehangenen Seilrolle des Maschinenseils befestigt. 
Es werden drehungsarme Seile 8 mm nach DIN EN 12385-4 Seilklasse 18x7 mit einer 
Mindestzugfestigkeit von 1770 N/mm² eingesetzt. Die mittlere Länge der Tragseile beträgt ca.11m.  
Der Anschluss der Tragseile am Rollenbock erfolgt über eine Kausche mit Pressverbindung. Am 
Hubgerüst erfolgt der Anschluß des Tragseils jeweils mit Seilschloß an der Spanneinrichtung. 
1.2.3 Erneuerung Aufhängeseile Gegengewicht mit Zubehör 
Zwischen Hubgerüst und Gegengewicht sind je Rauchhaube 2 Aufhängeseile angeordnet. 
Die Seile werden erneuert.  
Es werden drehungsarme Seile 14 mm nach DIN EN 12385-4 Seilklasse 18x7 mit einer 
Mindestzugfestigkeit von 1770 N/mm² eingesetzt. Die mittlere Länge der Aufhängeseile beträgt 
ca.3,5 m. 
Der Anschluss der Tragseile erfolgt am Hubgerüst an der vorhandenen Spanneinrichtung sowie am 
Gestell der Gegengewichtsanlage jeweils über eine Kausche mit Pressverbindung. 
1.2.4 Betriebs- und Notendschalter Rauchhaube 
An der Rahmenkonstruktion unterhalb jeder Rauchhaube sind an der Führung der Rauchhauben 
jeweils oben und unten Betriebs- und Notendschalter zur Begrenzung des Hubweges anzuordnen. 
Es werden Sicherheitsendschalter eingebau t. Die vorhandenen Endschalterkurven werden 
wiederverwendet. 
1.3 Erneuerung Steuerung Rauchhauben 
Die Steuerung der Rauchhauben wird komplett erneuert. 
Ausgeführt wird eine Steuerung für stellbare Geschwindigkeit mit Frequenzumrichter. 
Die Bewegungsvorgänge sind mit automatischen Sanftanlauf und -auslauf zu realisieren. Anfahr- 
30 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 9/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
und Bremsrampe für Sanftanlauf und Sanftauslauf sowie für die reduzierte Geschwindigkeit im 
Vorendbereich werden am Umrichter fest eingestellt. 
Die manuellen Auslösestellen werden in folgenden Bereichen angeordnet: 
- 2x Personaleingang in der Ebene 1 im Raum 122 
- 2x Inspizientenplatz (großer Saal und kleiner Saal) 
- 4x manuelle Auslösung direkt an den Antriebsmaschinen 
Die Not-Auslösestellen werden im Bereich der Inspizientenplätze der Säle sowie im 
Eingangsbereich (Bühneneingang) in der Ebene 1 im Raum 122 eingerichtet. 
Es wird neu eine automatische Öffnung der Rauchhauben bei Auslösung der Brandmeldeanlage 
eingerichtet.  
Das Öffnen der Schieber in der untergehangenen Saaldecke durch Lösen der Haltemagnete wird 
wie bisher durch die Steuerung der Rauchhauben ausgelöst. 
1.3.1 Einspeisung und USV 
Alle neu installierten Antriebe erhalten eine gesonderte Einspeisung mit je einem handbetätigten 
Hauptschalter am Einspeiseschrank. 
Die Einspeisung wird für den gleichzeitigen Betrieb aller Rauchhauben auszulegen:  
Für die Anlage werden separat eigene Netzfilter, Entstörung gegen innere und äußere 
Störeinflüsse und Steuerspannungserzeugung vorgesehen. Für die Steuerung wird eine 
unterbrechungsfreie Spannungsversorgung vorgesehen, um bei Spannungsausfall den Betrieb der 
sicherheitstechnischen Einrichtung zu gewähren. 
Der Einspeiseschank wird wie bisher im Kellergeschoß im Raum 055 eingerichtet. 
1.3.2 Schaltanlagen 
Die Schaltanlagen werden dezentral jeweils in der Nähe des Antriebs aufgestellt. 
Die Schaltanlage wird mit allen erfo rderlichen Komponenten und Funktionseinheiten 
versehen: 
- Steuerspannungserzeugung 
- Ersatzstromversorgung 24 V Akku-gepuffert für Steuerspannung und Betätigung des 
Elektromagnets für die Bremslüftung , einschließlich Ladeautomatik und -
zustandsanzeige sowie Ladezustands überwachung mit Signalisierung  
- Maschinenelektrik und Leistungselektronik (F requenzumrichter) für geregelten Antrieb 
- Sicherungen, Überstromschutz 
- Elektrische Überlastsicherung, einstellbar 
- Hauptschütz 
- Not-Aus-Modul 
In der Schaltschranktür werden vorgesehen: 
- Kontrollleuchten für Anzeige der Einspeisung 
- Leuchtanzeige kritischer Ladezustand (blinkend) 
- Leuchtanzeige „Notendschalter“  
- Hauptschalter abschließbar, rot/ gelb 
- Not-Halt-Quittierung 
Am Antrieb wird ein abschließbarer Schalte r zur Verhinderung von unerwartetem Anlauf 
gemäß DIN 56950-1 Punkt 7.2.4 (Wartungs-/  Reparaturschalter) installiert.  
Zur Einbeziehung der Rauchhauben in die BMA werden je Rauchhaubenanlage folgende 
potentialfreie Kontakte bereitgestellt: 
- Rauchhauben offen 
31 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 10/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
- Rauchhauben geschlossen 
- Störung 
Das Auflegen der Leitung zwischen Koppler BM A und den bereitzustellen den potentialfreien 
Kontakten in der Schaltanlage erfolgt bauseits. 
1.3.3 Bedientableau am Antrieb 
Für die Bedienung wird in der Nähe jedes Antriebs ein Bedienpult vor Ort für Inbetriebnahme und 
spätere Wartung angeordnet. Auf dem Bedientableau werden gleichfalls die Bedienelemente für 
die Sachverständigenprüfung z.B. Bremsentest angeordnet. 
Mit dem Bedientableau können nur die Rauchhauben des jeweiligen Antriebs geöffnet bzw. 
geschlossen werden. 
Auf dem Bedientableau werden im Wesentlichen folgende Bedienelemente angeordnet: 
- 1 Stück Schlüsselschalter Steuerspannung 
- 1 Stück Leuchtanzeige Steuerung Rauchhaube „Ein“ 
- 1 Stück Schlagtaster "Not-Aus" mit Drehentriegelung 
- 2 Stück Taster mit Zwangsbetätigung „Öffnen“ und „Schließen“  
 mit Leuchtanzeige in den Endstellungen 
- 1 Stück Leuchtanzeige kritischer Ladezustand (blinkend) 
- Schlüsselschalter zum individuellen Lüften der Bremsen 
- Schlüsselschalter zur individuellen Überbrückung der Fahrbereichsbegrenzung 
1.3.4 Bedientableau Inspizientenplatz „Großer Saal“ 
Am Inspizientenplatz im Großen Saal wird eine Bedienstelle für die hier befindlichen Rauchhauben 
eingerichtet. Mit der Bedienstelle lassen sich jeweils 4 Rauchhauben oder auch bei Anwahl von 2 
oder 3 Anlagen alle 8 bzw. 12 Rauchhauben gleichzeitig öffnen oder schließen. 
Je Bedientableau werden im Wesentlichen folgende Bedienelemente angeordnet: 
- 1 Stück Schlüsselschalter Steuerspannung 
- 1 Stück Leuchtanzeige Steuerung Rauchhaube „Ein“ 
- 1 Stück Schlagtaster "Not-Aus" mit Drehentriegelung 
- 3 Stück Anwahltaster für jede Anlagen 
- 2 Stück Taster mit Zwangsbetätigung „Öffnen“ und „Schließen“  
 mit Leuchtanzeige in den Endstellungen 
- 1 Stück Leuchtanzeige kritischer Ladezustand (blinkend) 
1.3.5 Bedientableau Inspizi entenplatz „Kleiner Saal“ 
Am Inspizientenplatz im Kleinen Saal wird eine Bedienstelle für die hier befindlichen Rauchhauben 
eingerichtet. Mit der Bedienstelle lassen sich alle 4 Rauchhauben gleichzeitig öffnen bzw. 
schließen. 
Auf dem Bedientableau werden im Wesentlichen folgende Bedienelemente angeordnet: 
- 1 Stück Schlüsselschalter Steuerspannung 
- 1 Stück Leuchtanzeige Steuerung Rauchhaube „Ein“ 
- 1 Stück Schlagtaster "Not-Aus" mit Drehentriegelung 
- 2 Stück Taster mit Zwangsbetätigung „Öffnen“ und „Schließen“  
 mit Leuchtanzeige in den Endstellungen 
- 1 Stück Leuchtanzeige kritischer Ladezustand (blinkend) 
32 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 11/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
1.3.6 Notauslösungen 
Mit der Notauslösung können im Gefahrenfall alle im Saal befindlichen Rauchhauben gleichzeitig 
geöffnet werden. 
Es werden folgende Notauslösestellen vorgesehen: 
- 1x Notauslösung für Rauchhauben im Großen Saal 
Inspizientenplatz rechts 
- 1x Notauslösung für Rauchhauben im Kleinen Saal 
Inspizientenplatz 
- 2x Notauslösungen (1x Rauchhauben Großer Saal; 1x Rauchhauben Kleiner Saal) 
Bühneneingang Feuerwehrpult Ebene 1 im Raum 122 
Notauslösestellen werden als Handmelder im Aluminium-Druckguss-Gehäuse, Fronttür mit 
Scharnier, Schloss und Glasscheibe ausgeführt.  
Der Taster rastet beim Betätigen ein und kann durch einen kleinen Hebel neben dem Taster nach 
Öffnen der Tür wieder zurückgestellt werden. 
Die Anzeige der Bereitschaft des Tasters einschließlich Ersatzstromversorgung erfolgt durch eine 
grüne Diodenanzeige. Die eingerastete Stellung des Tasters sowie der kritische Ladezustand sind 
durch eine rote Diodenanzeige zu realisieren. 
Die Gehäuse werden mit der Aufschrift „Notauslösung Rauchhauben Großer Saal“ bzw. 
Notauslösung Rauchhaube Kleiner Saal“ versehen. 
1.3.7 Installation Rauchhaube Kleiner Saal 
Zum Leistungsumfang gehört die komplette Installation ab der Einspeisung für die 
Rauchhaubenanlage im Kleinen Saal.  
Zur Vermeidung von Beschädigungen und Fremdeinflüssen erfolgt im Bühnenbereich eine 
geschützte Verlegung. Frequenzgeregelte Antriebe werden in geschirmten Leitungen verlegt. 
Alle Bauelemente und die Ausführung sind mindestens IP 54 auszuführen. Es werden nur schwer 
entflammbare Leitungen eingesetzt. 
Die komplette Installation umfasst das Ve rkabeln des Antriebes, der Schaltanlage und der 
Bedien- und Notauslösestellen zur vollständigen Funktion der Anlagen. 
Die Elektroinstallation der Notauslösung zw ischen Schaltschrank und Notauslösestellen 
erfolgt in E30. 
Durchschnittlichen Installationslängen: 
Einspeisung bis Schaltanlage: 
horizontal: ca.35 m 
vertikal:  ca.20 m 
Schaltanlage bis Antrieb: 
horizontal: ca.3 m 
vertikal:  ca.3 m 
Schaltanlage bis Bedienpult Inspizient: 
horizontal: ca.20 m 
vertikal: ca.15 m 
Schaltanlage bis Notauslösung Bühneneingang: 
horizontal: ca.40 m 
vertikal: ca.15 m 
33 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
1. Erläuterungsbericht  Seite 12/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
1.3.8 Installation Rauchhaube Großer Saal 
Zum Leistungsumfang gehört die komplette Installation ab der Einspeisung für die drei 
Rauchhaubenanlagen im Großen Saal. 
Zur Vermeidung von Beschädigungen und Fremdeinflüssen erfolgt im Bühnenbereich eine 
geschützte Verlegung. Frequenzgeregelte Antri ebe werden in geschirmten Leitungen verlegt. 
Alle Bauelemente und die Ausführung sind mindes tens IP 54 auszuführen. Es werden nur 
schwer entflammbare Leitungen eingesetzt. 
Die komplette Installation umfasst das Ve rkabeln des Antriebes, der Schaltanlage und der 
Bedien- und Notauslösestellen zur vollständigen Funktion der Anlagen. 
Die Elektroinstallation der Notauslösung zw ischen Schaltschrank und Notauslösestellen 
erfolgt in E30. 
Durchschnittlichen Installationslängen: 
Einspeisung bis Schaltanlage: 
horizontal: ca.65 m 
vertikal:  ca.30 m 
Schaltanlage bis Antrieb: 
horizontal: ca.3 m 
vertikal:  ca.3 m 
Schaltanlage bis Bedienpult Inspizient: 
horizontal: ca.20 m 
vertikal: ca.25 m 
Schaltanlage bis Notauslösung Bühneneingang: 
horizontal: ca.40 m 
vertikal: ca.25 m 
 
34 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
2. Kostenberechnung  Seite 13/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
2 KOSTENBERECHNUNG 
 
 
KG EP in € GP in €
Pos. Benennung Menge ME netto netto
479 Nutzungsspezifische Anlagen
479.1 Sicherheitstechnische Anlagen - Rauchhauben 163.450,00
479.1.1 Demontage und Entsorgung
umfasst Demontage und Entsorgung Bestandteile der 
Rauchhaubenanlagen inklusive Hilfseinrichtungen 13.160,00
479.1.1.1 Antriebe Rauchhauben umfasst Demontage und Entsorgung 
Antriebsmaschine mit Maschinenseil, Tragseile, Aufhängeseile und 
Endschalter 1,0 psch. 11.760,00 11.760,00
479.1.1.2 Steuerung Rauchhauben umfasst Demontage und Entsorgung 
Schaltanlagen, Bedienstellen und Rückbau Installation 1,0 psch. 1.400,00 1.400,00
479.1.2 Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben
umfasst Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage 
Antriebsmaschine inklusive Erneuerung Maschinen-, Trag- und 
Aufhängeseile, Inbetriebnahme, Dokumentation und 
Sachverständigenprüfung 95.040,00
479.1.2.1 Antriebsmaschine mit Maschinenseil 4,0 Stück 20.130,00 80.520,00
479.1.2.2 Tragseile mit Zubehör je Anlage 4,0 Stück 1.185,00 4.740,00
479.1.2.3 Aufhängeseile Gegengewicht mit Zubehör je Anlage 4,0 Stück 1.270,00 5.080,00
479.1.2.4 Betriebs- und Notendendschalter je Anlage 4,0 Stück 1.175,00 4.700,00
479.1.3 Erneuerung Steuerung Rauchhauben
umfasst Fertigung, Lieferung und Montage Steuerung inklusive 
Schaltanlagen, Bedienstellen und installation sowie Inbetriebnahme, 
Dokumentation und Sachverständigenprüfung 55.250,00
479.1.3.1 Einspeisung und USV 1,0 Stück 4.760,00 4.760,00
479.1.3.2 Schaltanlagen 4,0 Stück 7.480,00 29.920,00
479.1.3.3 Bedientableau am Antrieb 4,0 Stück 1.050,00 4.200,00
479.1.3.4 Bedientableau Inspizientenplatz Großer Saal 1,0 Stück 1.860,00 1.860,00
479.1.3.5 Bedientableau Inspizientenplatz Kleiner Saal 1,0 Stück 1.175,00 1.175,00
479.1.3.6 Notauslösungen 4,0 Stück 390,00 1.560,00
479.1.3.7 Installation 1 Stück Rauchhaube Kleiner Saal 1,0 psch. 3.550,00 3.550,00
479.1.3.8 Installation 3 Stück Rauchhauben Großer Saal 1,0 psch. 8.225,00 8.225,00
Summe netto in EUR 163.450,00
19% Mehrwertsteuer in EUR 31.055,50
479 Gesamtsumme Sicherheitstechnische Anlagen brutto in EUR 194.505,50
700 Baunebenkosten
730 Architekten- und Ingenieurleistungen
736 Planung der technischen Ausrüstung
Planung Bühnenmaschinerie 51.524,57
Summe netto in EUR 51.524,57
19% Mehrwertsteuer in EUR 9.789,67
736 Summe brutto in EUR 61.314,24
Gesamtsumme Kostenberechnung brutto in EUR 255.819,74
35 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
3. Leistungsbedarf  Seite 14/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
3 LEISTUNGSBEDARF 
Position Benennung Stück Leistung/ 
Antrieb 
in kW 
Gesamtnennleistung
in kW 
1.2 Rauchhaubenantrieb Großer Saal 3 4,0 12,0 
1.2 Rauchhaubenantrieb Kleiner Saal 1 4,0 4,0 
 Nennleistung Rauchhauben   16,0 
 
Strombedarf Rauchabzugsanlagen: 
U = 400 V DS, cos phi = 0,8 
Nennstrom: INenn = 16 kW / 400V / 1,73 / 0,8 = ~30 A 
Überlaststrom Umrichterbetrieb 150% 
Überlaststrom: IÜbl = 30 A * 150 % ~ 45 A 
Einspeisung Rauchhauben (Kellergeschoß Raum 055): 400 V DS, 45 A 
 
36 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
4. Leistungsabgrenzung  Seite 15/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
4 LEISTUNGSABGRENZUNG 
Folgende Leistungen gehören nicht zum Leistungsumfang Bühnentechnik: 
1. Bereitstellung Einspeisung für Rauchhauben Elektro 
(Auflegen der Einspeiseleitung im Schaltschrank Bühnentechnik erfolgt  
durch das Gewerk Bühnentechnik) 
2. Auflegen der Leitung zwischen Koppler BMA und potentialfreien Kontakt in der 
Schaltanlage der Rauchhauben und Funktionstest BMA Fa. Bosch 
3. Öffnen und Schließen von Brandkabelschotte Bau 
4. Angabe der zu berücksichtigenden Schneelast der Rauchhauben. HBA, Architekt 
 
37 von 38 in Zusammenstellung
GEWANDHAUS ZU LEIPZIG  27.06.14 
Erneuerung Antriebstechnik Rauchhauben 
 Entwurfsplanung  
5. Zeichnungen  Seite 16/ 16 
 
 
DTP Theaterbühnentechnik GmbH 
5 ZEICHNUNGEN 
Lfd. Nr. Bezeichnung Zeichnungsnummer Format/ Maßstab Datum 
1 Grundriss Arbeitsboden +24,35 m/ 
+13,89m 
Anordnung Rauchhauben 
GH_3_M_DG A1 
M1:100 
26.06.2014 
     
     
 
38 von 38 in Zusammenstellung