Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahme Feuer- und Rettungswache 6 (Bestätigung gem. §79 (1) SächsGemO)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-01578
Datum: 2025-10-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/9 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-01578 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-01578 Dezernat Umwelt, Klima, 
Ordnung und Sport 
 
Betreff: 
Instandsetzungs-/Sanierungsmaßnahme Feuer- und Rettungswache 6 
(Bestätigung gem. §79 (1) SächsGemO) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Sichere und saubere Stadt 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen nein 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug West 
  
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 21.10.2025: 
 
1. Die nachfolgenden Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen  
 
• Erneuerung der abgängigen Sprungschachttüren (SST)  
• Entwässerungskonzept und Sanierung Kelleraußenwand/Außenwand EG sowie 
Bereich Altbau Hof 
• Erhöhung Anschlussleistung Strom für das Objekt zur Sicherstellung des 
Dienstbetriebes, Absicherung von techn./personellen Zuwächsen und 
Modernisierungen 
• Erneuerung von 41 Brand- und Rauchschutztüren 
 
 werden bestätigt. 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 452.100 EUR. 
 
3. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2025 i.H.v. 452.100 EUR im PSP-Element „Abwehrender Brandschutz“ (1.100.12.6.0.02) 
werden bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung 
formale Deckung Ergebnishaushalt“ (10198620000). 
 
 
1 von 9 in Zusammenstellung
2/9 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Durchführung von Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahme der Feuer- und 
Rettungswache 6, um das reguläre Dienstgeschehen weiterhin ermöglichen zu können. 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
 
 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
entfällt 
 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Sichere Stadt 
1. Einhaltung der gesetzlich 
vorgegebenen Hilfsfrist von maximal 
12 Minuten, hier besonders die 
Ausrückzeit  
2. Sicherstellung der Alarmausfahrt der 
Einsatzfahrzeuge und die 
Vorplatzfläche arbeitsschutzkonform 
zu sanieren.  
3. Werterhaltung der Gebäudesubstanz 
durch Abdichtung und Sanierung der 
Außenwände 
 
  
2 von 9 in Zusammenstellung
3/9 
 
IV.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Nach § 6 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Kata-        
strophenschutz (SächsBRKG) ist die örtliche Brandschutzbehörde u. a. sachlich zuständig 
für die „Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen 
Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem 
Brandschutzbedarfsplan […]“. Kreisfreie Städte haben gemäß § 3 in Verbindung mit §§ 7, 35 
und 36 SächsBRKG darüber hinaus weiterführende Aufgaben im Bereich des 
Rettungsdienstes und Katastrophenschutz. 
 
Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Leipzig wurde in seiner 4. Fortschreibung mit der 
Beschlussvorlage VII-DS-06639 am 15.09.2022 für die Jahre 2022 bis 2026 durch die 
Ratsversammlung beschlossen. 
 
Dieser umfasset u. a. die Anzahl von Standorten (Feuer- und Rettungswachen der 
Berufsfeuerwehr sowie Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr), die dazugehörige 
Ausstattung mit Einsatzmitteln und Ausrüstung sowie die einsatztaktischen Konzeptionen zur 
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Hilfsfristerfüllung). Die Berufsfeuerwehr bildet dabei 
das Grundgerüst des Brandschutzes in der Stadt Leipzig, wobei grundsätzlich die 
Berufsfeuerwehr die Führung von Einsätzen übernimmt. 
 
Nach dem Brandschutzbedarfsplan ist die Feuer- und Rettungswache 6 – West (FRW 6) 
über das einsatztaktische Normalmaß hinaus spezialisiert im Bereich von CBRN-Einsätzen 
oder Umweltgefahren. Des Weiteren befinden sich im Objekt der FRW 6 in der Lauchstädter 
Straße 37 die Atemschutzübungsstrecke für alle angehörige der Berufsfeuerwehr sowie der 
Freiwilligen Feuerwehren sowie die Atemschutzwerkstatt mit angrenzender Maskenwerkstatt 
für Atemschutzgeräte.  
 
Um das Einsatzaufkommen im Wachbereich 6 durch die zuständige FRW 6 abdecken und 
bewältigen zu können, bedarf es einer funktionierenden und einsatzbereiten Feuer- und 
Rettungswache. 
 
Inzwischen zeigen sich in dem 1993 fertiggestellten Objekt in der Lauchstädter Straße 37 
verschiedene Sachverhalte, die eine Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahme dringend 
erforderlich machen, um ein reguläres Dienstgeschehen weiterhin zu ermöglichen. 
 
Sprungschachttüren: 
 
Ein Sprungschacht ist eine Vorrichtung, die es Einsatzkräften ermöglicht, schnell von höher 
gelegenen Stockwerken einer Feuerwache in das Erdgeschoss sowie zu ihren 
Einsatzfahrzeugen zu gelangen. Dabei handelt es sich nicht um Türen im herkömmlichen 
Sinne, sondern um eine Rutschstange, die von einer Tür oder einem Schacht gesichert wird. 
Die Tür oder der Schacht schließt nach dem Rutschen automatisch, um nicht ausrückende 
Einsatzkräfte sowie Dritte zu schützen und einen Sturz in den Rutschschacht zu verhindern.  
 
Die vorhandenen Sprungschachttüren wurden im Jahr 1993 errichtet und befinden sich seit 
Baujahr im Dauerbetrieb. Bei den letzten Prüfungen/Wartungen wurde festgestellt, dass 
auch das maschinelle Fertigen von Ersatzteilen durch Drehen und Fräsen keine 
ausreichende Unterstützung bei Reparaturen mehr darstellt und die Türen Stück für Stück 
außer Betrieb genommen werden müssen. Zur Gewährleistung des regulären Dienstes und 
zur Einhaltung der Hilfsfristen ist ein Austausch und die Weitererhaltung der Möglichkeit 
eines schnellen Stockwerkwechsels unerlässlich. 
 
  
3 von 9 in Zusammenstellung
4/9 
 
Grundleitungen: 
 
Im Hofbereich des Altbauteiles der FRW 6 in der Lauchstädter Straße 37 in Leipzig wurde 
festgestellt, dass 
 
das Pflaster Setzungen aufweist und daher Teilbereiche für den Fahrverkehr vorerst nur 
noch eingeschränkt genutzt werden können und im Kellerbereich an der Außenwand 
eindringende Feuchtigkeit sichtbar ist.  
  
Nach bautechnischen Abwägungen und Abstimmungen mit verschiedenen Gewerken, ergab 
sich das Bild, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Entwässerungsleitungen, 
schwerpunktmäßig die Regenwasserleitungen im Hofbereich, undicht sind. Unkontrolliert 
dringt so Nässe in das angrenzende Mauerwerk ein und unterspült die darüber liegende 
Pflasterung. Dies hat zur Folge, dass es im Pflasterbereich zu Setzungen kommt und 
permanent Feuchtigkeit im Erdreich an der Kelleraußenwand ansteht. Die durch die 
Setzungen zu erwartenden Beeinträchtigungen der Verkehrswege innerhalb der 
Liegenschaft gefährden Einsatzkräfte, Einsatztechnik sowie Dritte. 
 
 
Stromversorgung: 
 
Es kommt wiederholt und teils gehäuft zu Spannungseinbrüchen oder zu einer 
Unterbrechung der Stromversorgung (Stromwischer) in der gesamten Liegenschaft der 
Lauchstädter Straße 37. Eine eineindeutige Ursache bzw. ein Verursacher (z. B. großer 
Verbraucher in Form von Motoren oder Maschinen, der viel Strom auf einmal zieht) konnte 
nicht ausgemacht werden. Demnach ist davon auszugehen, dass eine mangelnde 
Netzanbindung und Stromversorgung des Objektes die Ursache für die Stromausfälle ist.  
 
Durch die unregelmäßigen Stromausfälle im gesamten Objekt ist im Nachgang ein 
manuelles Einschalten verschiedentlicher Geräte und Anlagen (Computer, 
Waschmaschinen, Prüfgeräte der Atemschutztechnik, Lüftung, Heizung u. a.) notwendig. 
Dies bindet vorrangig zeitliche wie personelle und somit finanzielle Ressourcen. Während 
des Ausfalls sowie bis zur Wiedereinschaltung von Geräten und Anlagen ist eine reguläre 
Diensterfüllung der Mitarbeitenden im Verwaltungstrakt, den Werkstätten und der 
Dienstschicht nicht realisierbar. Darüber hinaus kann nicht gewährleistet werden, dass durch 
diesen Umstand kostenintensive Technik sowie Ausstattungen durch die Lecos GmbH 
schweren Schaden nehmen. 
 
 
Brand- und Rauchschutztüren: 
 
In dieser Feuer- und Rettungswache sind in Summe 41 Brandschutztüren über alle Etagen 
(KG- 3.OG) und in verschiedenen Feuerwiderstandsklassen, verbaut. Im Zuge von 
regelmäßig durchgeführten Wartungsarbeiten, Sicherheitsbegehungen und technischen 
Überprüfungen wurde festgestellt, dass die Brandschutztüren altersbedingte Mängel 
aufweisen und nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen sind. Teilweise sind diese 
Brandschutztüren, trotz regelmäßiger halbjähriger Wartung, nicht mehr gang- und 
schließbar. Darüber hinaus ist der Bezug von passenden Ersatz- bzw. Austauschteilen 
aufgrund des Alters der Türen nur noch sehr eingeschränkt möglich. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Sprungschachttüren: 
 
Die vorhandenen Sprungschachttüren werden vollständig ausgetauscht und nach den 
bestehenden Regeln der Technik als T0 Sprungschachttüren verbaut. Für das betreffende 
Objekt liegt seit seiner Errichtung im Jahr 1993 eine Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der 
4 von 9 in Zusammenstellung
5/9 
 
Brandschutzbestimmungen vor. Diese wurden mit der Begründung, dass im Einsatzfall stets 
Personal vor Ort ist, welches im Brandfall entsprechende Maßnahmen einleiten kann, 
erheblich reduziert.  
 
Nach interner Abstimmung folgt die Branddirektion dieser Ausnahmegenehmigung voll-
umfänglich. Der Austausch der Sprungschachttüren wird als Reparatur eingestuft, sodass 
die Türen in T0 verbaut werden können. Der Grund für diese Entscheidung liegt in den 
erforderlichen umfangreichen Bauleistungen, um regelkonforme Anschlüsse für eventuelle 
T30-Türen herzustellen. Diese Maßnahmen würden lediglich den unmittelbaren Bereich im 
Objekt in einen regelkonformen Zustand versetzen. Im restlichen Objekt würde die 
bestehende Ausnahmegenehmigung weiterhin den Brandschutz vernachlässigen. 
 
Die Maßnahme der Sprungschachttüren wird mit einem Aufwand i. H. v. 72.500 EUR 
kalkuliert. Hierfür liegt bereits ein Angebot vor. 
 
 
Grundleitungen: 
 
Es ist erforderlich den Leitungsbestand mittels Kanal-TV zu erkunden, um ein fundiertes und 
belastbares Entwässerungskonzept erstellen zu können. Zielstellung ist eine den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechende Konzeptionierung zur Sanierung und 
Neuordnung des Entwässerungssystems, sodass nach Maßnahmenumsetzung alles 
anfallende Niederschlags- und Abwasser schadensfrei abgeleitet werden kann. Dies betrifft 
sowohl die Schmutz- als auch die Regenwasserleitungen der Dach- und 
Lichtschachtentwässerung. Da alle Schmutz- und Mischwasserleitungen als defekt 
einzustufen sind und das Dachfallrohr FR1 offensichtlich keine Vorflut besitzt, wird 
empfohlen, dass in diesem Teil des Feuerwehrhofes die Abwasseranlagen saniert und 
teilweise neu geordnet werden. 
 
Der an den Hofbereich vor dem Altbau angrenzende Kellerraum zeigt seit Jahren 
eindringende Feuchtigkeit an der Außenwand. Das Erscheinungsbild der sichtbaren 
Feuchtigkeit variiert je nach Jahreszeit und Niederschlagsintensität. In dem Kellerraum 
wurde bereits eine technische Einrichtung zur Entfeuchtung des Raumes installiert. Die 
Einrichtung vermag es inzwischen nicht mehr, die eindringende Feuchte zu bewältigen und 
den Kellerraum trocken zu halten. Es ist davon auszugehen, dass die Kelleraußenwand 
unzureichend abgedichtet ist. Eine Sanierung/Abdichtung der Kelleraußenwand gegen das 
Erdreich ist in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen.  
 
Auf Grund der aktuellen nutzungstechnischen Gegebenheiten (hoher Feuchtigkeitsgehalt) ist 
der Kellerraum für Personen oder trocken zu lagernde Materialien nicht nutzbar. 
 
Im Zuge der anfallenden und notwendigen Tiefbauarbeiten zur Sanierung und Neuordnung 
des Entwässerungssystems wird die betreffende Kellerwand mit freigelegt, was 
grundsätzlich das Potenzial zur Trockenlegung der Außenwand ermöglicht. Von bisher 
involvierten Dienstleistern wurde mehrfach die Sanierung und Trockenlegung unter 
Verbauung einer Drainage empfohlen.  
 
Die Branddirektion verfolgt aufgrund des zu erwartenden personellen Aufwuchses in der 
FRW 6 das Ziel, den trockengelegten Kellerraum perspektivisch einer Nutzung z. B. als 
Umkleide oder Lagerraum zuzuführen. 
 
Die Maßnahme der Grundleitungen wird mit einem Aufwand i.H.v. 183.500 EUR kalkuliert. 
Hierfür liegt eine planerseitige Kostenschätzung vor. Die Kostenschätzung geht von einem 
Baugrundrisiko i.H.v. 20.000 EUR aus, welche in der Aufwandkalkulation bereits enthalten 
sind. 
 
 
Strom: 
5 von 9 in Zusammenstellung
6/9 
 
 
Um den tatsächlichen Strombedarf des gesamten Objektes in der Lauchstädter Straße 37 
belastbar zu ermitteln, wird eine Langzeitmessung zum Strombedarf benötigt. Im weiteren 
Verfahren muss die Differenz zwischen aktuell anliegendem Leistungsvolumen und der 
Spitzenlastbedarf ermittelt werden, um den Mehrbedarf an Strom zu erheben. Wenn ein 
bestehendes Hausanschlusskabel leistungsbedingt unzureichend ist, muss eine 
Leistungsänderung beim Netzbetreiber beantragt werden. Dies beinhaltet eine Prüfung der 
Hausinstallation, die Beauftragung der Leistungsänderung, eine Prüfung des 
Hausanschlusses und eine Terminvereinbarung für die Erhöhung der Leistung im Stromnetz. 
 
 
Sollte die Leistungserhöhung im bestehenden Stromnetz in der FRW 6 nicht umsetzbar sein, 
ist die Verlegung eines zusätzlichen Stromanschlusses zum Hausanschlusskasten 
erforderlich. Die genaue Ausführung, wie Art sowie Querschnitt des Kabels, hängt von 
verschiedenen Faktoren, wie Leitungslänge, benötigte Stromstärke oder der vorhandenen 
Netzform, ab. Nach Erhöhung der Leistung ist ein Leitungszug aus dem 
Hausanschlusskasten zu jeder Unterverteilung im Objekt notwendig. 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Grundleitungen und der 
Stromversorgung, wird auf dem Gelände der FW West zu erheblichen Einschränkungen 
führen. Der Hof im Bereich des Altbaus wird voraussichtlich für ca. 4 Wochen vollständig 
gesperrt sein. Der Wegfall der Parkplätze kann auf dem Gelände nicht kompensiert werden. 
Zudem ist der Zugang zum Altbau während der Bauarbeiten nicht nutzbar, sodass eine 
alternative Zuwegung genutzt werden muss. Es ist zu prüfen, ob für die Dauer der 
Baumaßnahmen das Ausbildungs-HLF auf einer anderen Wache verortet werden kann, um 
die Einsatzbereitschaft der FW West nicht zu gefährden. 
 
Die Maßnahme der Stromführung wird mit einem Aufwand i.H.v. 110.000 EUR kalkuliert. Der 
Aufwand setzt sich aus geschätzten Planungskosten i.H.v. ca. 35.000 EUR sowie 
Ausführungskosten i.H.v. ca. 75.000 EUR zusammen. Die Kosten sind anhand 
Referenzmaßnahmen geschätzt. Auf Grund des Umfangs und der Auswirkungen auf das 
Stromnetz ist eine Planungsleistung unabdingbar.  
 
 
Brand- und Rauchschutztüren: 
 
Um den gesetzlich geforderten Brandschutzstandard innerhalb der Feuer- und 
Rettungswache 6 wiederherzustellen, ist eine Erneuerung dieser Brandschutztüren zwingend 
erforderlich. Nur dadurch kann in dem Gebäude, welches Werkstätten, Fahrzeughallen, 
Lager-, Trainings-, Aufenthalts-, Ruhe- und Tagungsräume sowie Aufzugsanlagen und 
geschossübergreifende Verbindungen beherbergt, die Voraussetzung geschaffen werden im 
Brandfall eine schnelle Räumung zu gewährleisten und die Ausbreitung von Feuer und 
Rauch zu minimieren und dadurch Sachwerte zu schützen. Darüber hinaus wird der 
Versicherungsschutz und die Betriebssicherheit dauerhaft gewahrt. 
 
Insgesamt sind 41 Brand- und Rauchschutztüren zu erneuern. Der Aufwand wir mit einem 
Gesamtumfang i.H.v. 86.100 EUR (41 x 1.600 EUR/Tür zzgl. Montagekosten je Tür i.H.v. 
500 EUR) kalkuliert. 
 
 
3.  Zeitplan 
 
Nach Bestätigung und Freigabe der Maßnahme erfolgt umgehend deren Umsetzung und 
Beauftragung der Gewerke. Es besteht Gefahr in Verzug. 
 
 
  
6 von 9 in Zusammenstellung
7/9 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025  452.100 37_UH(1.100.12.6.0.
02) 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung: 0 Vorgesehener Stellenabbau: 0 
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
Die Deckung der Mehraufwendungen i. H. v. 452.100 EUR im Budget „37_UH“ 
(1.100.12.6.0.02, SK 42111000) erfolgt über eine unechte Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 
1 SächsKomHVO aus Mehrerträgen im abwehrenden Brandschutz (1.100.12.6.0.02, SK 
33211000) und ist möglich, weil durch Fristen aus der Jahresabschlussverfügung und 
zeitlich stark verzögerte Abrechnungen von Einsätzen im abwehrenden Brandschutz im Jahr 
2025 entsprechende Mehrerträge ggü. der geplanten Erträge von 480.000 EUR zu 
verbuchen sind. Da eine Verteilung der Erträge im Budget 37_126_2 zw auf 
Kostenstellen/Objektkostenstellen erfolgt, ist es technisch nicht möglich diese per 
Deckungsfähigkeit (mit einer Zweckbindung) in die Aufwendungen zu buchen. Zudem 
können Erträge für die Verwendung für bestimmte Aufwendungen entsprechend § 19 Abs. 2 
SächsKomHVO nur innerhalb eines Budgets verwendet werden. Eine Bereitstellung der 
Erträge ist daher nur mit einem Antrag nach § 79 Abs. 1 SächsGemO, in diesem Fall über 
die Technische Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung ErgHH“ 
(1098620000) möglich. 
 
Die ab dem Haushaltsjahr 2027 aller vier Jahre anfallenden Folgekosten i.H.v. 900,00 EUR 
zur Wartung der Sprungschachtüren sowie 9.000,00 EUR zur Prüfung OFEA werden 
zukünftig innerhalb des Budgets der Branddirektion finanziert und durch die Branddirektion 
entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
 
7 von 9 in Zusammenstellung
8/9 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
 
8.  Besonderheiten 
 
keine 
  
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Gemäß § 16 SächsBRKG sowie dem Brandschutzbedarfsplan (in Fortschreibung) ist die 
Stadt Leipzig als Träger des örtlichen Brandschutzes verpflichtet, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Hilfsfrist sicherzustellen. Es ist 
festzustellen, dass die Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfrist aufgrund der aufgeführten 
Mängel erheblich gefährdet ist.  
 
Die Stilllegung der Sprungschachttüren führt zu einem kontinuierlich niedrigen Erreichungs-
grad der Hilfsfrist. Die Verzögerung ergibt sich aus längeren Zugangswegen durch das 
Haupt- und Nebentreppenhaus sowie das erzwungene Öffnen einer nicht unerheblichen 
Anzahl an massiven Brandschutztüren auf dem Weg zu den Einsatzfahrzeugen. Ein 
fristgerechtes Ausrücken zum Einsatzort und eine zeitgerechte Einsatzdurchführung zur 
Brandbekämpfung, Rettung oder technischen Hilfeleistung ist unter den gegebenen 
Umständen nur bedingt realisierbar. Mit den vorgenannten Umständen und der 
Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben gehen eine verzögerte Hilfeleistung, ein erhöhtes 
Schadensausmaß und eine Gefährdung der Bevölkerung einher. 
 
Des Weiteren steigt für die Mitarbeitenden durch die erzwungene und eilige Verwendung 
vorgenannter Treppengänge und Türelemente das Risiko von Arbeitsunfällen und 
physischen Belastungsbeschwerden, die zu einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 
einzelner Mitarbeitender führen könnte. Somit ist auch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
der Mitarbeitenden an dieser Stellung Rechnung zu tragen. 
 
Weiter steht der Kellerraum trotz dringend benötigter Raumflächen für geplante personelle 
Aufwüchse nicht zur Verfügung, da eine Sperrung des Raumes bis zur Behebung der 
vorherrschenden Feuchte unumgänglich ist. Die Nutzung der über dem Kellerraum liegenden 
Fahrzeughalle des Rettungsdienstes im Altbau der FRW 6 ist nur noch eingeschränkt 
möglich, da aufgrund der im Mauerwerk aufsteigenden Feuchtigkeit bereits jetzt 
gesundheitliche Beeinträchtigungen bei den Mitarbeitenden zu befürchten wären. Im 
schlimmsten Falle hätte eine weitere Zunahme der Feuchtigkeit auch hier eine Sperrung zur 
Folge, was die Unterbringung der benötigten Fahrzeuge des Rettungsdienstes eskalieren 
ließe. 
 
Die weiterführende Unterspülung der dem Kellerraum vorgelagerten Hoffläche würde zur 
weiterem Absacken bzw. Verschieben der Oberfläche und zu Risse in dieser führen. Eine 
weitere mechanische Einwirkung auf den Untergrund aufgrund von unkontrollierten 
Auswaschungen könnte den Einsturz der Verkehrswege und Parkfläche zur Folge haben. 
Die daraus entstehenden weiterführenden Schäden an Gebäuden und Infrastruktur sowie 
Gefahren für Einsatzkräfte und Mitarbeitende sind unkalkulierbar. Eine Stabilisierung des 
Untergrundes und Verhinderung weiterer Unterspülungen ist zur Abstellung der 
vorgenannten Risiken unverzichtbar. 
 
Eine nicht ausreichende oder sichere Stromversorgung des Objekts trägt das Risiko in sich, 
dass die FRW 6 im Ernstfall nicht ausrückfähig ist. Weiter können erforderliche Wartungs- 
und Prüfpflichten an den für die Einsatzkräfte überlebenswichtigen Atemschutzgeräten ohne 
die benötigte Stromversorgung nicht vollumfänglich gewährleistet werden. Darüber hinaus 
besteht aufgrund der unkontrollierten Abschaltung von Anlagen und Geräten ein erhöhtes 
Brandrisiko für das gesamte Objekt, da es bei einem unkontrollierten Hochfahren zu 
Überhitzungen kommen kann, bzw. tatsächliche Defekte aufgrund von Kurzschlüssen oder 
x
8 von 9 in Zusammenstellung
9/9 
 
Kabelbränden nicht oder erst zu spät erkannt werden können.  
 
Um die Einsatzfähigkeit der FRW 6 bei Stromausfällen zu gewährleisten, ist diese mit einer 
Netzersatzanlage (NEA) ausgerüstet, um die Stromversorgung bei Ausfällen zu 
gewährleisten. Allerdings steht diese bei der Dichte sowie Häufigkeit der Ausfälle 
unverhältnismäßig unter Belastung. Dies Verursacht unnötige Kosten und birgt das Risiko 
eines vorzeitigen Verschleißes der Anlage. 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
9 von 9 in Zusammenstellung