DSP - DESPACHO 3260/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Resistência, de titularidade da Santa Lúcia Energia Ltda, no rio Verde, no município de Assis Chateaubriand, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-11-17
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL
Em 11 de novembro de 2022.
Processo: 48500.000304/2021-03.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Resistência, com 5.400 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Santa
Lúcia Energia Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Resistência, com 5.400 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.049663-4.01. O Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) do empreendimento foi conferido à Santa Lúcia Energia Ltda.1 (Santa Lúcia
Energia ou Interessada), por meio do Despacho nº 294, de 4 de fevereiro de 2021. A usina está localizada
no rio Verde, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município
de Assis Chateaubriand, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 3.255, de 17 de novembro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Verde da nascente até sua foz no rio Piquiri, no qual foi identificado 1 aproveitamento
hidrelétrico, a PCH Resistência.
3. O Despacho nº 294, de 4 de fevereiro de 2021, confere o DRI-PCH à Santa Lúcia Energia,
com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Resistência, localizada no rio Verde,
integrante da sub-bacia 64, nos municípios de Assis Chateaubriand e Jesuítas, no estado do Paraná.
4. Em 17 de fevereiro de 2022, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto
Básico2
referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
1 Santa Lúcia Energia Ltda., inscrita no CNPJ o n° 11.055.430/0001-27;
2 Documento nº 48524.007400/2022-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\67\ndsp20223260 48524.011696/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Resistência
Figura 2: Mapa de localização do rio Verde e da PCH Resistência encaminhado pela Interessada
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Resistência:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
24°18'11" S Assis Chateaubriand/PR e
Barramento
53°28'1,55" W Jesuítas/PR
24°17'34,2" S
Casa de Força Assis Chateaubriand/PR
53°28'18,8" W
24°19'25,2" S Assis Chateaubriand/PR e
Limite máximo do Reservatório
53°27'48,6" W Jesuítas/PR
Figura 3: Coordenadas Geográficas (datum SIRGAS 2000) – Barramento, Casa de força e fim do reservatório
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.255, de 17 de novembro de 2020.
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Resistência

PCH Resistência Estudos de Inventário Sumário Executivo
24°17'56" S 24°18'11" S
Localização do Barramento
53°27'51" W 53°28'1,55" W

| NA Montante (m) | 278,00 | 282,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 259,61 | 263,62 |
| Queda Bruta (m) | 18,39 | 18,38 |
| Área do Reservatório (km²) | 4,074 | 0,56 |
| Potência (kW) | 5.350 | 5.400 |
| Energia Média (kWméd) | 2.960,00 | 2.840,00 |

QMLT4

Vazão (m³/s) 24,50 23,78
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Verde ESTADO: PR SUB-BACIA: 64
DESPACHO: 3.255 DATA: 17/11/2020
AUTOR: Santa Lúcia Energia Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 5.350,00 1 (um)
IDENTIFICADOS:
A PCH não tem aproveitamentos adjacentes
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Técnica5
Quadro 3 – Responsabilidade
Empresa Projetista: GAP3D Consultoria e Projetos

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Caio Vinícius Voigt/Alex Bueno 1720216171168 PR-185976/D
Responsável Geral do Projeto

da Cruz 1720216477615 PR-67031/D
Vagner Luiz dos Santos 25 2021 8068362-0 059697-6-SC Estudos cartográficos e
4 Vazão Média de Longo Termo.
5 Documento 48513.007400/2022-00;

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.
topográficos

| Alex Bueno da Cruz | 1720220799613 | PR-67031/D | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Caio Vinícius Voigt | 1720216175821 | PR-185976/D | Estudos hidrológicos |
| Daniel Faller | 1720216206280 | PR-96294/D | Estudos energéticos |
| Caio Vinícius Voigt | 1720216176194 | PR-185976/D | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentou
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não apresentou
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,01 m, com a alteração dos níveis operacionais de jusante
e de montante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
Queda e níveis operacionais
aproveitamento aprovado em estudo de inventário. As diferenças
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Resistência
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 932,00 NOME DO RIO DA USINA: Verde
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.

64790000 Salto Sapucaí Sapucaia 692,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 826,90 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra
Caio Vinícius Voigt Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720216176194
PR-185976/D ART6
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64790000 Salto Sapucaí Sapucaia 692,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 5.400 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,52 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. Essa potência, está
associada a uma vazão turbinada em 14,9% do tempo, de acordo com as simulações
realizadas pela SCG.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário e ainda que houve pequena redução da
queda do aproveitamento e na vazão, que trazem impactos na sua produção energética.
Estudos Energéticos Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Saliente-se que mesmo com a potência muito próxima ao limite definido para
enquadramento do empreendimento como Central Geradora de Capacidade Reduzida,
de acordo com os dados de projeto, a potência está associada à permanência da vazão
máxima turbinada de 15,50%. Além disso, verifica-se que o ponto de motorização está
muito próximo ao ponto de inflexão da curva potência x energia, indicando que maiores
níveis de motorização não trazem ganhos energéticos significativos.
6 Documento nº 48513.007400/2022-00-2;

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.
Energia x Potência (Período Completo)
3,50
3,00
(MWmed)
2,50
Gerada 2,00
1,50
Média
1,00
Energia
0,50
0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
Potência Instalada (MW)
Foi adotado um TEIF de 1,50%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.760,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.000,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Resistência Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento
24°17'34,2" S
Coordenadas da casa de força
53°28'18,8" W
NA Montante (m) 282,00
NA Jusante (m) 263,62
Potência Instalada Total (kW) 5.400
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.000,00; 3.000,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 2.760,00; 2.760,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,25; 5,25
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,50%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,11
Hb: Queda bruta nominal (m) 18,38
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,55%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 16
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,10
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 855/2022-SCG/ANEEL, de 11/11/2022.
PCH Resistência Sumário Executivo
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Resistência conforme solicitado por Santa Lúcia Energia Ltda., bem como o
encaminhado documento à Instituto das Águas do Paraná - IAP, para emissão da DRDH. O DRS-PCH
também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Resistência sob a titularidade de Santa Lúcia Energia Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Resistência

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1966 29,32 24,91 18,56 12,02 8,83 8,54 8,42 6,55 7,79 13,93 15,27 9,95
13,47 16,56 16,95 11,24 12,63 9,15 9,76 10,46 9,86 8,36 9,80 10,25
1967

| 1968 16,65 | 16,82 | 12,98 | 9,48 | 10,69 | 8,57 | 7,32 | 7,36 | 6,05 | 13,69 | 13,92 | 12,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 15,99 | 14,18 | 12,73 | 12,74 | 16,03 | 29,44 | 18,71 | 13,87 | 16,55 | 36,26 | 33,62 | 24,19 |
| 1970 17,64 | 15,34 | 12,94 | 8,98 | 6,72 | 8,76 | 19,38 | 11,49 | 15,26 | 22,64 | 16,31 | 25,33 |
| 1971 51,04 | 25,41 | 19,84 | 13,95 | 16,94 | 23,80 | 33,02 | 21,83 | 22,92 | 21,22 | 14,10 | 12,35 |
| 13,67 | 17,23 | 16,21 | 23,97 | 16,11 | 13,31 | 11,85 | 19,53 | 43,14 | 48,47 | 34,95 | 28,00 |

1972

| 1973 45,84 | 52,74 | 31,52 | 21,07 | 23,83 | 22,25 | 17,40 | 16,10 | 19,15 | 31,36 | 24,36 | 17,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 17,41 | 15,95 | 16,04 | 10,25 | 8,66 | 9,90 | 8,10 | 23,38 | 11,55 | 14,16 | 18,89 | 28,68 |
| 1975 16,51 | 31,92 | 33,87 | 19,90 | 19,78 | 24,57 | 14,75 | 14,51 | 12,23 | 27,79 | 29,79 | 32,07 |
| 1976 25,05 | 19,15 | 11,62 | 10,33 | 10,32 | 23,46 | 15,97 | 12,11 | 14,18 | 16,44 | 36,66 | 31,79 |
| 35,15 | 23,70 | 16,00 | 12,22 | 8,53 | 9,90 | 8,22 | 6,93 | 6,88 | 7,24 | 17,84 | 35,98 |

1977

| 1978 16,08 | 8,52 | 6,45 | 4,39 | 3,88 | 3,71 | 8,49 | 8,41 | 10,68 | 7,29 | 7,47 | 6,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 6,05 | 7,96 | 6,29 | 6,50 | 33,70 | 19,47 | 14,15 | 28,34 | 29,23 | 37,93 | 52,99 | 43,17 |
| 1980 36,22 | 20,68 | 31,78 | 17,16 | 26,20 | 22,67 | 20,28 | 23,26 | 52,57 | 27,28 | 15,17 | 26,17 |
| 1981 24,11 | 16,87 | 16,80 | 20,02 | 27,53 | 17,99 | 11,69 | 8,90 | 8,51 | 18,86 | 16,71 | 49,97 |
| 40,58 | 28,53 | 21,10 | 11,31 | 7,62 | 21,15 | 44,76 | 29,26 | 17,05 | 19,48 | 39,62 | 33,41 |

1982

| 1983 18,69 | 21,76 | 46,31 | 31,98 | 83,85 | 118,57 99,75 | 40,68 | 45,91 | 39,57 | 34,55 | 29,79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 21,32 | 21,79 | 14,73 | 16,21 | 14,65 | 10,40 | 9,39 | 15,87 | 10,61 | 18,11 | 28,77 | 25,60 |
| 1985 17,02 | 13,31 | 11,94 | 12,21 | 17,21 | 14,38 | 13,47 | 11,68 | 6,41 | 6,57 | 7,94 | 5,30 |
| 1986 5,80 | 12,36 | 18,04 | 16,04 | 41,39 | 27,66 | 18,34 | 23,52 | 17,35 | 25,32 | 22,61 | 34,12 |
| 22,57 | 32,40 | 17,41 | 23,36 | 91,99 | 51,30 | 33,65 | 19,19 | 10,59 | 11,42 | 31,74 | 24,61 |

1987

| 1988 16,54 | 12,26 | 6,79 | 8,57 | 26,10 | 42,58 | 20,60 | 11,03 | 6,18 | 5,36 | 5,26 | 4,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 12,74 | 31,03 | 23,99 | 29,26 | 30,07 | 18,14 | 31,59 | 39,67 | 47,38 | 21,09 | 20,19 | 19,35 |
| 1990 42,85 | 27,49 | 16,92 | 15,98 | 16,95 | 29,65 | 33,78 | 36,77 | 53,73 | 45,50 | 48,15 | 31,62 |
| 1991 18,31 | 33,55 | 15,60 | 11,55 | 11,52 | 20,60 | 22,65 | 13,84 | 10,25 | 30,61 | 23,93 | 35,67 |
| 21,32 | 15,89 | 19,82 | 29,00 | 45,54 | 43,91 | 45,78 | 47,12 | 57,61 | 51,92 | 44,37 | 41,29 |

1992

| 1993 27,78 | 19,71 | 24,15 | 21,26 | 41,55 | 39,39 | 23,16 | 20,34 | 19,79 | 62,37 | 25,72 | 28,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 16,02 | 20,80 | 19,80 | 15,71 | 21,48 | 52,44 | 49,46 | 41,93 | 13,49 | 20,87 | 31,98 | 18,08 |
| 1995 99,76 | 43,58 | 24,95 | 22,44 | 16,50 | 15,22 | 26,55 | 15,94 | 11,06 | 35,06 | 30,86 | 20,09 |
| 1996 28,80 | 34,44 | 35,13 | 33,45 | 20,02 | 12,47 | 9,54 | 7,77 | 6,55 | 30,93 | 38,84 | 51,27 |
| 45,08 | 42,35 | 22,53 | 11,79 | 19,78 | 48,17 | 34,23 | 30,62 | 34,23 | 48,83 | 70,50 | 38,11 |

1997

| 1998 19,95 | 25,58 | 50,64 | 111,16 78,25 | 33,19 | 18,59 | 34,13 | 63,12 | 78,02 | 31,30 | 18,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 16,76 | 18,90 | 17,16 | 31,50 | 31,65 | 31,09 | 29,55 | 17,02 | 15,74 | 10,20 | 8,33 | 13,04 |
| 2000 12,82 | 31,86 | 24,76 | 17,67 | 14,67 | 14,68 | 21,97 | 18,04 | 39,01 | 46,34 | 35,46 | 36,18 |
| 2001 36,84 | 65,68 | 46,39 | 28,29 | 24,44 | 25,28 | 23,85 | 19,26 | 23,17 | 28,16 | 21,52 | 21,23 |
| 16,78 | 15,15 | 12,08 | 7,34 | 43,63 | 31,21 | 15,07 | 11,42 | 13,76 | 21,26 | 35,15 | 45,74 |

2002

| 2003 28,09 | 33,26 | 38,35 | 25,11 | 18,35 | 20,76 | 17,99 | 12,49 | 11,35 | 13,17 | 22,57 | 42,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 24,35 | 22,93 | 10,95 | 6,22 | 23,89 | 23,85 | 32,83 | 22,19 | 13,52 | 31,99 | 49,78 | 28,10 |
| 2005 21,09 | 10,24 | 7,13 | 5,90 | 14,54 | 41,68 | 25,73 | 14,35 | 18,56 | 51,68 | 44,15 | 17,61 |
| 2006 12,22 | 9,02 | 6,27 | 10,86 | 8,89 | 8,45 | 6,98 | 6,75 | 8,86 | 11,74 | 15,21 | 24,71 |
| 31,88 | 26,83 | 23,49 | 32,04 | 44,74 | 27,16 | 14,94 | 9,16 | 6,12 | 4,98 | 9,59 | 15,30 |

2007

2008 11,59 11,79 13,27 15,05 19,89 18,83 18,48 29,72 18,28 39,30 45,70 21,70
2009 15,91 8,98 6,79 4,62 8,07 12,67 34,86 24,86 35,82 53,21 47,08 44,72
2010 35,62 25,31 27,84 34,15 38,23 21,15 16,68 9,11 6,92 11,40 11,37 28,87

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Resistência

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 28,23 | 53,09 | 27,82 | 17,80 | 11,54 | 8,91 | 24,63 | 67,35 | 39,01 | 22,13 | 33,01 | 19,94 |  |
| 2012 13,60 | 8,03 | 6,59 | 14,95 | 19,90 | 53,43 | 28,36 | 14,62 | 8,48 | 19,41 | 11,57 | 10,04 |  |
| 2013 18,21 | 32,44 | 62,44 | 48,72 | 30,92 | 60,27 | 55,81 | 21,27 | 12,58 | 14,62 | 10,51 | 11,94 |  |
| 2014 17,23 | 10,31 | 12,75 | 36,31 | 38,87 | 103,28 39,15 | 20,54 | 27,00 | 31,69 | 16,72 | 11,90 |  |  |
| 2015 9,31 | 16,80 | 30,20 | 18,64 | 19,75 | 17,80 | 78,72 | 37,66 | 17,50 | 14,82 | 39,30 | 68,67 |  |
| 2016 55,80 | 63,29 | 49,81 | 21,51 | 29,65 | 27,81 | 22,02 | 36,75 | 34,11 | 28,73 | 25,84 | 22,67 |  |
| 15,03 | 33,51 | 36,48 | 26,39 | 31,25 | 39,29 | 18,90 | 16,99 | 8,85 | 33,40 | 70,42 | 29,56 |  |

2017

2018 48,48 37,95 47,47 41,37 18,00 10,98 7,49 7,43 12,25 19,66 28,45 18,42
2019 11,34 10,18 9,94 9,12 21,05 35,00 16,59 9,03 6,29 4,27 4,57 23,94
2020 9,89 15,76 15,76 7,29 9,72 8,59 7,45 11,29 7,31 5,24 4,84 15,77