DSP - DESPACHO 1255/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Trindade Baixo Jusante, de titularidade da Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda, no rio Chopim, no município de Clevelândia, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-12
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL
Em 10 de maio de 2022.
Processo: 48500.001903/2014-15.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Trindade Baixo Jusante, com
19.500 kW de Potência Instalada, com DRS-PCH
conferido à Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Trindade Baixo Jusante, com 19.500 kW de potência instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.033723-4.01, com DRSPCH conferido à Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda. (Interessada), por meio do Despacho nº 3.275, de
15 de dezembro de 2016, c/c o Despacho n° 3.994 de 14 de dezembro de 2021. A usina está localizada no
rio Chopim, na sub-bacia 65, e sua casa de força se localiza no município de Clevelândia, no estado de
Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 5631, de 11 de março de 2014, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Chopim, no qual foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Trindade Baixo Jusante.
3.2752,
3. O Despacho nº de 15 de dezembro de 2016, confere o DRS-PCH referente à PCH
Trindade Baixo Jusante para as empresas Minas PCH S.A. e BE - Empresa de Estudos Energéticos S.A.
4. Em 29 de janeiro de 2020, a SCG emitiu o Despacho nº 2083, decidindo prorrogar por 3
(três) anos a vigência do DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante.
1
Documento nº 48500.007011/2010-96.
2 Documento nº 48524.012692/2016-00.
3
Documento nº 48524.001078/2020-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_364YF1005 48524.006494/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
5. Em 8 de março de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 6344, decidindo alterar o Despacho nº
208, de 2020, prorrogando por 1.036 (um mil e trinta e seis) dias, contados a partir de 18 de dezembro de
2020, a vigência do DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante.
001TBJ/20215,
6. Em 8 de dezembro de 2021, a Interessada protocolou a Carta nº solicitando
Revisão do Projeto Básico da PCH Trindade Baixo Jusante, em virtude da criação de parque de preservação
ambiental no município de Clevelândia e que seria afetado pelo reservatório da PCH. Nessa carta, o
Instituto Água e Terra do Paraná (IAT) informou que o projeto original não poderia prosperar devido aos
impactos socioambientais causados pelo reservatório.
7. Em 14 de dezembro de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 3.9946, decidindo alterar a
titularidade do DRS-PCH referente a PCH Trindade Baixo Jusante para a empresa Usina Hidrelétrica
Trindade Baixa Ltda.
8. Em 25 de janeiro de 2022, a Interessada protocolou Carta s/nº7 contendo os arquivos
vetoriais referentes à Revisão do Projeto Básico da PCH Trindade Baixo Jusante.
III – DA ANÁLISE
9. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
10. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
4
Documento n° 48524.001967/2021-00.
5 Documento n° 48513.033421/2021-00.
6 Documento n° 48524.011178/2021-00.
7 Documento n° 48513.002095/2022-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Trindade Baixo Jusante
11. O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do
Reservatório da PCH Trindade Baixo Jusante:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF8
(datum SIRGAS 2000)
26°17'06" S Clevelândia/PR e
Barramento
52°17'52" O Mangueirinha/PR
26°17'03" S
Casa de Força Clevelândia/PR
52°18'04" O
26°17'13" S Clevelândia/PR e
Limite máximo do Reservatório
52°15'55" O Mangueirinha/PR
12. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
8 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
13. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 563, de 11 de março de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Trindade Baixo Jusante
PCH Trindade Baixo

Estudos de Inventário Despacho nº 3.275/2016 Sumário Executivo
Jusante

26°17'12" S 26°17'12" S 26°17'06" S
Localização do Barramento

| 52°17'46" O | 52°17'46" O | 52°17'52" O |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NA Montante (m) | 825,00 | 825,00 | 818,00 |
| NA Jusante (m) | 788,00 | 788,00 | 788,00 |
| Queda Bruta (m) | 37,00 | 37,00 | 30,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 2,05 | 2,07 | 0,65 |
| Potência (kW) | 18.600 | 21.000 | 19.500 |
| Energia Média (kWméd) | 10.200,00 | 12.430,00 | 10.452,67 |
| Vazão QMLT9 (m³/s)10 | 49,311 | 51,45 | 55,56 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Chopim ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 563 DATA: 11/03/2014
AUTOR: Minas PCH S.A. e Eletroriver S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 38.300 3 (três)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
26°17'5" S Eixo

PCH Cadeado 860,00 825,18 19.000
52°14'54" O Suspenso12
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DRS-PCH13

PCH Foz do Curucaca 26°16'45,64" S 788,00 737,00 30.000
9 Vazão Média de Longo Termo.
10 As vazões médias de longo termo apresentadas nos Estudos de Inventário do rio Chopim e no DRS-PCH originalmente
concedido foram calculadas com séries de vazões estendidas desde 1931.
11 Retirado do Quadro Resumo apresentado nos Estudos de Inventário do rio Chopim.
12Documento
nº 48500.005065/2021-70 - Suspendeu os efeitos do Despacho nº 563, de 11 de março de 2014, no que se refere
ao aproveitamento PCH Cadeado, em virtude da revisão dos Estudos de Inventário do Rio Chopim no trecho a montante do
remanso do reservatório da PCH Trindade Baixo Jusante.
13 Documento nº 48500.000843/2017-58.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
52°18'19,11" O
III.2 – Aspectos de Gestão
14. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Fluz Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Alvaro Zimmer Neto 1720212093596 CREA-PR: 89.434/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Jhenifer De Paula Da Silva 1720214844076 CREA-PR: 185.954/D
topográficos

| Mariele Larissa Groxko | 1720212419190 | CREA-PR: 110.227/D | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Zimmer Neto | 1720212093596 | CREA-PR: 89.434/D | Estudos hidrológicos |
| Aislan Silveira Zapzalka | 1720212295920 | CREA-PR: 67.026/D | Estudos energéticos |
| Lauro Camargo Valentin | 1720212298066 | CREA-PR: 108.548/D | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Documento não emitido
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Documento não emitido
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
15. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela que foi apresentada no DRS
original, cerca de 7m, com a alteração do nível operacional de montante. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
no estudo de inventário. A diferença apresentada ocorre em virtude de uma
limitação pelo IAT. Segundo o Instituto, o reservatório não pode alagar a área
Queda e níveis operacionais
do parque de preservação ambiental do município de Clevelândia.
A proposta do novo arranjo geral consiste na captação da água diretamente no
rio Chopim na cota correspondente ao reservatório da CGH Salto Claudelino, já
existente.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Trindade Baixo Jusante
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.645,00 NOME DO RIO DA USINA: Chopim
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65925000 Salto Claudelino Chopim 1.657,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 65927000 | Porto Palmeirinha | Chopim | 3.390,00 |
| 65960000 | Águas do Verê | Chopim | 6.690,00 |
| 73600000 | Abelardo Luz | Chapecó | 1.840,00 |

- - - -
- - - -
16. Apesar de a Interessada ter estendido a série de vazões do posto base, Salto Claudelino, de
1953 a 2020, ela optou pelo uso dos dados originais da estação base, ou seja, de 1965 a 2020. Explica-se
que esta opção atende aos critérios estabelecidos pelo Manual de Estudos de Disponibilidade Hídrica para
Aproveitamentos Hidrelétricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), uma vez que a
série obtida tem ao menos 30 anos de dados e foi usado todo o período disponível pelo posto base.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.555,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: À gravidade
Lauro Camargo Valentin Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720212298066
ART14
CREA-PR: 108.548/D
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65925000 Salto Claudelino Chopim 1.657,00
17. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH, conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 19.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. Constata-se uma
redução de potência no DRS original para esta revisão. Entretanto a alteração é
justificada pela mudança do arranjo em virtude da restrição ambiental referente à
impossibilidade de alagamento do parque de preservação ambiental de Clevelândia.
Estudos Energéticos Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 2.500 kW. As taxas equivalentes
de indisponibilidade forçada e programada foram calculadas com base na metodologia
estabelecida no art. 4º da Portaria 463/2009. Foi adotado o TEIF de 2%.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.500,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.222 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
18. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Trindade Baixo Jusante Sumário Executivo
26°17'06" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°17'52" O
26°17'03" S
Coordenadas da casa de força
52°18'04" O
NA Montante (m) 818,00
14 Documento nº 48513.033421/2021-00 - Volume Texto.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
PCH Trindade Baixo Jusante Sumário Executivo
NA Jusante (m) 788,00
Potência Instalada Total (kW) 19.500
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 7.222; 7.222; 7.22215
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
6.500,00; 6.500,00;
Potência instalada por turbina (kW)
6.500,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 12,81; 12,81; 12,81
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,5%; 96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
2,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,18
Hb: Queda bruta nominal (m) 30,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 45
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,48
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
19. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante conforme solicitado por Usina Hidrelétrica Trindade
Baixa Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto Águas e Terra (IAT), no estado do
Paraná, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
20. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
15 Dados extraídos do Projeto Básico.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022.
V – DA CONCLUSÃO
21. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH Trindade Baixo Jusante sob a
titularidade de Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
22. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS JOÃO VÍTOR PAULO ABRANTES
Especialista em Regulação Estagiário
(Assinado digitalmente)
HENRIQUE PAIVA DE PAULA
Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1965 19,51 27,14 23,74 11,25 63,60 45,24 100,06 71,08 76,53 144,26 78,36 110,55
51,25 147,48 45,20 18,58 12,69 48,06 52,03 35,85 94,28 103,78 53,75 50,05
1966

| 1967 38,67 | 49,14 | 80,91 | 26,43 | 15,61 | 24,76 | 26,67 | 52,28 | 55,18 | 31,02 | 36,18 | 31,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 13,13 | 8,80 | 5,82 | 8,41 | 9,84 | 12,68 | 23,34 | 11,09 | 10,70 | 21,93 | 42,70 | 48,73 |
| 1969 98,31 | 40,45 | 49,80 | 99,42 | 47,59 | 111,56 73,67 | 38,23 | 53,73 | 81,54 | 58,06 | 17,96 |  |
| 1970 23,35 | 16,32 | 13,68 | 11,94 | 27,44 | 109,42 86,12 | 27,71 | 38,22 | 70,59 | 21,54 | 92,29 |  |
| 154,82 58,09 | 25,13 | 65,61 | 81,96 | 102,25 97,22 | 31,40 | 19,57 | 53,84 | 15,59 | 5,22 |  |  |

1971

| 1972 11,32 | 25,94 | 30,11 | 35,40 | 9,38 | 72,08 | 58,60 | 151,31 194,55 76,65 | 26,45 | 42,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 68,57 | 78,59 | 49,19 | 34,94 | 89,37 | 78,97 | 71,00 | 96,60 | 101,31 79,27 | 64,72 | 24,00 |  |
| 1974 52,92 | 41,71 | 33,64 | 27,66 | 30,54 | 67,05 | 35,63 | 30,29 | 46,59 | 25,79 | 52,18 | 41,38 |
| 1975 62,80 | 55,95 | 27,08 | 17,00 | 15,25 | 29,46 | 37,93 | 42,79 | 83,27 | 103,48 67,62 | 72,09 |  |
| 54,92 | 31,75 | 27,12 | 25,93 | 32,91 | 77,41 | 39,17 | 68,66 | 46,16 | 40,09 | 62,11 | 25,55 |

1976

| 1977 24,83 | 26,09 | 47,34 | 31,06 | 16,04 | 38,27 | 39,83 | 68,89 | 43,66 | 64,86 | 57,61 | 42,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 18,48 | 9,03 | 8,16 | 4,04 | 4,08 | 10,24 | 64,20 | 36,60 | 59,39 | 25,30 | 48,01 | 35,99 |
| 1979 10,15 | 4,50 | 14,24 | 34,41 | 168,42 42,66 | 39,22 | 60,25 | 52,26 | 161,27 108,90 44,84 |  |  |  |
| 1980 52,46 | 28,39 | 45,09 | 17,50 | 39,59 | 21,92 | 55,53 | 67,52 | 63,50 | 36,17 | 46,11 | 63,73 |
| 45,47 | 64,35 | 22,56 | 33,32 | 31,38 | 38,03 | 16,52 | 13,75 | 18,92 | 33,27 | 70,10 | 84,67 |

1981

| 1982 22,98 | 36,28 | 20,44 | 4,66 | 10,61 | 78,41 | 141,52 47,82 | 27,42 | 94,32 | 212,08 71,28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 47,07 | 63,08 | 148,50 82,13 | 205,72 119,21 353,23 65,62 | 87,40 | 71,96 | 78,72 | 29,10 |  |  |  |  |
| 1984 21,49 | 34,19 | 23,37 | 46,43 | 48,02 | 102,09 42,24 | 105,88 58,30 | 32,42 | 51,47 | 23,71 |  |  |
| 1985 10,59 | 34,93 | 17,74 | 33,74 | 22,11 | 16,26 | 22,21 | 17,93 | 20,74 | 23,91 | 32,32 | 8,50 |
| 12,85 | 56,85 | 29,03 | 47,72 | 59,78 | 49,88 | 17,51 | 27,00 | 53,71 | 61,16 | 35,21 | 16,26 |

1986

| 1987 18,78 | 45,99 | 14,99 | 32,10 | 208,27 82,78 | 47,70 | 32,34 | 20,37 | 49,85 | 32,61 | 15,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 12,97 | 13,53 | 11,63 | 24,10 | 159,91 96,72 | 33,70 | 13,37 | 10,35 | 32,40 | 20,13 | 16,39 |  |
| 1989 57,00 | 96,42 | 47,20 | 45,58 | 67,02 | 22,82 | 48,44 | 56,17 | 184,07 72,74 | 37,48 | 18,20 |  |
| 1990 83,60 | 35,10 | 17,94 | 82,86 | 73,65 | 210,99 73,60 | 106,98 105,64 81,92 | 56,93 | 56,99 |  |  |  |
| 22,27 | 15,06 | 7,36 | 15,09 | 11,39 | 99,70 | 50,28 | 44,46 | 16,89 | 64,07 | 54,31 | 43,48 |

1991

| 1992 29,71 | 28,36 | 40,47 | 40,89 | 172,81 117,12 134,30 66,27 | 80,07 | 51,16 | 63,06 | 32,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 46,80 | 41,27 | 25,95 | 26,76 | 87,81 | 89,02 | 62,35 | 38,36 | 60,40 | 125,26 36,42 | 36,83 |
| 1994 11,60 | 58,53 | 33,48 | 22,80 | 75,28 | 98,05 | 150,71 31,12 | 27,61 | 49,74 | 104,56 77,24 |  |
| 1995 147,43 39,11 | 31,44 | 62,56 | 19,41 | 19,55 | 35,33 | 23,70 | 64,89 | 141,41 29,00 | 17,74 |  |
| 52,51 | 103,33 65,62 | 49,10 | 15,58 | 84,17 | 96,90 | 43,93 | 74,66 | 213,51 57,26 | 56,90 |  |

1996

| 1997 33,70 | 144,54 53,87 | 18,20 | 33,85 | 112,17 87,97 | 115,42 50,99 | 207,99 184,17 66,30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 111,78 132,10 98,31 | 274,33 98,55 | 38,16 | 71,30 | 190,46 151,06 145,46 29,32 | 32,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1999 34,49 | 47,11 | 25,62 | 40,46 | 20,14 | 81,35 | 86,53 | 16,05 | 18,84 | 95,59 | 21,00 | 15,10 |
| 2000 25,43 | 29,84 | 30,13 | 24,83 | 55,26 | 32,61 | 68,07 | 36,77 | 181,69 147,82 33,53 | 22,98 |  |  |
| 49,77 | 117,96 59,58 | 59,43 | 57,92 | 73,50 | 66,97 | 31,97 | 27,16 | 158,15 30,72 | 28,76 |  |  |

2001

| 2002 16,94 | 13,46 | 10,88 | 9,77 | 46,98 | 31,72 | 22,38 | 70,52 | 76,68 | 130,57 112,89 79,48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 26,73 | 29,48 | 46,03 | 21,66 | 17,52 | 42,48 | 34,57 | 17,00 | 11,29 | 27,41 | 73,24 | 146,08 |
| 2004 61,88 | 19,62 | 7,63 | 9,57 | 42,63 | 46,18 | 72,03 | 23,14 | 28,82 | 104,27 114,29 30,93 |  |  |
| 2005 32,55 | 12,74 | 9,05 | 26,10 | 75,49 | 129,19 45,85 | 26,69 | 146,98 185,72 47,76 | 22,79 |  |  |  |
| 15,73 | 17,87 | 29,15 | 18,20 | 10,43 | 11,05 | 10,19 | 26,72 | 43,28 | 27,03 | 30,45 | 38,73 |

2006

2007 40,27 30,91 46,13 138,87 192,23 37,02 57,77 23,56 25,49 56,31 108,66 55,13
2008 36,72 16,27 14,33 45,14 51,05 58,34 35,64 45,50 47,31 126,09 136,75 21,97
2009 23,45 20,41 18,43 9,51 27,35 50,73 75,22 107,27 126,62 153,92 68,50 58,75

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2010 63,16 44,22 68,20 161,12 129,52 70,49 50,92 50,18 15,61 24,35 23,59 137,55
65,78 89,48 67,92 51,57 19,04 68,08 130,15 130,96 147,48 52,96 42,62 22,42
2011

| 2012 27,96 | 19,42 | 20,47 | 36,90 | 35,14 | 56,07 | 39,05 | 37,44 | 14,19 | 40,45 | 31,52 | 20,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 54,81 | 42,36 | 115,59 46,89 | 50,31 | 188,65 81,17 | 69,04 | 89,24 | 76,45 | 39,54 | 73,29 |  |  |
| 2014 58,52 | 23,34 | 74,69 | 43,05 | 81,48 | 206,82 91,72 | 31,21 | 82,14 | 107,08 49,25 | 24,78 |  |  |
| 2015 93,58 | 31,64 | 22,85 | 21,90 | 55,55 | 92,81 | 138,32 34,98 | 49,57 | 117,18 91,65 | 128,98 |  |  |
| 58,14 | 73,00 | 87,67 | 41,15 | 75,77 | 57,25 | 46,08 | 73,86 | 47,13 | 60,25 | 36,09 | 43,40 |

2016

| 2017 64,36 | 38,95 | 33,26 | 20,94 | 73,27 | 111,34 19,28 | 22,01 | 11,86 | 93,21 | 106,35 47,87 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 75,55 | 29,65 | 37,95 | 31,59 | 16,93 | 25,63 | 25,36 | 22,81 | 46,49 | 112,59 45,00 | 37,38 |  |
| 2019 59,92 | 62,62 | 73,94 | 53,59 | 86,90 | 80,34 | 15,06 | 7,21 | 12,59 | 9,96 | 43,93 | 38,39 |
| 2020 17,91 | 23,83 | 11,35 | 4,60 | 16,90 | 77,45 | 47,90 | 35,86 | 11,15 | 4,92 | 60,23 | 50,11 |