DSP - DESPACHO 2168/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Barra do Telha, de titularidade da Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda, da Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda e de Daniel Zonta e Sandro Botta, no rio Ituim, no município de Muitos Capões, (RS); e exclui o aproveitamento hidrelétrico Potreirinho, devido ao seu enquadramento como Central Geradora de Capacidade Reduzida - CGH; bem como altera os níveis máximo normal de montante e normal de jusante referente ao aproveitamento hodrelétrico Barra do Telha, ambos constantes no Despacho SGH/ANEEL 3.901, de 7 de dezembro de 2012.
Assunto: Compatibilidade
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-07-19
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL
Em 16 de julho de 2021.
Processo: 48500.005331/2014-35.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Barra
do Telha, com 8.213,44 kW de Potência Instalada, com
Registro de Adequabilidade com os Estudos de
Inventário e com o uso do potencial hidráulico do
Sumário Executivo (DRS – PCH) conferido à ECOZ
Empreendimentos Imobiliários LTDA., ENEBRAS
Projetos de Usinas Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta e
Sandro Botta.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do projeto básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Barra do Telha, com 8.213,44 kW de potência instalada, cadastrada
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.035429-5.01, com registro de
adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS – PCH) conferido à ECOZ Empreendimentos Imobiliários LTDA., ENEBRAS Projetos de Usinas
Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta e Sandro Botta. (ECOZ ou Interessadas), por meio do Despacho nº 327,
de 4 de fevereiro de 2016, localizada no rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico
Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Muitos Capões, estado de Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 3.901, de 07 de dezembro de 2012, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Turvo e seu afluente, rio Ituim, no qual foram identificados 12 aproveitamentos
hidrelétricos, dentre os quais a PCH Barra do Telha.
3. Em 14 de outubro de 2014, por meio do Despacho nº 4.130, foi conferido o Registro Ativo
para desenvolvimento do projeto básico referente à PCH Barra do Telha.
4. O Despacho nº 327, de 4 de fevereiro de 2016, registra a adequabilidade com os estudos
de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Barra do Telha,
com vigência de 3 (três) anos a contar da data de sua publicação.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20212168 48524.006265/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
5. O Despacho nº 1.723, de 17 de junho de 2019, prorrogou por 3 (três) anos, contados a
partir de 10 de fevereiro de 2019, a vigência do registro de adequabilidade aos estudos de inventário e ao
uso do potencial hidráulico do projeto (DRS-PCH) da PCH Barra do Telha.
6. Por meio do Ofício nº 153/2020-PRJ/ENEBRAS1, complementado pelo Ofício nº 005/2021PRJ/ENEBRAS2,
a Interessada protocolou o Sumário Executivo e à revisão do Projeto Básico referente ao
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
7. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade das
Interessadas, conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de
2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
8. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Barra do Telha
1 Documento SicNet nº 48513.026675/2020-00
2 Documento SicNet nº 48513.003855/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
9. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Barra do Telha:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
28°35'20,47" S
Barramento IPÊ/RS e MUITOS CAPÕES /RS
51°20'9,23" W
28°35'23,69" S
Casa de Força MUITOS CAPÕES /RS
51°20'33,1" W
Limite máximo do 28°34'48,268" S
IPÊ /RS e MUITOS CAPÕES/RS
Reservatório 51°19'28,774" W
10. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
11. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.901, de 07 de dezembro de 2012.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barra do Telha comparada com o previsto
nos estudos de inventário e o aprovado no Despacho nº 327/2016

| PCH Barra do Telha | Estudos de Inventário | Despacho nº 327/2016 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 28°34'56,61" S | 28°35'0" S | 28°35'20,47" S |
| Barramento | 51°19'32,37" W | 51°19'43" W | 51°20'9,23" W |
| NA Montante (m) | 578,00 | 578,00 | 563,00 |
| NA Jusante (m) | 548,00 | 548,00 | 538,25 |
| Queda Bruta (m) | 30,00 | 30 | 24,75 |

Área do Reservatório
0,78 0,87 0,63
(km²)

Potência (kW) 7.800,00 9.300,00 8.213,44
Energia Média (kWméd) 4.340,00 4.860,00 4.117,81
QMLT4

Vazão (m³/s) 27,25 29,49 29,96
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Turvo e seu afluente, rio Ituim ESTADO: RS SUB-BACIA: 86
DESPACHO: 3.901 DATA: 07/12/2012
AUTOR: GPD – Serviços Administrativos Ltda.
3
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.

POTÊNCIA: 89,30 EIXOS IDENTIFICADOS: 12 (doze)
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
28°34'15,45" S DRS - DSP nº

PCH Morro Grande 640,00 578,00 9.800
51°18'41,31" W 3.376/2020
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
28°35'24,53" S DRS - DSP nº

PCH Saltinho 538,00 445,00 27.000
51°20'53,7" W 1.384/2021
III.2 – Aspectos de Gestão
12. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
DANIEL ZONTA 7621243-4 097732-4-SC Responsável Geral do Projeto
8327151 e
DANIEL ZONTA / MARCIO 097732-4-SC / PR11063361 / Estudos cartográficos e
POLANSKI / JULIO CESAR 25829/D / SP20155120907 / topográficos
SCALCO 61177924
2382882
11032466 e

MARIELE LARISSA GROXKO PR110227 Estudos geotécnicos
11032194

DANIEL ZONTA 7621251-5 097732-4-SC Estudos hidrológicos
DANIEL ZONTA 7621225-6 097732-4-SC Estudos energéticos
Daniel Zonta 7687356-8 097732-4-SC Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
13. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 5,25 m, com a alteração dos níveis operacionais de montante e de
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas decorrem da
necessidade de adequação aos impedimentos identificados pela FEPAM –
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler,
considerando que o final do reservatório adentra na área de criticidade
Queda e níveis operacionais ambiental definida pelo zoneamento do rio Taquari-Antas, no rio Ituim.5
Para compensar parte da queda, perdida a partir da redução do seu nível de
montante afim de não atingir as áreas de criticidade ambiental, a empresa
reduziu o seu nível de jusante até a cota 538,25, aproveitando a totalidade da
queda definida para o AHE Potreirinho, presente no estudo de inventário do
rio Turvo-Ituim com potência de 2.500 kW, sendo enquadrado, portanto, como
central geradora de capacidade reduzida - CGH e, assim, deixando de compor
o aproveitamento ótimo do rio.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barra do Telha
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

1.175,61 NOME DO RIO DA USINA: ITUIM
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86410000 PASSO BARRA DO GUAIAVEIRA TURVO 2.820,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 86440000 | PASSO DO PRATA | PRATA | 3.600,00 |
| 86420000 | PONTE DO PRATA | PRATA | 317,00 |
| 86480000 | PASSO MIGLIAVACA | CARREIRO | 1.330,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.002,81 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: A gravidade/ Enrocamento e Argila
5 Documento SicNet nº 48513.026675/2020-00

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
Daniel Zonta Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7687356-8
097732-4-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86410000 PASSO BARRA DO GUAIAVEIRA TURVO 2.820,00
14. Conforme argumenta as Interessadas, as adequações propostas nesta revisão do projeto
básico se fizeram necessárias devido aos impactos ambienteis detectados pela FEPAM, conforme descrito
abaixo.
[...]
Conforme exposto, a decisão se baseou no fato de que a formação do reservatório da PCH
Barra do Telha causará grande influência a montante da confluência dos rios da Telha e
Ituim, em zona considerada de alta criticidade ambiental e classificada como inapta
segundo o "Mapa de diretrizes para Licenciamento Ambiental de PCHs e CGHs no Estado
do Rio Grande do Sul" elaborado pela FEPAM.
O pedido de fauna foi igualmente negado, pelos mesmos motivos, aliado também ao
indeferimento do Termo de Referência, conforme documentos expostos no ANEXO II.
[...]
15. Quanto as adequações desenvolvidas, as Interessadas apresentam os seguintes
argumentos.
[...]
Diante do posicionamento da ANEEL declarando não haver impedimentos da revisão do
Projeto Básico apresentado, a empresa Enebras desenvolveu todos os estudo necessários
para a adequação do arranjo geral da PCH Barra do Telha a fim de viabilizar
ambientalmente o empreendimento, mantendo sua viabilidade energética e econômica.
Na tabela a seguir é possível visualizar um comparativo entre parâmetros do arranjo
apresentado nos Estudos de Projeto Básico e do arranjo proposto (2021) com as melhorias
nos aspectos ambientais e econômicos do aproveitamento.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
[...]
16. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 8.213,44 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência,
está associada a aprimoramentos necessários como solução a restrições ambientais
identificadas junto ao órgão ambiental.
Como principais alterações que impactaram o estabelecimento da potência destaca-se
Estudos Energéticos
as alterações dos níveis de montante e de jusante e a previsão de uma casa de força
auxiliar.
Durante a concepção do novo arranjo, foram revisados os estudos de motorização
considerando o critério de custo-benefício incremental com o intuito de determinar a
potência instalada ótima do aproveitamento.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 068/2013 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas principais de 4.123,71 kW e 1 auxiliar de 220,04
kW e 2 geradores principais de potência unitária nominal de 4.444,44 kVA e 1 auxiliar de
237,16 kW, todos com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
17. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Barra do Telha Sumário Executivo
28°35'20,47" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°20'9,23" W
28°35'23,69" S
Coordenadas da casa de força
51°20'33,1" W
NA Montante (m) 563,00
NA Jusante (m) 538,25
Potência Instalada Total (kW) 8.213,44
Número de Unidades Geradoras 3
4.444,44; 4.444,44;
Potência instalada por gerador (kVA)
237,16
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
4.123,71; 4.123,71;
Potência instalada por turbina (kW)
220,04
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,58; 5,58; 0,74
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
0,43 (CF Principal);
h: Perdas hidráulicas nominais (m)
0,10 (CF Auxiliar)
24,75 (CF Principal);
Hb: Queda bruta nominal (m)
9,69 (CF Auxiliar)
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,50%
80,00 (CF Principal);
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
2,09 (CF Auxiliar)
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,46
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,11
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021.
18. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Barra do Telha conforme solicitado por ECOZ Empreendimentos
Imobiliários LTDA., ENEBRAS Projetos de Usinas Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta e Sandro Botta. Destacase que já foi encaminhado documento6 à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
19. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
20. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Barra do Telha sob a titularidade de
ECOZ Empreendimentos Imobiliários LTDA., ENEBRAS Projetos de Usinas Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta
e Sandro Botta.
21. Pelo fato de a PCH Barra do Telha ter seu nível operacional de montante alterado em
virtude de restrições ambientais e aproveitar a totalidade da queda disponível do AHE Potreirinho,
enquadrado como CGH nos termos da Lei nº 13.360/2016, deve-se refletir tais mudanças no estudo de
inventário, alterando as suas características básicas, que foram definidas no Despacho nº 3.901/2012.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
22. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
6 Documento SicNet nº 48524.001430/2016-00

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1957 7,74 7,27 3,06 12,83 12,61 15,11 26,26 78,07 72,83 35,47 22,27 11,12
1958 5,86 6,26 29,35 8,95 7,67 51,75 14,17 39,61 49,55 54,08 24,39 60,14
1959

| 14,46 | 16,91 | 14,49 | 56,10 | 39,08 | 43,74 | 21,95 | 42,23 | 61,65 | 41,66 | 8,99 | 8,61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 1,88 | 2,67 | 2,74 | 3,72 | 2,53 | 20,59 | 10,56 | 53,40 | 69,86 | 27,37 | 19,31 | 9,10 |
| 1961 | 15,93 | 7,79 | 36,58 | 32,47 | 14,43 | 36,21 | 30,94 | 25,35 110,02 66,59 | 24,93 | 14,13 |  |  |
| 1962 | 5,56 | 2,80 | 1,18 | 1,77 | 4,89 | 3,66 | 11,63 | 7,74 | 20,76 | 9,19 | 6,23 | 2,17 |
| 1963 | 5,33 | 16,47 | 35,31 | 17,99 | 10,25 | 7,51 | 6,19 | 63,17 | 56,26 110,27 36,76 | 19,44 |  |  |

1964

| 5,90 | 3,80 | 1,82 | 6,94 | 7,30 | 4,51 | 10,16 | 32,46 | 46,68 | 19,26 | 8,93 | 7,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 3,74 | 2,27 | 3,61 | 4,19 | 10,88 | 6,71 | 12,18 143,03 105,62 42,43 | 24,90 | 39,93 |  |  |  |
| 1966 | 28,42 | 54,96 | 43,68 | 10,85 | 4,52 | 35,47 | 54,01 | 60,36 103,60 60,40 | 22,40 | 48,29 |  |  |
| 1967 | 17,98 | 22,25 | 21,14 | 11,18 | 5,49 | 6,69 | 33,86 | 51,09 144,02 28,32 | 12,05 | 16,00 |  |  |
| 1968 | 3,79 | 1,98 | 2,40 | 3,60 | 2,86 | 2,86 | 13,36 | 3,06 | 14,70 | 9,22 | 30,93 | 5,81 |

1969

| 12,50 | 16,94 | 6,24 | 6,96 | 6,65 | 24,13 | 13,83 | 13,78 | 39,41 | 12,00 | 23,39 | 5,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 3,17 | 3,36 | 12,56 | 3,78 | 23,61 | 29,41 | 59,42 | 31,89 | 19,47 | 24,49 | 7,47 | 57,79 |
| 1971 | 36,13 | 36,29 | 18,16 | 22,98 | 27,07 | 42,85 | 53,36 | 80,84 | 15,81 | 7,38 | 3,07 | 2,13 |
| 1972 | 4,33 | 32,84 | 14,20 | 22,84 | 10,21 | 46,15 | 42,40 104,91 87,11 | 33,04 | 59,10 | 30,12 |  |  |
| 1973 | 31,36 | 20,28 | 21,46 | 11,32 | 49,91 | 44,46 | 55,09 | 84,98 | 76,75 | 34,13 | 27,77 | 13,95 |

1974

| 17,10 | 34,09 | 20,20 | 10,07 | 28,42 | 51,62 | 16,88 | 12,12 | 16,98 | 8,22 | 14,15 | 15,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 7,17 | 11,19 | 7,72 | 6,03 | 4,48 | 20,48 | 17,22 | 58,35 | 87,20 | 40,72 | 18,70 | 25,60 |
| 1976 | 29,55 | 13,60 | 16,75 | 8,34 | 23,20 | 20,66 | 21,72 | 71,84 | 23,24 | 15,69 | 42,95 | 41,24 |
| 1977 | 35,25 | 34,20 | 30,60 | 18,67 | 10,32 | 38,01 | 63,01 104,48 23,11 | 9,60 | 13,56 | 14,86 |  |  |
| 1978 | 11,79 | 4,69 | 6,65 | 1,89 | 1,75 | 1,91 | 19,67 | 22,30 | 41,75 | 19,47 | 32,90 | 16,71 |

1979

| 4,54 | 3,94 | 3,48 | 3,64 | 14,89 | 11,98 | 41,10 | 33,43 | 13,99 | 71,14 | 47,61 | 62,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 10,99 | 7,11 | 8,56 | 3,68 | 18,11 | 8,55 | 29,20 | 66,68 | 52,95 | 34,93 | 55,97 | 49,29 |
| 1981 | 22,82 | 57,83 | 10,89 | 7,14 | 4,49 | 8,37 | 4,51 | 4,79 | 36,89 | 29,01 | 20,75 | 11,78 |
| 1982 | 4,75 | 5,96 | 3,05 | 1,63 | 1,47 | 24,47 | 54,42 | 33,21 | 22,30 | 82,95 106,02 21,07 |  |  |
| 1983 | 18,03 | 27,00 | 48,52 | 25,64 | 96,92 | 59,60 188,40 114,64 30,26 | 35,51 | 24,83 | 8,17 |  |  |  |

1984

| 10,01 | 9,95 | 5,61 | 11,66 | 51,52 | 63,39 | 70,65 | 87,53 | 40,31 | 67,27 | 27,44 | 19,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 8,17 | 21,91 | 29,50 | 35,89 | 38,88 | 16,93 | 17,60 | 51,55 | 36,10 | 13,00 | 4,55 | 2,65 |
| 1986 | 1,77 | 1,52 | 2,63 | 26,23 | 13,74 | 25,55 | 26,03 | 27,65 | 34,88 | 33,94 | 27,13 | 19,17 |
| 1987 | 14,42 | 19,99 | 5,38 | 60,20 | 96,04 | 37,91 | 79,25 | 63,62 | 41,92 | 68,55 | 31,96 | 21,36 |
| 1988 | 13,28 | 21,38 | 5,81 | 14,04 | 36,72 | 42,56 | 16,11 | 7,59 | 83,46 | 25,46 | 19,97 | 9,56 |

1989

| 16,72 | 24,06 | 24,17 | 16,12 | 34,65 | 8,63 | 50,02 | 41,07 169,20 47,20 | 18,05 | 5,53 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 27,10 | 20,66 | 18,78 | 63,61 | 69,83 | 99,09 | 29,15 | 12,39 | 55,85 | 84,98 | 31,22 | 16,22 |
| 1991 | 7,52 | 5,80 | 2,70 | 2,98 | 3,83 | 26,72 | 23,50 | 28,43 | 8,94 | 27,24 | 25,60 | 39,27 |
| 1992 | 17,03 | 10,15 | 15,88 | 17,93 | 81,12 | 48,51 | 77,13 | 61,30 | 62,22 | 16,42 | 27,90 | 8,47 |
| 1993 | 16,88 | 17,35 | 17,63 | 17,20 | 41,39 | 39,20 109,92 16,28 | 31,23 | 33,08 | 14,46 | 33,86 |  |  |

1994

| 9,11 | 38,47 | 16,57 | 19,61 | 47,30 | 56,42 | 66,59 | 18,87 | 17,39 | 70,61 | 34,95 | 17,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 49,91 | 17,48 | 10,77 | 6,17 | 3,22 | 21,63 | 49,42 | 33,16 | 17,40 | 27,03 | 6,08 | 6,65 |
| 1996 | 36,40 | 30,97 | 18,97 | 15,18 | 5,16 | 19,77 | 41,70 | 47,93 | 48,89 | 30,89 | 20,10 | 11,73 |
| 1997 | 7,51 | 42,82 | 12,91 | 4,73 | 3,38 | 23,02 | 34,50 | 85,53 | 19,29 147,61 88,10 | 23,40 |  |  |
| 1998 | 58,19 | 116,10 | 37,53 | 52,67 | 50,24 | 33,61 | 45,54 | 76,69 | 62,30 | 24,39 | 7,98 | 4,27 |

1999

2,59 4,11 1,33 18,93 10,85 16,72 50,49 18,46 15,88 39,01 14,37 15,77
2000 7,60 12,92 15,07 8,60 11,51 17,46 48,33 20,58 85,56 109,45 28,87 15,35
2001 23,28 32,83 10,52 16,48 42,83 33,41 93,04 19,79 53,21 85,61 17,04 15,09

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 8,73 | 6,77 | 6,19 | 5,07 | 22,80 | 86,95 | 55,88 | 45,42 | 56,49 | 65,90 | 47,88 | 53,71 |
| 2003 | 29,96 | 47,19 | 26,24 | 10,48 | 22,98 | 24,79 | 33,54 | 10,73 | 7,64 | 17,97 | 27,08 | 76,58 |
| 2004 | 23,63 | 10,27 | 4,97 | 5,51 | 21,23 | 15,34 | 42,81 | 12,15 | 41,25 | 37,54 | 29,82 | 8,19 |
| 2005 | 4,12 | 1,84 | 3,71 | 38,43 | 66,54 | 67,99 | 35,18 | 29,89 | 68,35 120,49 29,20 | 9,36 |  |  |
| 2006 | 10,02 | 7,74 | 6,41 | 4,85 | 3,74 | 17,87 | 28,35 | 32,53 | 16,35 | 7,40 | 23,88 | 19,17 |
| 2007 | 13,04 | 23,21 | 37,71 | 18,87 | 56,21 | 18,12 | 86,40 | 35,63 | 66,73 | 42,29 | 51,24 | 16,40 |
| 10,97 | 5,11 | 3,15 | 3,33 | 9,55 | 19,09 | 19,94 | 23,40 | 23,30 | 82,16 | 69,88 | 12,45 |  |

2008

| 2009 | 12,89 | 10,87 | 7,77 | 2,53 | 4,18 | 10,17 | 44,14 | 67,20 160,89 34,60 | 42,08 | 35,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 37,75 | 41,63 | 16,72 | 47,71 | 46,79 | 44,76 | 43,75 | 27,62 | 51,01 | 20,49 | 17,43 | 25,71 |
| 2011 | 19,58 | 30,23 | 44,76 | 35,47 | 26,35 | 52,99 105,39 99,78 | 37,49 | 21,59 | 10,73 | 6,08 |  |  |
| 2012 | 9,78 | 5,95 | 5,17 | 3,01 | 2,56 | 10,37 | 38,97 | 22,04 | 34,68 | 30,34 | 10,00 | 14,62 |
| 14,98 | 9,94 | 33,28 | 17,01 | 14,06 | 37,78 | 28,49 102,41 63,97 | 33,08 | 25,23 | 14,53 |  |  |  |

2013

| 2014 | 20,40 | 9,68 | 29,85 | 37,31 | 65,41 123,98 48,06 | 25,46 | 69,28 | 74,64 | 25,73 | 28,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 30,11 | 26,49 | 13,28 | 26,52 | 29,63 | 55,25 118,66 21,12 | 57,56 104,84 34,95 | 48,57 |  |  |  |  |
| 2016 | 21,52 | 30,63 | 28,42 | 44,84 | 21,64 | 10,75 | 52,49 | 28,17 | 22,42 | 80,16 | 20,96 | 12,90 |
| 2017 | 16,48 | 9,44 | 12,99 | 25,47 | 64,55 | 95,81 | 12,02 | 12,24 | 8,87 | 43,11 | 19,50 | 13,02 |
| 2018 | 20,85 | 11,03 | 13,21 | 10,60 | 17,67 | 30,07 | 49,11 | 37,86 | 63,82 | 53,98 | 49,54 | 37,71 |
| 2019 | 25,23 | 12,93 | 12,17 | 15,23 | 49,69 | 30,12 | 33,45 | 9,70 | 9,70 | 38,42 | 66,15 | 9,79 |

2020