DSP - DESPACHO 2107/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Pinheiro, no rio Caveiras, nos municípios de Lages e São José do Cerrito, (SC), de titularidade da Estelar Engenheiros Associados Ltda e Pinheiro Energética S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-08-05
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 560/2016-SCG/ANEEL
Em 4 de agosto de 2016.
Processo nº: 48500.001087/2013-51
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica Pinheiro, com Registro Ativo
e Aceite conferidos às empresas Estelar Engenheiros
Associados Ltda. e Pinheiro Energética S.A, por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 565, de 18 de
fevereiro de 2013, e nº 1.634, de 26 de maio de 2014, c/c
Despacho nº 866, de 31 de março de 2015, localizada nos
municípios de Lages e São José do Cerrito, no estado de
Santa Catarina.
I – DO OBJETO
2. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Pinheiro, com 9.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.029321-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos às empresas
Estelar Engenheiros Associados Ltda. e Pinheiro Energética S.A., (Estelar e Pinheiro), por meio, respectivamente,
dos Despachos nº 565, de 18 de fevereiro de 2013, e nº 1.634, de 26 de maio de 2014, c/c Despacho nº 866, de 31
de março de 2015, localizada no rio Caveiras, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de
Lages e São José do Cerrito, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
3. Em 03/03/2005, o Despacho n° 277 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Caveiras,
onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Pinheiro.
4. Em 18 de fevereiro de 2013, por meio do Despacho nº 565, foi conferido o Registro Ativo à Estelar, o
qual foi Aceito em 26 de maio de 2014 por meio do Despacho nº 1.634.
5. Em 18 de março de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
1 Por meio da correspondência 3520-PNH-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.006839/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
III – DA ANÁLISE
6. Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Estelar e Pinheiro para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Pinheiro.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 277, de 03/03/2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH PINHEIRO

PCH PINHEIRO Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°46'16"S 27°46'16,5"S
Localização do barramento
50°31'34"W 50°31'34,3"W

| NA Montante (m) | 826,5 | 819,75 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 800,25 | 796,37 |
| Queda Bruta (m) | 26,25 | 23,38 |
| Área do Reservatório (km²) | 2,45 | 0,22 |
| Potência (kW) | 10.000 | 8.600 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 34,55 | 36,93 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Caveiras ESTADO: SC SUB-BACIA: 71
DESPACHO: 277 DATA: 03/03/2005
AUTOR: RTK CONSULTORIA LTDA.

POTÊNCIA: 53 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 4
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
27°48'36,11"S

PCH CAVEIRAS 862 826,5 3.830 PB Aprovado
50°28'53,83"W
27°43'40,59"S

PCH ITARARÉ 794 772,3 9.400 DRS-PCH3
50°33'52,95"W
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 Despacho nº 1.539, de 10 de Junho de 2016.

FL. 03 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| NELSON DORNELAS | 5058310-5 | 019403-3 | Responsável Geral do Projeto |
| VANILDO RODRIGUES | 4821560-5 | 014199-8 | Estudos cartográficos e topográficos |
| MAUREN MARQUES DOMIT | 5058566-9 | 091815-3 | Estudos geotécnicos |
| RODRIGO KERN | 5058622-6 | 079175-9 | Estudos hidrológicos |
| NELSON DORNELAS | 5058310-5 | 019403-3 | Estudos energéticos |
| NELSON DORNELAS | 5058310-5 | 019403-3 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentou
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não apresentou
Número
Órgão Emissor A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica (DRDH) com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
– SDS do estado de Santa Catarina.
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença4.
11. Na justificativa técnica apresentada para a redução da queda e alteração dos níveis operacionais em
relação ao inventário aprovado, as empresas informam que foi feito um estudo de alternativa locacional para diminuir
o volume do reservatório, com a redução do nível de montante, e a casa de força foi deslocada para jusante,
4 Doc. Sic nº 48524.008314/2016-00.

FL. 04 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
aproveitando 4m remanescentes do inventário. Desta forma a queda que era de 26,25m passou a ser de 23,38m com
uma redução de 2,87m. Por sua vez, o reservatório que era de 2,45 km2 passou para 0,22 km2, restringindo-se
praticamente à calha do rio.
12. Após a definição do arranjo, o estudo de motorização pelo critério de custo/benefício incremental
resultou na potência instalada de 8,6 MW.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH PINHEIRO
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.246 NOME DO RIO DA USINA: CAVEIRAS
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
71200000 VILA CANOAS CANOAS 1.010
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
71300000 RIO BONITO CANOAS 2000
CANOAS

| 71350000 | ENCRUZILHADA | 3230 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 71350001 | ENCRUZILHADA II | CANOAS | 3230 |
| 71383000 | PTE. ALTA DO SUL | CANOAS | 4610 |
| 71630000 | CAPÃO ALTO | CAVEIRAS | 800 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.023 TR (anos): 1.000
SOLEIRA LIVRE
TIPO DE VERTEDOURO:
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: ENROCAMENTO COM NÚCLEO ARGILA
NELSON DORNELAS

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5058310-55
019403-3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
71200000 VILA CANOAS CANOAS 1010
5 Documento nº 48524.007519/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 8.600 kW é inferior à estimada no inventário, porém está
adequado ao potencial identificado6. O projeto apresentado prevê 2 turbinas
de 4.479 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.778 kVA, com
0,9 de fator de potência.
13. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH PINHEIRO Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 8.600
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 4.778 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 4.479 / 7,30
Rendimento da turbina 91,40%
Rendimento do gerador 96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,92%
Indisponibilidade programada (%) 3,28%
Perdas hidráulicas nominais (m) 2,24
Queda bruta nominal (m) 23,38
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,63%
Consumo Interno (kW médio) 14
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 4,45
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0,92
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343 de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Estelar e Pinheiro.
16. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
6 Doc. Sic nº 48524.008314/2016-00.

FL. 06 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
17. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Pinheiro, nos termos da REN 343/2008, quanto
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
18. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir
transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
19. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Pinheiro às empresas Estelar Engenheiros Associados Ltda. e Pinheiro Energética S.A., bem
como o encaminhamento de documentação à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável -
SDS, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
20. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa 343 de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
21. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Pinheiro às empresas Estelar Engenheiros Associados Ltda. e Pinheiro Energética
S.A..
VI – DA RECOMENDAÇÃO

FL. 07 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
22. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documentação à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável - SDS, para fins da emissão da DRDH.
CHELEN FISCHER DE LEMOS
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016
ANEXO

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 21,88 | 34,57 | 27,23 | 26,08 | 26,22 | 16,06 | 46,79 | 163,00 111,15 63,59 | 33,67 | 22,46 |  |  |
| 1958 | 22,82 | 15,05 | 54,65 | 17,78 | 10,86 | 39,10 | 11,64 | 36,03 | 59,39 | 45,59 | 89,04 | 37,49 |
| 1959 | 20,42 | 28,98 | 15,42 | 29,82 | 25,29 | 11,56 | 11,10 | 18,74 | 64,33 | 34,24 | 8,71 | 12,71 |
| 1960 | 17,35 | 40,67 | 41,12 | 29,21 | 14,42 | 18,02 | 9,17 | 60,24 | 41,42 | 34,96 | 39,54 | 16,37 |
| 1961 | 17,78 | 45,19 | 71,16 | 24,47 | 15,02 | 16,95 | 21,00 | 8,51 | 68,49 | 99,18 | 92,25 | 33,06 |
| 1962 | 18,58 | 13,36 | 17,15 | 8,88 | 16,77 | 15,64 | 39,61 | 14,96 | 44,41 | 17,39 | 19,98 | 15,45 |
| 1963 | 35,15 | 93,43 | 75,25 | 21,00 | 10,87 | 6,34 | 9,45 | 37,25 | 41,45 | 102,48 59,13 | 23,84 |  |
| 1964 | 10,92 | 23,09 | 19,33 | 20,31 | 16,27 | 11,92 | 14,29 | 16,56 | 32,17 | 39,28 | 13,98 | 13,57 |
| 1965 | 15,58 | 11,08 | 11,15 | 12,31 | 30,06 | 9,70 | 33,15 | 91,60 | 93,55 | 25,60 | 29,32 | 53,33 |
| 1966 | 38,95 | 139,62 34,72 | 42,12 | 18,60 | 24,05 | 18,02 | 19,08 | 57,05 | 34,26 | 21,94 | 36,45 |  |
| 1967 | 23,68 | 49,12 | 21,15 | 13,14 | 10,51 | 17,55 | 16,94 | 33,19 | 91,33 | 37,80 | 27,71 | 22,64 |
| 1968 | 7,07 | 5,96 | 5,09 | 4,91 | 2,17 | 3,32 | 9,13 | 2,29 | 31,53 | 17,67 | 39,18 | 46,90 |
| 1969 | 31,54 | 31,44 | 31,41 | 35,24 | 8,58 | 24,68 | 20,96 | 12,66 | 15,72 | 13,78 | 37,03 | 8,11 |
| 1970 | 30,88 | 18,72 | 22,25 | 9,41 | 22,58 | 30,94 | 41,87 | 25,09 | 21,52 | 23,28 | 8,95 | 19,31 |
| 1971 | 52,61 | 49,57 | 90,22 | 49,23 | 42,03 | 33,44 | 41,87 | 42,30 | 26,10 | 23,20 | 7,38 | 6,63 |
| 1972 | 10,69 | 61,69 | 24,54 | 16,11 | 6,74 | 24,90 | 36,24 | 64,82 | 77,80 | 39,55 | 33,15 | 57,26 |
| 1973 | 49,06 | 39,00 | 26,06 | 20,83 | 42,56 | 45,96 | 43,93 | 66,79 | 52,94 | 23,85 | 31,26 | 20,54 |
| 1974 | 29,97 | 44,30 | 47,77 | 21,86 | 16,84 | 28,65 | 24,43 | 15,68 | 19,98 | 18,77 | 31,02 | 18,18 |
| 1975 | 21,56 | 23,07 | 23,10 | 12,05 | 11,98 | 21,90 | 17,48 | 42,50 | 78,95 | 66,12 | 28,12 | 67,43 |
| 1976 | 61,02 | 20,57 | 32,75 | 16,44 | 55,82 | 38,00 | 26,27 | 64,40 | 28,60 | 18,93 | 24,45 | 88,15 |
| 1977 | 62,24 | 68,69 | 29,18 | 26,24 | 16,08 | 14,94 | 27,73 | 93,55 | 28,03 | 43,37 | 39,84 | 26,96 |
| 1978 | 35,97 | 28,71 | 24,34 | 13,27 | 13,26 | 10,65 | 14,37 | 13,72 | 31,67 | 18,30 | 21,22 | 32,74 |
| 1979 | 18,39 | 16,80 | 22,78 | 25,26 | 32,05 | 19,65 | 23,06 | 23,97 | 20,18 | 75,03 | 50,50 | 30,72 |
| 1980 | 24,63 | 34,90 | 65,59 | 26,26 | 25,43 | 19,76 | 36,12 | 99,06 | 44,95 | 48,06 | 29,36 | 117,11 |
| 1981 | 54,70 | 43,10 | 24,40 | 27,61 | 20,74 | 22,35 | 28,25 | 19,07 | 26,82 | 29,34 | 20,07 | 23,48 |
| 1982 | 21,70 | 32,50 | 30,02 | 18,54 | 16,73 | 35,08 | 36,67 | 22,73 | 18,57 | 50,27 | 94,91 | 34,17 |
| 1983 | 47,56 | 52,27 | 50,02 | 40,94 | 103,60 91,44 | 214,28 153,66 49,63 | 26,23 | 38,30 | 37,91 |  |  |  |
| 1984 | 43,69 | 40,79 | 35,61 | 30,35 | 23,18 | 52,54 | 66,07 | 115,12 40,33 | 30,08 | 37,44 | 47,68 |  |
| 1985 | 24,05 | 55,40 | 40,71 | 30,01 | 19,86 | 19,25 | 21,43 | 16,55 | 20,91 | 30,58 | 35,01 | 13,41 |
| 1986 | 19,90 | 23,28 | 15,73 | 19,65 | 17,89 | 24,50 | 19,82 | 18,89 | 26,89 | 47,62 | 52,83 | 29,45 |
| 1987 | 63,31 | 52,45 | 19,93 | 42,97 | 114,22 36,80 | 31,18 | 44,66 | 32,67 | 71,83 | 23,99 | 22,55 |  |
| 1988 | 24,48 | 27,16 | 27,65 | 29,11 | 52,39 | 29,87 | 19,99 | 13,74 | 47,62 | 24,61 | 15,83 | 15,65 |
| 1989 | 40,81 | 41,69 | 24,19 | 29,48 | 49,70 | 17,63 | 20,99 | 27,69 | 104,93 28,51 | 16,72 | 19,95 |  |
| 1990 | 75,96 | 71,47 | 33,91 | 45,87 | 31,12 | 102,94 44,13 | 32,06 | 68,73 | 90,00 | 59,68 | 27,42 |  |
| 1991 | 33,76 | 23,68 | 16,45 | 13,07 | 12,11 | 25,12 | 21,60 | 28,17 | 5,90 | 66,50 | 57,86 | 43,55 |
| 1992 | 29,62 | 42,27 | 25,26 | 18,97 | 53,12 | 89,31 | 79,05 | 59,23 | 44,60 | 21,98 | 21,35 | 19,24 |
| 1993 | 30,02 | 63,05 | 43,28 | 27,70 | 27,12 | 26,70 | 112,62 20,44 | 45,42 | 51,62 | 30,44 | 40,69 |  |
| 1994 | 29,07 | 92,19 | 57,88 | 41,00 | 75,38 | 55,27 | 72,80 | 29,59 | 8,80 | 40,04 | 38,43 | 24,94 |
| 1995 | 115,31 38,06 | 26,57 | 18,64 | 8,26 | 18,78 | 33,43 | 27,56 | 28,29 | 38,18 | 22,37 | 43,20 |  |
| 1996 | 67,09 | 44,69 | 41,08 | 25,58 | 11,36 | 27,42 | 48,87 | 37,02 | 61,26 | 43,49 | 21,42 | 28,63 |
| 1997 | 71,45 | 116,18 34,02 | 11,54 | 9,67 | 17,30 | 40,47 | 41,48 | 31,44 | 93,90 | 96,12 | 32,72 |  |
| 1998 | 31,91 | 101,34 52,55 | 59,84 | 68,49 | 27,61 | 36,97 | 79,55 | 84,73 | 49,44 | 24,47 | 24,50 |  |
| 1999 | 26,41 | 32,13 | 26,10 | 40,58 | 16,50 | 28,47 | 56,22 | 19,54 | 14,15 | 42,91 | 38,03 | 25,68 |
| 2000 | 37,32 | 47,39 | 40,60 | 27,53 | 22,72 | 20,85 | 38,08 | 17,23 | 103,44 77,91 | 24,13 | 33,12 |  |

FL. 09 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016

| 2001 | 60,89 | 88,23 | 55,44 | 42,39 | 60,55 | 33,74 | 55,69 | 22,94 | 42,67 | 105,58 25,83 | 43,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 54,63 | 26,00 | 24,33 | 28,38 | 22,65 | 40,49 | 31,75 | 52,90 | 38,52 | 51,55 | 66,33 | 48,85 |
| 2003 | 27,51 | 37,73 | 31,33 | 16,73 | 19,71 | 27,15 | 16,42 | 7,86 | 14,41 | 24,31 | 27,64 | 65,00 |
| 2004 | 36,95 | 25,28 | 20,13 | 36,96 | 33,39 | 22,02 | 33,27 | 13,18 | 47,64 | 35,33 | 31,87 | 39,92 |
| 2005 | 33,04 | 26,02 | 27,90 | 28,97 | 82,55 | 35,20 | 41,53 | 39,44 | 165,08 102,20 42,10 | 19,38 |  |  |
| 2006 | 38,03 | 26,24 | 16,29 | 8,46 | 7,26 | 4,94 | 11,10 | 27,61 | 16,07 | 18,83 | 43,20 | 32,63 |
| 2007 | 23,64 | 30,47 | 55,46 | 21,78 | 49,36 | 15,97 | 50,74 | 30,00 | 31,26 | 38,33 | 35,65 | 17,52 |
| 2008 | 33,10 | 37,37 | 38,60 | 25,94 | 48,49 | 23,27 | 15,96 | 22,27 | 37,23 | 85,44 | 99,89 | 27,97 |
| 2009 | 32,30 | 31,04 | 37,96 | 17,39 | 12,82 | 12,46 | 47,24 | 64,35 | 85,57 | 85,82 | 37,43 | 26,19 |
| 2010 | 74,90 | 81,46 | 32,53 | 54,72 | 115,47 32,21 | 38,58 | 32,70 | 21,22 | 28,49 | 27,65 | 42,92 |  |
| 2011 | 69,21 | 89,49 | 32,88 | 24,12 | 24,95 | 21,76 | 55,49 | 122,67 152,82 27,12 | 22,28 | 26,43 |  |  |
| 2012 | 60,90 | 59,36 | 19,30 | 13,33 | 10,14 | 45,15 | 28,47 | 22,41 | 18,31 | 33,20 | 12,98 | 14,24 |
| 2013 | 20,26 | 30,73 | 61,60 | 22,05 | 10,01 | 29,24 |  |  |  |  |  |  |