DSP - DESPACHO 3202/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico Pequena Central Hidrelétrica Saltinho, no rio Ituim, no município de Ipê, (RS), de titularidade da Saltinho Energética S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-14
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 877/2016-SCG/ANEEL
Em 07 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.002364/2001-83
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Saltinho, de titularidade da empresa Saltinho
Energética S.A., conforme consta dos Despachos
nº 2.199, de 10 de junho de 2008, e nº 242, de 30 de janeiro
de 2013, localizada no município de Ipê, no estado do Rio
Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Saltinho, com 27.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037249-8.01, de titularidade da Saltinho Energética S.A., conforme
consta dos Despachos nº 2.199, de 10 de junho de 2008, e nº 242, de 30 de janeiro de 2013, localizada no rio Ituim,
sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, no município de Ipê, no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 17 de dezembro de 1996, a Portaria nº 503 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da
Bacia do rio Taquari-Antas, da qual o rio Ituim faz parte, sendo que um dos aproveitamentos identificados neste rio foi
a PCH Saltinho.
3. Em 26 abril de 2001, a empresa Imojel – Construtora e Incorporadora Ltda. solicitou registro para
elaboração do projeto básico da referida PCH, sendo que o projeto por ela apresentado foi selecionado por meio do
Despacho nº 2.199, de 10 de junho de 2008.
4. Em 7 de dezembro de 2012, o Despacho nº 3.901/2012 aprovou a Revisão dos Estudos de Inventário
do rio Turvo e Ituim, a qual manteve na partição de quedas ótima a PCH Saltinho. Tal revisão, entretanto, identificou
possível imprecisão com relação a cota normal de jusante da PCH Saltinho, a qual foi posteriormente alterada de
448,0m para 445,0m por meio do Despacho nº 354/2016, de 15 de fevereiro de 2016.
5. Em 30 de janeiro de 2013, a titularidade desse mesmo processo foi transferida em favor da empresa
Saltinho energética S.A. por meio do Despacho nº 242/2013-ANEEL.
6. Em 25 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 a última versão do Projeto Básico e o Sumário
Executivo referente a esse empreendimento.
1 Por meio da correspondência CE-0001/16, Documento nº 48513.027347/2015-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
III – DA ANÁLISE
7. Trata-se da solicitação formulada pela Saltinho Energética S.A. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Saltinho.
8. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
10. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 503, de 17 de dezembro de 1996.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Saltinho

PCH Saltinho Estudos de Inventário Sumário Executivo
28° 37' 07,56"S 28° 37' 07,56"S
Localização do Barramento
51° 21' 15,84"W 51° 21' 15,84"W
28º 37' 56,82" 28º 37' 56,80"
Localização da Casa de Força
51º 22' 07,54" 51º 22' 07,54"

| NA de Montante (m) | 538,0 | 538,0 |
| --- | --- | --- |
| NA de Jusante (m) | 448,0 | 445,0 |
| Queda Bruta (m) | 90,0 | 93,0 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,88 | 0,88 |
| Potência (kW) | 19.500 | 27.000 |
| Energia Média (kWméd) | 10.300 | 14.729 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 29,3 | 29,17 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Turvo e Ituim ESTADO: RS 86
BACIA:

DESPACHO: 3.901 DATA: 7/12/2012
AUTOR: Aislam Silveira Zapzalka
EIXOS
POTÊNCIA: 89,3 kW 21
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
28°36'2,87"S Disponível

Potreirinho 548 538 2.500
51°20'32,65"W (inventariado)

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
28º 37' 56,82"

Lixiguana 445 416 9.600 DRI-PCH
51º 22' 07,54"
III.2 – Aspectos de Gestão
11. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: JFVB Engenharia Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5985824-0 | 008068-1 | Responsável Geral do Projeto |
| Vagner Luiz dos Santos | 5681673-0 | 059697-6 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Roberto Tajima | 18050221-6 | 020279-9 | Estudos geotécnicos |
| Rubem Wojahn | 8718723 | RS 034247 | Execução de sondagens |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5985824-0 | 008068-1 | Estudos geotécnicos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5985824-0 | 008068-1 | Estudos hidrológicos e hidráulicos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5985824-0 | 008068-1 | Estudos energéticos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 6024640-8 | 008068-1 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico

FL. 04 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
12. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais Os níveis operacionais e queda bruta da PCH Saltinho foram mantidos em relação aos
estudos de inventário anteriores.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Saltinho
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.212 NOME DO RIO DA USINA: Ituim
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86410000 Passo Barra do Guaiaveira Turvo 2.839
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86440000 Passo do Prata Prata 3.622
86420000 Ponte do Prata Prata 316
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.520 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Jorge Magno Vieira Borges Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 6024640-8
008068-1 ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86410000 Passo Barra do Guaiaveira Turvo 2.839
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos Em função de atualização dos estudos hidrológicos e da metodologia utilizada
para definição da potência instalada em fase de projeto básico, custo-benefício
incremental, a potência instalada, 27.000 kW, é superior a estimada em fase
de inventário, 19.500 kW. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 9278 kW
e 3 geradores de potência unitária nominal de 10.000 kVA, com 0,9 de fator de
potência.
3 Documento nº 48513.031187/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
13. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Saltinho Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 28°37'7,56"S
51°21'15,84"W
Coordenadas da casa de força
28º 37' 56,80"
51º 22' 07,54"
Potência Instalada Total (kW) 27.000
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 10.000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 9.278
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,35
Rendimento nominal por turbina (%) 92,50%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,25
Hb: Queda bruta nominal (m) 93
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 10
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,89
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Saltinho conforme solicitado por Saltinho Energética S.A., bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, para fins da emissão da DRDH. O
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.

FL. 06 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Saltinho sob a titularidade de Saltinho Energética S.A..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- SEMA, para fins da emissão da DRDH.
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 16,32 19,17 | 14,25 | 17,48 27,41 31,94 | 41,82 | 44,13 | 49,73 | 44,80 | 24,61 | 47,52 |  |  |  |
| 1940 | 20,28 28,31 | 11,18 | 33,36 28,51 23,02 | 54,54 | 59,23 | 23,32 | 55,88 | 16,80 | 21,62 |  |  |  |
| 1941 | 7,96 | 16,60 | 8,63 | 54,88 206,46 89,01 | 50,53 | 60,56 | 37,14 | 32,36 | 51,20 | 13,85 |  |  |
| 1942 | 3,68 | 7,06 | 14,79 | 15,16 41,83 24,36 | 17,97 | 26,74 | 31,82 | 39,82 | 7,16 | 2,89 |  |  |
| 1943 | 2,53 | 4,72 | 3,07 | 2,60 | 6,49 | 32,09 | 27,74 | 33,46 | 40,49 | 16,73 | 5,09 | 2,91 |
| 1944 | 9,67 | 3,61 | 4,75 | 2,70 | 1,71 | 20,14 | 17,57 | 4,15 | 8,37 | 13,79 | 8,30 | 2,12 |

1945

| 1,24 | 1,77 | 1,36 | 0,92 | 1,03 | 2,01 | 16,63 | 31,05 | 17,90 | 12,65 | 3,81 | 5,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 59,90 39,48 | 12,82 | 3,85 | 4,58 | 26,23 | 35,47 | 13,75 | 9,97 | 19,98 | 11,74 | 20,11 |  |
| 1947 | 20,14 | 9,47 | 5,02 | 2,16 | 9,84 | 16,03 | 16,30 | 8,50 | 37,48 | 27,51 | 6,56 | 21,82 |
| 1948 | 6,99 | 7,53 | 8,77 | 19,91 50,86 32,12 | 55,88 | 50,19 | 13,62 | 14,56 | 13,28 | 3,14 |  |  |
| 1949 | 4,55 | 1,65 | 7,09 | 8,87 | 6,29 | 31,92 | 35,13 | 19,21 | 52,87 | 33,29 | 7,39 | 2,61 |
| 1950 | 1,75 | 1,63 | 1,36 | 1,77 | 7,26 | 9,94 | 7,83 | 52,53 | 25,87 | 92,35 | 13,65 | 10,44 |
| 1951 | 8,80 | 35,13 | 24,63 | 9,27 | 5,49 | 5,69 | 3,71 | 2,04 | 8,77 | 60,90 | 21,55 | 7,73 |
| 1952 | 8,13 | 7,39 | 3,45 | 2,10 | 1,80 | 38,48 | 40,49 | 18,64 | 22,05 | 29,25 | 23,29 | 8,47 |
| 1953 | 9,57 | 7,56 | 5,62 | 4,18 | 7,29 | 20,65 | 26,57 | 25,33 | 79,97 | 72,28 | 26,37 | 9,47 |
| 1954 | 20,85 10,91 | 16,43 | 9,57 | 13,35 78,30 105,74 20,95 | 146,23 | 89,01 | 12,75 | 7,39 |  |  |  |  |

1955

| 8,80 | 7,86 | 4,68 | 25,33 61,23 28,84 | 43,50 | 27,10 | 28,41 | 38,15 | 9,44 | 2,88 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 22,02 11,85 | 3,55 | 64,25 29,91 25,40 | 17,53 | 38,82 | 49,72 | 25,26 | 8,40 | 5,89 |  |  |  |
| 1957 | 9,38 | 8,93 | 4,26 | 14,70 14,67 17,18 | 28,74 | 84,16 | 77,72 | 38,27 | 24,44 | 13,08 |  |  |
| 1958 | 7,22 | 7,86 | 32,25 | 10,90 | 9,48 | 55,84 | 16,25 | 42,22 | 52,71 | 58,08 | 26,64 | 64,25 |
| 1959 | 16,54 19,00 | 16,61 | 60,67 41,85 47,47 | 24,11 | 45,88 | 65,60 | 44,79 | 10,96 | 10,43 |  |  |  |
| 1960 | 2,85 | 3,81 | 3,90 | 4,99 | 3,62 | 22,79 | 12,61 | 57,27 | 74,89 | 29,66 | 21,46 | 11,05 |
| 1961 | 18,09 | 9,54 | 39,54 | 34,89 16,50 38,93 | 33,26 | 27,63 | 117,92 | 71,16 | 27,15 | 17,29 |  |  |
| 1962 | 7,41 | 4,00 | 2,07 | 2,56 | 5,92 | 5,03 | 13,50 | 9,65 | 23,03 | 11,17 | 7,91 | 2,93 |
| 1963 | 6,09 | 16,86 | 36,89 | 18,10 10,39 | 7,58 | 6,29 | 66,94 | 58,92 | 117,18 37,55 | 19,65 |  |  |
| 1964 | 5,95 | 3,85 | 1,91 | 6,98 | 7,90 | 5,44 | 10,21 | 33,09 | 48,27 | 19,44 | 9,03 | 7,15 |

1965

| 3,93 | 2,32 | 3,65 | 4,24 | 10,98 | 6,81 | 12,24 150,34 112,02 | 43,59 | 25,10 | 41,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 28,78 57,30 | 45,25 | 10,90 | 4,55 | 36,98 | 56,36 | 63,00 | 110,04 | 62,96 | 22,54 | 50,21 |  |
| 1967 | 17,95 22,96 | 21,38 | 11,28 | 5,53 | 6,75 | 35,07 | 53,93 | 154,14 | 28,57 | 12,21 | 17,41 |  |
| 1968 | 5,01 | 2,55 | 3,05 | 4,37 | 3,58 | 3,58 | 14,77 | 3,83 | 15,93 | 10,57 | 32,95 | 6,91 |
| 1969 | 13,92 18,53 | 7,40 | 8,17 | 7,89 | 25,84 | 15,29 | 15,28 | 42,02 | 13,47 | 25,35 | 6,80 |  |
| 1970 | 3,95 | 4,15 | 13,78 | 4,67 | 25,35 31,46 | 62,93 | 33,83 | 21,03 | 26,34 | 8,72 | 61,43 |  |
| 1971 | 38,29 38,39 | 19,71 | 24,82 28,88 46,08 | 56,59 | 86,32 | 17,31 | 8,64 | 3,83 | 2,75 |  |  |  |
| 1972 | 5,27 | 35,20 | 15,72 | 24,50 11,68 48,95 | 44,82 112,27 | 89,73 | 32,46 | 60,20 | 30,12 |  |  |  |
| 1974 | 31,56 20,03 | 21,09 | 11,33 50,15 45,47 | 55,56 | 88,23 | 79,07 | 34,14 | 27,75 | 13,83 |  |  |  |
| 1975 | 16,84 33,99 | 19,83 | 10,09 28,61 52,02 | 16,55 | 12,08 | 16,93 | 8,13 | 14,07 | 14,97 |  |  |  |

1976

| 7,14 | 11,11 | 7,61 | 5,95 | 4,40 | 20,13 | 17,00 | 59,79 | 89,68 | 40,34 | 18,42 | 25,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 28,59 13,48 | 16,58 | 8,34 | 23,79 20,28 | 21,29 | 73,90 | 22,81 | 15,48 | 43,35 | 41,01 |  |  |
| 1978 | 35,23 33,63 | 31,14 | 18,43 10,33 38,84 | 64,86 108,65 | 22,66 | 9,63 | 13,48 | 14,72 |  |  |  |  |
| 1979 | 11,66 | 4,62 | 6,56 | 1,75 | 1,63 | 1,81 | 19,57 | 21,97 | 41,69 | 19,11 | 32,64 | 16,50 |
| 1980 | 4,47 | 3,85 | 3,38 | 3,50 | 14,73 11,95 | 41,14 | 32,88 | 13,84 | 72,67 | 47,35 | 58,21 |  |
| 1981 | 12,70 | 6,63 | 8,50 | 3,58 | 17,83 | 8,58 | 30,56 | 69,11 | 53,14 | 34,63 | 57,12 | 49,49 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1982 22,36 58,55 10,80 7,05 4,40 8,30 4,43 4,64 37,67 28,74 20,43 11,71
1983

| 4,69 | 5,86 | 2,93 | 1,52 | 1,39 | 25,45 | 54,74 | 32,72 | 21,96 | 86,25 110,27 20,70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 17,85 27,85 | 48,57 | 25,14 100,10 60,47 199,12 120,20 | 29,87 | 35,29 | 24,44 | 8,23 |  |  |  |  |  |
| 1985 | 9,99 | 9,86 | 5,58 | 11,48 52,32 64,68 | 71,74 | 91,20 | 40,94 | 69,55 | 26,89 | 19,36 |  |  |
| 1986 | 8,17 | 21,63 | 30,05 | 35,61 39,64 16,65 | 17,36 | 51,96 | 35,50 | 12,92 | 5,18 | 5,32 |  |  |
| 1987 | 1,80 | 1,49 | 2,38 | 25,99 14,06 25,14 | 25,71 | 27,18 | 35,09 | 34,12 | 26,97 | 18,84 |  |  |
| 1988 | 14,28 19,69 | 5,34 | 63,10 99,98 37,25 | 81,87 | 64,26 | 41,74 | 69,66 | 23,55 | 15,58 |  |  |  |
| 1989 | 17,86 29,26 | 5,92 | 13,88 36,90 42,89 | 15,88 | 7,11 | 87,87 | 24,98 | 19,67 | 9,64 |  |  |  |
| 1990 | 16,52 23,66 | 24,07 | 15,89 34,96 | 8,73 | 48,65 | 42,31 | 177,26 | 47,81 | 17,84 | 5,50 |  |  |
| 1991 | 26,69 20,36 | 18,45 | 65,75 70,62 102,80 28,57 | 12,34 | 56,37 | 88,42 | 30,63 | 16,04 |  |  |  |  |
| 1992 | 7,41 | 5,75 | 2,55 | 2,85 | 3,73 | 26,77 | 23,05 | 28,04 | 9,04 | 27,15 | 25,20 | 40,35 |

1993

| 16,79 10,16 | 15,75 | 17,70 84,13 48,34 | 79,46 | 61,56 | 63,63 | 16,16 | 28,61 | 8,51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 16,81 17,09 | 17,38 | 16,92 41,45 38,69 115,11 16,05 | 31,74 | 32,50 | 14,32 | 33,40 |  |  |  |  |
| 1995 | 9,12 | 38,85 | 16,31 | 19,72 48,30 56,59 | 67,93 | 18,53 | 17,21 | 73,04 | 34,57 | 16,98 |  |
| 1996 | 50,31 17,20 | 10,65 | 6,14 | 3,09 | 21,35 | 49,75 | 32,54 | 17,20 | 30,37 | 6,74 | 5,84 |
| 1997 | 37,23 30,38 | 18,68 | 15,00 | 5,11 | 20,02 | 41,65 | 48,70 | 49,05 | 30,37 | 19,77 | 11,69 |
| 1998 | 7,52 | 43,03 | 12,77 | 4,67 | 3,26 | 22,97 | 34,37 | 88,63 | 18,95 | 156,68 90,80 | 23,13 |
| 1999 | 59,77 121,73 36,93 | 54,39 50,39 34,19 | 45,51 | 78,92 | 63,47 | 23,96 | 8,05 | 4,19 |  |  |  |
| 2000 | 2,45 | 4,00 | 1,16 | 18,72 10,75 16,64 | 51,00 | 18,25 | 15,74 | 38,82 | 14,35 | 15,86 |  |
| 2001 | 7,64 | 12,90 | 15,11 | 8,68 | 11,60 17,70 | 48,94 | 20,48 | 89,10 | 112,72 28,55 | 15,13 |  |
| 2002 | 23,05 32,28 | 10,59 | 16,41 43,31 33,27 | 95,59 | 19,39 | 54,19 | 87,95 | 16,82 | 14,87 |  |  |

2003

| 8,69 | 6,78 | 6,12 | 4,99 | 22,72 90,93 | 56,89 | 45,82 | 57,07 | 68,05 | 48,09 | 54,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 29,59 49,22 | 25,77 | 10,48 23,10 24,28 | 33,42 | 10,80 | 7,64 | 18,13 | 26,92 | 79,70 |  |  |  |
| 2005 | 23,29 10,21 | 4,88 | 5,49 | 20,93 15,31 | 43,58 | 12,18 | 41,46 | 36,98 | 29,58 | 8,26 |  |  |
| 2006 | 4,04 | 1,68 | 3,62 | 38,00 69,06 70,13 | 34,91 | 29,75 | 68,99 | 126,37 28,59 | 9,38 |  |  |  |
| 2007 | 10,05 | 7,76 | 6,44 | 4,77 | 3,66 | 17,70 | 29,01 | 32,47 | 16,09 | 7,48 | 23,63 | 18,81 |
| 2008 | 15,24 23,43 | 37,14 | 18,52 56,69 17,76 | 87,50 | 31,91 | 77,42 | 49,33 | 51,95 | 16,17 |  |  |  |
| 2009 | 10,87 | 5,02 | 3,03 | 3,21 | 9,43 | 19,02 | 19,65 | 22,97 | 22,91 | 85,69 | 71,55 | 12,41 |
| 2010 | 12,75 10,75 | 7,73 | 2,39 | 4,05 | 10,15 | 44,42 | 68,45 | 170,37 106,11 41,86 | 34,57 |  |  |  |
| 2011 | 37,30 42,00 | 16,47 | 49,80 46,59 45,61 | 43,90 | 27,17 | 53,63 | 20,07 | 17,22 | 25,22 |  |  |  |
| 2012 | 19,25 46,59 | 40,75 | 34,91 25,89 54,05 109,52 103,59 | 37,03 | 21,22 | 10,73 | 6,07 |  |  |  |  |  |

2013

9,74 5,92 4,50 1,75 1,07 10,14 38,93 21,75 35,17 29,88 10,04 14,47
2014 14,84 9,88 33,08 16,79 13,93 37,86 27,94 107,09 65,35 32,67 24,72 14,38
2015 20,13 126,37 29,72 36,98 67,98 130,40 47,99 24,94 71,48 77,02 25,26 28,45