DSP - DESPACHO 1233/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste Despacho.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-12
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 1.233, DE 6 DE MAIO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004330/2022-83, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia de Geração e Transmissão
de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul, conforme Anexo, com prazo para início da
operação comercial a contar da data de publicação deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO
(Revogados os reforços de pequeno porte indicados, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024)

Anexo
Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de Chaves
Seccionadoras de 230 kV, CS761 e
CS763, referentes ao Interligador de
Barras da SE Areia. Capacidade do
novo equipamento: Capacidade
nominal de corrente (A): 2.500 A;
CGT Capacidade nominal de curto-

0001602/2021 AREIA 230 31/12/2023 30
ELETROSUL circuito (kA): no mínimo 40 kA.
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de Transformadores de
Corrente 230 kV, referente ao
Interligador de Barras, DJ762, da SE
Areia, Fases A, B, C. Capacidade do
novo equipamento: Capacidade
nominal de corrente (A): 2.500 A;
Capacidade nominal de curtoCGT

0001606/2021 AREIA 230 circuito (kA): no mínimo 40 kA. 31/12/2023 30
ELETROSUL
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações e suportes, caixa de
junção, cabos de controle/potência,
barramento, conectores e conexão
de aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.

Substituição dos Barramentos
Principal (P), Principal e
Transferência (PT) e do barramento
CGT do vão do Interligador de Barras (IB)

0001488/2021 AREIA 230 31/12/2023 30
ELETROSUL do pátio de 230 kV da SE Areia.
Capacidade nominal de corrente (A):
2.500 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA.
Substituição de Chaves
Seccionadoras de 230 kV, CS791,
CS795 e CS797, que compõem o
módulo de conexão do TF 2 525/230
kV da SE Areia. Capacidade do novo
CGT

0001591/2021 AREIA 230 equipamento: Capacidade nominal 31/12/2023 30
ELETROSUL
de corrente (A): 2.500 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 40 kA. Associado a esta obra
são esperadas
substituições/adaptações de

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de Transformadores de
Corrente 230 kV, que compõem o
módulo de conexão do TF 2 525/230
kV da SE Areia, DJ792, Fases A, B, C.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de corrente (A):
2.500 A; Capacidade nominal de
CGT

0001600/2021 AREIA 230 curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. 31/12/2023 30
ELETROSUL
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, caixa de

junção, cabos, barramento,
conectores e conexão de
aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.

Substituição dos Barramentos
superior e inferior no lado de 230 kV
do módulo de conexão do TF 2
CGT

0001506/2021 AREIA 230 525/230 kV da SE Areia. 31/12/2023 30
ELETROSUL
Capacidade nominal de corrente (A):
2.500 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas da LT 230 kV BLUMENAU
/GASPAR 2 C-2 SC (Seccionadoras
CS731, CS733 e CS735). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001687/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas da LT 230 kV BLUMENAU
/JOINV.NORTE C-1 SC
(Seccionadoras CS711, CS713 e
CS715). Associado a esta obra são
CGT esperadas substituições/adaptações

0001682/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL de fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas da LT 230 kV BLUMENAU
/JOINVILLE C-1 SC (Seccionadoras
CS721, CS723 e CS725). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001683/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas da LT 230 kV BLUMENAU
/GASPAR 2 C-1 SC (Seccionadoras
CS741, CS743 e CS745). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001689/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de Chaves
Seccionadoras de 230 kV, CS841,
CS843 e CS845, referentes ao
Interligador de Barras da SE
Blumenau. Capacidade do novo
equipamento: Capacidade nominal
CGT

0001633/2021 BLUMENAU 230 de corrente (A): 2.500 A. Associado a 31/12/2023 30
ELETROSUL

esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao TR 230/138 kV
BLUMENAU TR1 (Seccionadoras
CS761, CS763 e CS765). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001690/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao TR 230/138 kV
BLUMENAU TR2 (Seccionadoras
CS811, CS813 e CS815). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001694/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao TR 230/138 kV
BLUMENAU TR3 (Seccionadoras
CS781, CS783 e CS785). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001691/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao TR 230/138 kV
BLUMENAU TR4 (Seccionadoras
CS791, CS793 e CS795). Associado a

esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001693/2021 BLUMENAU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de Chaves
Seccionadoras de 230 kV, CS891,
CS893 e CS895, que compõem o
módulo de conexão do TF 5 525/230
kV da SE Blumenau. Capacidade do
novo equipamento: Capacidade
CGT

0001628/2021 BLUMENAU 230 nominal de corrente (A): 2.500 A. 31/12/2023 30
ELETROSUL
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.

Substituição dos Barramentos
superior e inferior no lado de 230 kV
CGT do módulo de conexão do TF 5

0001518/2021 BLUMENAU 230 31/12/2023 30
ELETROSUL 525/230 kV da SE Blumenau.
Capacidade nominal de corrente (A):
2.500 A.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao vão da LT 230 kV

CURITIBA /JOINV.NORTE C-1
(Seccionadoras CS761, CS763 e
CS765). Associado a esta obra são
CGT

0001699/2021 CURITIBA 230 esperadas substituições/adaptações Imediata 30
ELETROSUL
de fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): 63 kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao vão da LT 230 kV

CURITIBA /JOINVILLE C-1
(Seccionadoras CS721, CS723 e
CS725). Associado a esta obra são
CGT

0001696/2021 CURITIBA 230 esperadas substituições/adaptações Imediata 30
ELETROSUL
de fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): 63 kA.
Substituição de 3 Seccionadoras
associadas ao vão da LT 230 kV
CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1
(Seccionadoras CS711, CS713 e
CS715). Associado a esta obra são
CGT

0001695/2021 CURITIBA 230 esperadas substituições/adaptações Imediata 30
ELETROSUL
de fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): 63 kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 2 Seccionadoras
associadas ao vão da barramento de
transferência 230 kV (Seccionadoras
CS743 e CS745). Associado a esta

obra são esperadas
CGT

0001697/2021 CURITIBA 230 substituições/adaptações de Imediata 30
ELETROSUL
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): 63 kA.
Implantação do painel da proteção
Falha de Disjuntor do tipo Alternada
CGT

0001667/2021 ITA 525 e dos cabos de controle e potência Imediata 30
ELETROSUL
associados (200 m), referente à LT
525 kV Itá - Machadinho C1
Implantação do painel da proteção
Falha de Disjuntor do tipo Alternada
CGT

0001670/2021 ITA 525 e dos cabos de controle e potência Imediata 30
ELETROSUL
associados (200 m), referente à LT
525 kV Itá - Nova Santa Rita C1
Implantação do painel da proteção
Falha de Disjuntor do tipo Alternada
CGT

0001674/2021 ITA 525 e dos cabos de controle e potência Imediata 30
ELETROSUL
associados (200 m), referente à LT
525 kV Itá - Caxias
Implantação do painel da proteção
Falha de Disjuntor do tipo Alternada
CGT

0001664/2021 ITA 525 e dos cabos de controle e potência Imediata 30
ELETROSUL
associados (200 m), referente à LT
525 kV Itá - Salto Santiago C1
Implantação do painel da proteção
Falha de Disjuntor do tipo Alternada
CGT

0001659/2021 ITA 525 e dos cabos de controle e potência Imediata 30
ELETROSUL
associados (200 m), referente ao
Reator 1 (RT1) 525 kV da SE Itá
Substituição de 2 Seccionadoras
associadas ao vão da LT 230 kV
LONDRINA ESU /APUCARANA C-1
(Seccionadoras CS771 e CS775).
Associado a esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001700/2021 LONDRINA ESU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de Transformadores de
Corrente 230 kV, que compõem o
módulo de conexão da LT 230 kV
LONDRINA ESU /APUCARANA C-1 da
SE Londrina, DJ772, Fases A, B e C.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
CGT

0001737/2021 LONDRINA ESU 230 Associado a esta obra são esperadas Imediata 30
ELETROSUL
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.
(Revogado pelo DSP SCE/ANEEL 269,
de 30.01.2024)
Substituição de 2 Seccionadoras
associadas ao vão da LT 230 kV
LONDRINA ESU /LONDRINA COT C-1
(Seccionadoras CS831 e CS835).
Associado a esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0001702/2021 LONDRINA ESU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de Transformadores de
Corrente 230, que compõem o
módulo de conexão da LT 230 kV
LONDRINA ESU /LONDRINA COT C-1
da SE Londrina, DJ832, Fases A, B e
C. Capacidade do novo
equipamento: Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 50
CGT

0001738/2021 LONDRINA ESU 230 kA. Associado a esta obra são Imediata 30
ELETROSUL
esperadas substituições/adaptações
de fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.
(Revogado pelo DSP SCE/ANEEL 269,
de 30.01.2024)
Implantação da proteção diferencial
de barras Unidade de Bay Principal e
CGT Alternada e dos cabos de controle e

0001678/2021 NOVA PRATA 2 230 Imediata 30
ELETROSUL potência associados (1000 m),
referente a LT 230 kV Nova Prata 2 -
Monte Claro C-2 .

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Implantação da proteção diferencial
de barras Unidade de Bay Principal e
CGT Alternada e dos cabos de controle e

0001679/2021 NOVA PRATA 2 230 Imediata 30
ELETROSUL potência associados (1000 m),
referente a LT 230 kV Nova Prata 2 -
Passo Fundo C-2 .
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão Interligador
CGT de Barras - IB 230 kV (811, 813)

0002911/2020 NOVA STA RITA 230 31/07/2023 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF2 525/230/13,8 kV (DJ762) da SE
Nova Santa Rita. Capacidade
nominal de curto-circuito do novo

equipamento (kA): 63 kA.
CGT

0000333/2021 NOVA STA RITA 230 Associado a esta obra são esperadas 31/07/2023 30
ELETROSUL
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de 3 Transformadores
de Corrente do vão TR 525 / 230 kV
NOVA STA RITA 2 RS (TCs associados
ao DJ762).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
CGT 63 kA.

0000270/2021 NOVA STA RITA 230 31/07/2023 30
ELETROSUL Associado à obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, caixa de

junção, cabos, barramento,
conectores e conexão de
aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF3 525/230/13,8 kV (DJ792) da SE
Nova Santa Rita. Capacidade
nominal de curto-circuito do novo

equipamento (kA): 63 kA.
CGT

0000335/2021 NOVA STA RITA 230 Associado a esta obra são esperadas 31/07/2023 30
ELETROSUL
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 3 Transformadores
de Corrente do vão TR 525 / 230 kV
NOVA STA RITA 3 RS (TCs associados
ao DJ792).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
CGT 63 kA.

0000271/2021 NOVA STA RITA 230 31/07/2023 30
ELETROSUL Associado à obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, caixa de

junção, cabos, barramento,
conectores e conexão de
aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.
Substituição de 6 Seccionadoras
associadas do vão TR 525 / 230 kV
NOVA STA RITA 3 RS (Seccionadoras
CS791, CS793, CS795, CS797, CS799
e CS799R). Capacidade nominal de
curto-circuito do novo equipamento
CGT

0000289/2021 NOVA STA RITA 230 (kA): 63 kA. 31/07/2023 30
ELETROSUL
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF4 525/230/13,8 kV (DJ842) da SE
Nova Santa Rita. Capacidade
nominal de curto-circuito do novo

equipamento (kA): 63 kA.
CGT

0000336/2021 NOVA STA RITA 230 Associado a esta obra são esperadas 31/07/2023 30
ELETROSUL
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de 3 Transformadores
de Corrente do vão TR 525 / 230 kV
NOVA STA RITA 4 RS (TCs associados
ao DJ842). Capacidade nominal de
curto-circuito do novo equipamento
(kA): 63 kA.
CGT

0000272/2021 NOVA STA RITA 230 Associado à obra são esperadas 31/07/2023 30
ELETROSUL
substituições/adaptações de
fundações, suportes, caixa de

junção, cabos, barramento,
conectores e conexão de
aterramento. Funções do TC:
proteção e medição.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 6 Seccionadoras
associadas do vão TR 525 / 230 kV
NOVA STA RITA 4 RS (Seccionadoras
CS841, CS843, CS845, CS847, CS849
e CS849R). Capacidade nominal de
curto-circuito do novo equipamento
CGT

0000287/2021 NOVA STA RITA 230 (kA): 63 kA. 31/07/2023 30
ELETROSUL
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de 2 Seccionadoras
associadas ao vão LT 230 kV
SIDEROPOL ESUL / J.LACERDA B C-1
(Seccionadoras CS711 e CS713).
Associado a esta obra são esperadas
CGT substituições/adaptações de

0000297/2021 SIDEROPOL.ESU 230 Imediata 30
ELETROSUL fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento. Capacidade nominal
de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de Chaves
Seccionadoras de 230 kV, CS4529106 e CS4529-108 (ambas com
lâmina de terra), referentes ao
Interligador de Barras da SE Assis.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de corrente (A):
CGT

0001623/2021 ASSIS 230 2.000 A; Capacidade nominal de 31/12/2023 30
ELETROSUL
curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA.
Associado a esta obra são esperadas
substituições/adaptações de
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
Substituição de Chaves
Seccionadoras de 230 kV, CS452970, CS4529-72 (com lâmina de terra)
e CS4529-74, que compõem o
módulo de conexão do TF 1 440/230
CGT kV da SE Assis. Capacidade do novo

0001620/2021 ASSIS 230 31/12/2023 30
ELETROSUL equipamento: Capacidade nominal
de corrente (A): 2.000 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 40 kA. Associado a esta obra
são esperadas
substituições/adaptações de

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
fundações, suportes, cabos de
controle e potência, barramento,
conectores e conexão do
aterramento.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.