DSP - DESPACHO 2362/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade da Pequena Central Hidrelétrica Salto Cristo Rei, de titularidade da FBF Construtora Eireli, no rio Irani, no município de Ponte Serrada, (SC).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-08-31
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 659/2022-SCG/ANEEL
Em 30 de agosto de 2022.
Processo: 48500.005711/2018-01.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Salto Cristo Rei, com 6.000,00 kW
de Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à FBF
Construtora Eireli.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Salto Cristo Rei, com 6.000,00 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) CGH.PH.SC.002593-3.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à FBF Construtora Eireli. (FBF ou Interessada), por meio do Despacho
nº 1.920, de 5 de julho de 2019. A usina está localizada no rio Irani, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do
Rio Uruguai, e sua casa de força se localiza no município de Ponte Serrada, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.684, de 30 de maio de 2014, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Irani, no qual foram identificados 13 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto
Cristo Rei.
3. Em 21 de agosto de 2018, por intermédio da Resolução Autorizativa nº 7.245, foi extinta a
concessão da PCH Salto Cristo Rei, objeto da Portaria nº 1.274, de 19 de outubro de 19881.
2. Em 30 de agosto de 2018, a Getop e o Sr. Paulo Victor Azevedo Viana protocolaram na
Rei2.
ANEEL solicitação de registro de intenção à outorga (DRI-PCH) para a PCH Salto Cristo
1 A concessão da PCH Salto Cristo Rei foi outorgada à Celulose Irani S.A., sob regime de Autoprodução de Energia Elétrica (APE),
pelo prazo de 30 (trinta) anos.
2 Documento nº 48513.030022/2018-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20222362 48524.009780x/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
3. Em 11 de setembro de 2018, por meio do Despacho nº 2.0643, foi conferido o DRI-PCH para
os recorrentes e admitidas outras solicitações de DRI pelo prazo de 90 dias a contar da publicação da
Resolução Autorizativa nº 7.245, de 21 de agosto de 2018.
4. Em 19 de setembro de 2018, as recorrentes protocolaram Recurso Administrativo4 em face
da decisão de admitir outras solicitações de DRI pelo prazo de 90 dias, proferida no Despacho nº
2.064/2018.
75,
5. Em 12 de dezembro de 2018, a SCG publicou o Comunicado nº que informa a suspensão
dos efeitos do Despacho nº 2.064, a contar de 19 de setembro de 2018, até que seja julgado o mérito do
recurso interposto pela Getop.
6. Em 25 de junho de 2019, a Diretoria decidiu6 conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Administrativo interposto pela Getop e por Paulo Victor Azevedo Viana, em face do Despacho nº
2.064/2018, mantendo o eixo disponível para outros interessados.
7. A SCG conferiu o DRI-PCH para a Celulose Irani S.A. (Irani) e para a FBF Construtora Eireli
(FBF) desenvolverem o Projeto Básico da PCH Salto Cristo Rei, por meio dos Despachos nº 1.9997, de 18
de julho de 2019, e nº 1.9208, de 5 de julho de 2019, respectivamente.
4. Com fundamento na Nota Técnica nº 780/2019, a SCG emitiu o Despacho nº 2.8329, de 16
de outubro de 2019, que selecionou os estudos de projeto básico apresentados pela FBF para que fosse
analisado com vistas à emissão do DRS-PCH.
8. Em 31 de outubro de 2019, a Getop protocolou a Carta s/nº contendo o Recurso
Administrativo10 em face da decisão proferida pelo Despacho nº 2.832/2019.
9. Em 7 de novembro de 2019, a SCG publicou o Comunicado nº 1211, que informa a suspensão
dos efeitos do Despacho nº 2.832, até que seja julgado o mérito do recurso interposto pela Recorrente.
5. Em 29 de janeiro de 2020, a SCG emitiu a Nota Técnica nº 40/2020-SCG/ANEEL12,
encaminhando sua análise técnica acerca do Recurso Administrativo para deliberação por parte da
diretoria colegiada da ANEEL.
3 Documento SicNet nº 48524.006820/2018-00
4 Documento SicNet nº 48513.032525/2018-00
5 Documento SicNet nº 48524.009593/2018-00
6
Documento SicNet nº 48575.003305/2019-00
7 Documento SicNet nº 48524.006483/2019-00
8
Documento SicNet nº 48524.006092/2019-00
9 Documento SicNet nº 48524.009332/2019-00
10 Documento SicNet nº 48513.030947/2019-00
11 Documento SicNet nº 48524.009905/2019-00
12 Documento SicNet nº 48524.001026/2020-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
6. Em 29 de abril de 2022, foi protocolado a Correspondência s/nº13 no qual a Getop e o Sr.
Paulo Vitor Azevedo Viana solicitam a desistência do recurso administrativo interposto.
7. Em 2 de maio de 2022, a Diretoria Colegiada da ANEEL emitiu o Despacho nº 1.157,
decidindo não conhecer do Recurso Administrativo interposto pela Getop Empreendimentos e Gestão
Ltda. e por Paulo Victor Azevedo Viana, em face do Despacho nº 2.832, de 2019, que decidiu selecionar,
para fins de avaliação da adequabilidade do Sumário Executivo aos Estudos de Inventário do rio Irani, o
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica - PCH Salto Cristo Rei apresentado pela empresa FBF
Construtora Eireli, por ausência do interesse de agir e perda de objeto do pedido, haja vista a desistência.
8. Saliente-se que a empresa Irani, apesar de encaminhar a sua manifestação com relação ao
recurso interposto em sede de contraditório, não apresentou qualquer recurso com relação ao Despacho
nº 2.832/2019.
III – DA ANÁLISE
9. Este eixo foi objeto de concorrência conforme disposto no art. 20º da REN 875/2020, e o
interessado foi selecionado nos termos do §2º.
10. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil,
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento
hidrelétrico. [...]
11. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
13 Documento SicNet nº 48513.012178/2022-00

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Salto Cristo Rei
12. O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do
reservatório da PCH Salto Cristo Rei:
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF14
(datum SIRGAS 2000)
26°56'11" S
Barramento Ponte Serrada/SC e Irani/SC
51°53'46" W
26°56'2" S
Casa de Força Ponte Serrada/SC
51°54'17" W
Limite máximo do 26°56'44" S
Ponte Serrada/SC e Irani/SC
Reservatório 51°53'5" W
13. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
14. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.684, de 30 de maio de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto Cristo Rei
14
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.

PCH Salto Cristo Rei Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°56'10" S 26°56'11" S
Localização do Barramento
51°53'46" W 51°53'46" W

| NA Montante (m) | 1.005,95 | 1.006,20 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 926,48 | 925,80 |
| Queda Bruta (m) | 79,47 | 80,40 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,12 | 0,24 |
| Potência (kW) | 6.000 | 6.000 |
| Energia Média (kW méd) | 3.290,00 | 3.247,00 |

QMLT15

Vazão (m³/s) 6,61 6,80
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Irani ESTADO: SC SUB-BACIA: 73
DESPACHO: 1.684 DATA: 30/05/2014
Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidroelétricas Ltda., CNPJ n°
08.019.039/0001-62, Baía Madeiras Renováveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
85.567.139/0001-74; Maia Energia Ltda., CNPJ n° 09.273.453/0001-66; Lindóia
Energia Ltda., CNPJ n° 09.290.090/0001-77; Rafitec S.A. Indústria e Comércio de
AUTOR: Sacanas, CNPJ n° 00.763.251/0001-28; Barra das Águas Energética Ltda., CNPJ n°
09.602.148/0001-70; Wasser Kraft Geração de Energia Elétrica Ltda., CNPJ n°
08.252.466/0001-96; Celulose Irani S.A., CNPJ n° 92.791.243/0002-94; Lontras
Energia Ltda., CNPJ n° 13.589.224/0001-22 e Vacaro Geradora de Energia Elétrica
Ltda., CNPJ n° 10.201785/0001-14.
EIXOS

POTÊNCIA: 69.850,00 13 (treze)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
a montante Força (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
a jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
Disponível
26°56'3" S para

CGH Vacarro 926,48 908,90 1.550
51°54'17" W implantação
de CGH
15 Vazão Média de Longo Termo.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
III.2 – Aspectos de Gestão
15. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: ESB Engenharia Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Thiago Dal Santo 7104617-6 112809-2/SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Diogo Amandio Klein 7105536-1 105446-0/SC
topográficos
Mariano Badalotti

7104608-7 126317-5/SC Estudos geotécnicos
Smaniotto

Thiago Dal Santo 7104613-3 112809-2/SC Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo 7104613-3 112809-2/SC Estudos energéticos
Thiago Dal Santo 7104617-6 112809-2/SC Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
16. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é
Queda e níveis
apresentada no inventário, cerca de 0,93 m, com a alteração dos níveis
operacionais
operacionais de montante e de jusante. As diferenças apresentadas são

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto Cristo Rei
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto
METODOLOGIA ADOTADA:
base.
Área de Drenagem da PCH

212,93 NOME DO RIO DA USINA: IRANI
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73300000 BONITO IRANI 654,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73330000 PASSO ALTO IRANI IRANI 933,00
73350000 BARCA IRANI IRANI 1.500,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 444,19 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA
Gravidade/Concreto Ciclópico
BARRAGEM:
Thiago Dal Santo Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7104617-6
112809-2/SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
73300000 Bonito Irani 654,00
17. A Interessada apresenta as seguintes considerações acerca do projeto básico apresentado:
[...]
O projeto básico em questão seguiu algumas premissas do estudo de inventário,
incorporando soluções economicamente mais viáveis e principalmente revendo os
dados básicos sendo eles a base cartográfica, topográfica, hidrológica e energética.
A implantação do aproveitamento PCH Salto Cristo Rei, com as características
descritas neste relatório, apresentou-se como viável para o incremento de energia
atualmente produzido no local da CGH SALTO CRISTO REI, com Código Único de
Empreendimentos de Geração, CGH.PH.SC.002593-3.01.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
A PCH Salto Cristo Rei, produzirá cerca de 3.25 MWmed de energia, para uma
Potência Total Instalada de 6,00 MW. Os estudos econômicos de custo de
implantação ficou em R$ 25.116.003,35, e demonstraram que a implantação da
usina é viável do ponto de vista econômico financeiro.
[...]
Todas as estruturas pertencente ao Vertedouro será revitalizada, com o aumento
da soleira vertente do vertedouro, assim como o alteamento das cotas de proteção
das ombreiras e tomada d´água. Quanto as estruturas de desvio, locacionadas na
margem direita do Rio Irani, serão construídas junto a uma comporta de fundo, na
primeira fase de desvio.
Quanto as estruturas hidráulicas, do circuito de geração, será construída uma nova
Tomada d´Água também na margem direita do Rio Irani, o qual possibilitará o novo
engolimento de água, este para a Nova Potência e geração média necessária. Ainda,
no circuito hidráulico, o mesmo passara por um canal adutor em um trecho misto,
onde iniciara com uma escavação em solo e muro de encosto, após será em solo e
próximo a câmara de carga escavado em material rochoso. A câmara de carga, será
totalmente nova, o qual direcionará a nova vazão de água para os novos condutos
forçados até a Casa de Força.
A nova casa de Força contara com duas novas unidades geradoras do tipo Francis,
de eixo horizontal, com 3,00 MW de Potência cada. A implantação do
empreendimento vai conectar-se ao SIN, por meio de um novo bay de conexão,
localizado próximo a usina, conforme normas vigentes e indicado pela
concessionária local, CELESC Distribuição S.A.
[...]
18. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 6.000,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis
aos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente
inferior ao que foi adotado no estudo de inventário. Apesar disso, houve pequeno
aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua
Estudos
produção energética.
Energéticos
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, para as duas alternativas estudadas.
Foi adotado um TEIF de 2,070%, apresentando como justificativa o fato de ser o
valor em conformidade com Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.125,00 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 3.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
19. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Salto Cristo Rei Sumário Executivo
26°56'11" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°53'46" W
26°56'2" S
Coordenadas da casa de força
51°54'17" W
NA Montante (m) 1.006,20
NA Jusante (m) 925,80
Potência Instalada Total (kW) 6.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.333,33; 3.333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 3.125,00; 3.125,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 1,76; 1,76
Rendimento nominal por turbina (%) 92,6%; 92,6%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina
2,07%
(%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,41
Hb: Queda bruta nominal (m) 80,40
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 18
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,38
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
20. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Salto Cristo Rei conforme solicitado por FBF
Construtora Eireli, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite

P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022.
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
21. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
22. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Salto Cristo Rei sob a titularidade de FBF Construtora Eireli.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
23. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Cristo Rei

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1951 5,03 | 5,98 | 4,48 | 5,38 | 6,66 | 7,98 | 7,80 | 6,84 | 0,44 13,38 15,40 1,92 |  |  |  |  |
| 1952 0,88 | 0,73 | 0,41 | 0,53 | 0,37 | 5,09 | 5,87 | 1,65 | 5,17 18,55 8,84 | 1,54 |  |  |  |
| 1953 3,19 | 6,87 | 1,25 | 2,35 | 3,83 | 3,48 | 5,23 | 3,29 | 8,44 12,03 5,73 | 4,30 |  |  |  |
| 1954 4,77 | 3,94 | 5,13 | 3,90 10,17 19,33 24,20 3,33 23,87 23,84 3,00 | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 3,32 | 2,91 | 3,33 10,14 9,81 18,10 19,39 6,89 | 3,71 | 1,95 | 1,44 | 1,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1956 9,19 | 4,41 | 2,00 13,76 9,48 | 4,09 | 3,73 | 4,82 11,82 4,45 | 1,28 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 1957 2,10 | 6,23 | 2,19 | 3,70 | 2,15 | 5,69 14,51 33,29 23,48 5,67 | 2,61 | 3,19 |  |  |  |  |  |
| 1958 1,94 | 1,22 | 3,67 | 2,19 | 1,33 | 3,24 | 1,89 | 4,16 12,57 7,19 10,01 9,37 |  |  |  |  |  |
| 1959 4,39 | 3,02 | 2,78 | 7,74 | 5,82 | 3,39 | 2,20 | 3,47 | 4,50 | 2,33 | 1,17 | 1,29 |  |
| 1960 0,75 | 1,67 | 0,96 | 1,33 | 2,22 | 2,56 | 1,55 | 7,87 | 7,04 | 8,42 | 6,34 | 2,02 |  |
| 1961 2,10 | 3,76 18,06 6,88 | 6,26 | 4,06 | 1,46 | 2,09 27,27 15,26 5,18 | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1962 2,51 | 4,87 | 2,57 | 0,95 | 6,53 | 3,82 | 4,54 | 2,36 | 7,68 | 6,76 | 5,13 | 1,99 |  |
| 1963 3,15 | 3,83 | 6,30 | 3,24 | 2,93 | 1,29 | 1,44 | 1,57 | 4,58 15,77 19,12 6,70 |  |  |  |  |
| 1964 1,59 | 3,26 | 2,33 | 6,46 | 4,65 | 1,61 | 2,18 | 6,96 | 4,42 | 3,85 | 2,34 | 2,06 |  |
| 1965 1,72 | 2,46 | 1,60 | 2,06 | 6,75 | 3,07 13,37 14,22 16,93 16,12 6,79 17,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 8,96 19,25 7,17 | 3,15 | 1,93 10,28 6,19 | 5,38 12,56 16,56 6,74 10,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 5,87 | 9,96 | 6,89 | 1,89 | 1,41 | 2,07 | 3,85 12,37 9,99 | 3,77 | 4,18 | 4,75 |  |  |  |
| 1968 1,85 | 0,59 | 0,99 | 3,28 | 2,06 | 1,69 | 3,02 | 1,12 | 1,45 | 2,56 | 4,83 | 6,73 |  |
| 1969 11,00 9,15 | 4,31 | 6,26 | 6,03 11,22 4,64 | 2,25 | 4,37 | 4,05 10,49 2,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1970 3,62 | 2,62 | 2,70 | 1,52 | 4,40 11,61 10,45 3,19 | 4,33 | 6,18 | 1,65 12,10 |  |  |  |  |  |
| 1971 11,29 7,57 | 4,33 12,83 10,17 15,67 9,39 | 7,35 | 4,22 | 4,72 | 1,76 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1972 2,92 | 2,96 | 4,55 | 4,52 | 1,57 14,91 4,98 23,82 18,28 8,94 | 9,35 | 4,73 |  |  |  |  |  |  |
| 1973 8,23 | 7,78 | 7,74 | 3,02 11,02 11,77 8,54 16,13 15,58 8,42 | 6,14 | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 5,87 | 5,85 | 4,17 | 3,55 | 5,65 | 8,86 | 4,06 | 5,77 | 8,41 | 4,10 | 5,58 | 3,32 |  |
| 1975 6,82 | 7,52 | 3,21 | 1,81 | 1,60 | 5,43 | 3,19 | 7,24 11,24 15,87 8,57 15,94 |  |  |  |  |  |
| 1976 8,58 | 4,16 | 3,40 | 3,01 | 7,30 | 8,29 | 7,92 | 7,66 | 6,13 | 6,71 10,42 5,70 |  |  |  |
| 1977 5,13 | 5,09 | 8,02 | 4,93 | 1,99 | 5,02 | 3,13 | 6,31 | 4,56 | 6,54 10,98 6,06 |  |  |  |
| 1978 2,36 | 1,48 | 2,70 | 0,58 | 0,60 | 0,71 | 4,82 | 2,35 | 4,83 | 4,52 | 7,27 | 4,50 |  |
| 1979 2,01 | 1,07 | 1,19 | 2,76 16,47 4,16 | 6,80 | 4,38 | 2,91 20,47 9,02 | 6,03 |  |  |  |  |  |
| 1980 4,57 | 2,43 | 5,61 | 2,64 | 4,27 | 2,49 | 5,86 11,28 8,28 | 9,12 | 6,06 10,29 |  |  |  |  |
| 1981 6,54 | 6,13 | 4,50 | 3,57 | 2,78 | 3,73 | 1,51 | 1,20 | 1,93 | 3,40 | 3,26 | 7,47 |  |
| 1982 2,46 | 2,35 | 2,38 | 1,06 | 1,59 13,28 16,19 7,73 | 3,40 13,06 27,18 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 4,03 10,56 16,29 10,71 24,28 16,72 56,70 13,94 8,76 | 5,89 | 5,91 | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 2,90 | 3,74 | 2,70 | 2,71 | 4,02 | 9,24 | 5,00 15,69 8,27 | 6,20 | 5,91 | 3,56 |  |  |  |
| 1985 1,87 | 5,30 | 2,43 | 4,66 | 5,35 | 2,54 | 2,70 | 2,30 | 4,77 | 3,60 | 6,00 | 1,68 |  |
| 1986 1,77 | 1,93 | 2,52 | 8,20 | 7,96 | 5,70 | 2,36 | 3,30 | 6,77 | 6,52 | 3,12 | 1,57 |  |
| 1987 2,95 | 2,64 | 1,52 | 4,60 16,94 7,85 | 4,89 | 5,81 | 2,88 | 8,99 | 3,96 | 3,47 |  |  |  |
| 1988 2,85 | 3,16 | 1,45 | 5,35 19,11 10,20 3,66 | 1,98 | 1,33 | 2,89 | 2,21 | 2,00 |  |  |  |  |
| 1989 9,20 | 9,79 | 5,17 | 6,03 | 9,19 | 2,92 | 3,80 | 6,89 19,75 8,31 | 4,43 | 2,68 |  |  |  |

1990 13,06 5,45 3,61 13,27 16,94 30,98 8,54 10,61 16,36 15,01 14,04 9,30

1991 8,50 6,15 2,14 2,10 1,92 16,23 7,88 7,37 2,77 5,54 3,65 4,00

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Cristo Rei

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 4,37 | 7,89 | 8,20 | 4,89 21,16 12,04 19,62 10,58 11,08 4,80 | 9,26 | 7,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 7,68 | 7,93 | 4,69 | 4,07 | 8,36 | 8,31 | 8,15 | 3,52 11,39 13,16 4,68 | 6,09 |  |  |  |  |
| 1994 2,06 11,27 1,90 | 5,11 10,80 13,16 15,63 4,56 | 3,66 13,02 14,85 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 16,71 4,79 | 3,23 | 4,31 | 2,08 | 4,63 | 5,22 | 4,19 10,68 12,96 4,06 | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 1996 5,01 | 9,27 | 8,51 | 5,19 | 2,57 | 4,11 | 8,63 | 11,27 15,90 18,07 10,98 9,85 |  |  |  |  |  |
| 1997 5,06 | 22,18 6,50 | 2,00 | 2,79 | 13,04 12,19 14,54 5,96 | 36,22 25,32 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 13,11 38,79 11,81 25,70 10,85 3,02 | 8,10 | 19,60 19,70 15,20 2,77 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999 6,44 | 9,39 | 4,74 | 8,72 | 2,68 | 4,68 | 16,47 2,39 | 2,59 | 11,97 2,78 | 2,47 |  |  |  |
| 2000 2,67 | 3,82 | 4,42 | 4,55 | 5,16 | 4,08 | 9,83 | 6,60 | 18,26 17,61 5,11 | 3,33 |  |  |  |
| 2001 4,27 | 13,89 5,86 | 13,28 10,17 11,67 10,03 3,58 | 5,88 | 13,13 4,99 | 4,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 2,26 | 1,76 | 1,26 | 1,78 | 5,39 | 4,57 | 3,30 | 7,18 | 10,66 12,26 11,85 11,81 |  |  |  |  |
| 2003 5,77 | 4,71 | 8,32 | 4,93 | 2,56 | 3,30 | 3,19 | 1,75 | 1,65 | 4,18 | 7,42 | 22,49 |  |
| 2004 5,86 | 3,67 | 1,62 | 2,29 | 3,95 | 2,27 | 6,43 | 1,46 | 6,85 | 10,03 10,34 2,34 |  |  |  |
| 2005 4,98 | 1,97 | 1,17 | 8,51 | 8,48 | 16,54 6,47 | 4,91 | 17,44 25,62 5,91 | 1,86 |  |  |  |  |
| 2006 1,26 | 1,06 | 2,60 | 2,11 | 1,01 | 0,75 | 0,87 | 2,90 | 3,65 | 3,85 | 5,68 | 5,32 |  |
| 2007 3,64 | 3,64 | 3,06 | 10,50 18,03 3,64 | 6,71 | 2,87 | 4,88 | 10,06 18,33 4,62 |  |  |  |  |  |
| 2008 3,07 | 1,48 | 1,30 | 5,54 | 5,52 | 7,95 | 4,30 | 4,02 | 3,42 | 15,07 9,56 | 2,38 |  |  |
| 2009 4,87 | 3,48 | 3,57 | 1,64 | 2,58 | 3,38 | 2,91 | 8,55 | 15,53 7,45 | 5,91 | 6,87 |  |  |
| 2010 4,68 | 6,31 | 7,62 | 20,10 14,90 4,43 | 3,97 | 4,17 | 2,83 | 3,80 | 2,72 | 9,14 |  |  |  |
| 2011 1,98 | 18,01 8,04 | 11,11 3,18 | 10,38 12,43 11,97 15,56 8,76 | 5,06 | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 4,46 | 2,16 | 1,50 | 2,66 | 2,32 | 4,59 | 4,16 | 3,82 | 1,49 | 2,84 | 2,13 | 5,74 |  |
| 2013 6,15 | 2,75 | 8,50 | 6,50 | 3,35 | 11,42 6,44 | 11,39 12,45 10,36 6,43 | 5,15 |  |  |  |  |  |
| 2014 4,81 | 2,14 | 4,77 | 6,99 | 11,55 33,02 10,02 4,05 | 14,23 11,05 4,45 | 4,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 12,03 7,78 | 3,87 | 2,68 | 5,19 | 14,09 26,84 4,75 | 11,16 9,89 | 16,20 14,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 5,69 | 8,48 | 7,58 | 5,17 | 8,16 | 4,43 | 5,25 | 8,43 | 5,30 | 5,91 | 3,94 | 2,80 |  |
| 2017 2,62 | 3,41 | 5,34 | 1,98 | 12,42 15,17 1,61 | 2,45 | 1,13 | 8,02 | 7,24 | 4,67 |  |  |  |
| 2018 9,01 | 4,45 | 5,70 | 5,04 | 2,35 | 3,41 | 2,01 | 3,29 | 8,80 | 9,89 | 7,24 | 5,48 |  |

2019
2020