DSP - DESPACHO 1425/2021
Tipo de documento: texto_integral
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-26
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 1.425, DE 24 DE MAIO DE 2021
Texto Original
Texto Compilado
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.002410/2021-13, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de ELETROSUL - Eletrosul Centrais
Elétricas S/A relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de
publicação deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO
(Alterado o escopo indicado na Coluna "Descrição do reforço" e a data de necessidade sistêmica indicada
na Coluna "Data de Necessidade", pelo DSP SCT/ANEEL 4.137, de 28.12.2021)
(Alterado o escopo dos reforços de pequeno porte das SE Curitiba, indicado na coluna "Descrição do
Reforço", pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 02.03.2023)
(Alterada a coluna "Descrição do reforço", pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025)

Anexo
Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Substituição de 1 Disjuntor do vão Dourados
(DJ742).
CGT

008284/2019 SE ANASTACIO 230 O novo disjuntor deve ser capaz de realizar Atualmente 30
ELETROSUL
aberturas com as TRT apresentadas no
RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem
reignição.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Biguaçu Quintino Bocaiúva
CGT (BQB).

005254/2019 SE BIGUACU 138 dez/22 30
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 31,5 kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Florianópolis C-1 (FLO 1).
CGT

005562/2019 SE BIGUACU 138 dez/22 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Tie ou Amarre (TIE-138).
CGT

005577/2019 SE BIGUACU 138 dez/22 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de

Corrente do vão Tijucas (TJS).
CGT

005586/2019 SE BIGUACU 138 dez/22 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Barra Interligação P1-P2
(BAP1-230/P2 DJ852).
CGT

005903/2019 SE BLUMENAU 230 dez/24 dez/24
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Itajaí C1 (ITJ 1).
CGT

005912/2019 SE BLUMENAU 230 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Itajaí C2 (ITJ 2).
CGT

005919/2019 SE BLUMENAU 230 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR1, através da ampliação da entrada de dados
CGT

000221/2019 SE CAXIAS 6 230 analógicos. Este novo equipamento deverá ser dez/22 30
ELETROSUL
interligado, através de fibra ótica, na unidade
central de registros de perturbações, já
existente (RPV311).
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR2, através da ampliação da entrada de
CGT

000222/2019 SE CAXIAS 6 230 dados analógicos. Este novo equipamento dez/22 30
ELETROSUL
deverá ser interligado, através de fibra ótica,
na unidade central de registros de
perturbações, já existente (RPV311).
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 /
CS793) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

006438/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de dez/21 30
ELETROSUL
Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 /
CS793). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 /
CS797) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

006446/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de dez/21 30
ELETROSUL
Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 /
CS797). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 /
CS803) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

006449/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de dez/21 30
ELETROSUL
Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 /
CS803). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 /
CS807) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.
CGT Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de

006458/2019 SE CURITIBA 230 dez/21 30
ELETROSUL Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 /
CS807). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC
DJ792).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

005699/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 3 Transformadores de dez/21 30
ELETROSUL
Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC
DJ792). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC
DJ794).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

005736/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 3 Transformadores de dez/21 30
ELETROSUL
Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC
DJ794). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC
DJ802).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

005744/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 3 Transformadores de dez/21 30
ELETROSUL
Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC
DJ802). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC
DJ804).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
CGT

005753/2019 SE CURITIBA 230 Substituição de 3 Transformadores de dez/21 30
ELETROSUL
Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC
DJ804). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição de 1 Disjuntor do vão Anastácio
(DJ792).
CGT

008558/2019 SE DOURADOS 230 O novo disjuntor deve ser capaz de realizar Atualmente 30
ELETROSUL
aberturas com as TRT apresentadas no
RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem
reignição.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Caxias C-2 (CAX 2).
CGT

005812/2019 SE FARROUPILHA 230 dez/23 dez/23
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-238) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
CGT dez/23

006909/2019 SE GRAVATAI2 230 kA. dez/23
ELETROSUL Imediata
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-238) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-248) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
CGT dez/23

006921/2019 SE GRAVATAI2 230 kA. dez/23
ELETROSUL Imediata
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-248) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-240) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
CGT dez/23

006935/2019 SE GRAVATAI2 230 kA. dez/23
ELETROSUL Imediata
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-240) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-250) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
CGT dez/23

006946/2019 SE GRAVATAI2 230 kA. dez/23
ELETROSUL Imediata
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-250) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.
Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC4 (CS29-29 / CS29-260) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
CGT dez/23

006542/2019 SE GRAVATAI2 230 kA. dez/23
ELETROSUL Imediata
Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC4 (CS29- 29 / CS29-260) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.
Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC5 (CS29-31 / CS29-262) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
CGT dez/23

006596/2019 SE GRAVATAI2 230 kA. dez/23
ELETROSUL Imediata
Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC5 (CS29- 31 / CS29-262) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89- 244 /
CS89-246) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no

CGT mínimo 50 kA. dez/23
006563/2019 SE GRAVATAI2 230 dez/23
ELETROSUL Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Imediata
Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89- 244 /
CS89-246) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63
kA
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89-254 /
CS89-256) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no

CGT mínimo 50 kA. dez/23
006602/2019 SE GRAVATAI2 230 dez/23
ELETROSUL Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Imediata
Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89- 254 /
CS89-256) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63
kA.
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR1 da SE Ijui 2, através da ampliação da
CGT

000223/2019 SE IJUI 2 230 entrada de dados analógicos. Este novo dez/22 30
ELETROSUL
equipamento deverá ser interligado, através
de fibra ótica, na unidade central de registros
de perturbações, já existente (RPV311).

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR2 da SE Ijui 2, através da ampliação da
CGT

000224/2019 SE IJUI 2 230 entrada de dados analógicos. Este novo dez/22 30
ELETROSUL
equipamento deverá ser interligado, através
de fibra ótica, na unidade central de registros
de perturbações, já existente (RPV311).
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Tie ou Amarre 138 kV (CS611 /
CGT CS613) .

007327/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Camboriú Morro do Boi
(CMB).
CGT

005950/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Ilhota C1 (ITA 1).
CGT

006017/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Ilhota C-2 (ITA 2).
CGT

006022/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Itajaí Fazenda (IFA).
CGT

006005/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-138 (TF1-138).
CGT

006030/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-138 (TF2-138).
CGT

006036/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Tie ou Amarre 138 kV (TIE-138
DJ612).
CGT

006046/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Camboriú Morro do Boi (CS631 /

CGT CS633 / CS635 / CS637) .
007094/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C1 (CS601 / CS603 / CS605
CGT / CS607) .

007140/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS583 / CS585
/ CS587) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
CGT

007175/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS585)
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS585).
(Redação dada pelo DSP SCE/ANEEL 547, de
28.02.2025)
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Itajaí Fazenda (CS621 / CS623 /

CGT CS625 / CS627) .
007115/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-138 (CS571 / CS573 / CS575 /
CGT CS577) .

007200/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-138 (CS591 / CS593 / CS595 /
CGT CS597) .

007309/2019 SE ITAJAI 138 dez/24 dez/24
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 1 Disjuntor do vão Joinville I C2 (DJ352).
CGT

005113/2019 SE JOINVILLE 69 dez/22 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Vega do Sul C-1 (VSL 1).
CGT

006109/2019 SE JOINVILLE 230 dez/24 dez/24
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi-dade
nária (kV) (**)
(*)
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Vega do Sul C-2 (VSL 2).
CGT

006111/2019 SE JOINVILLE 230 dez/24 dez/24
ELETROSUL
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF3-230 (TF3-230).
CGT

005843/2019 SE LONDRINA ESU 230 dez/22 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF4-230 (TF4-230).
CGT

005862/2019 SE LONDRINA ESU 230 dez/22 30
ELETROSUL Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR1 da SE N.Petrópolis 2, através da ampliação
CGT SE

000225/2019 230 da entrada de dados analógicos. Este novo dez/22 30
ELETROSUL N.PETROPOLIS2
equipamento deverá ser interligado, através
de fibra ótica, na unidade central de registros
de perturbações, já existente (RPV311).
Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de

CGT SE um painel e um relé de proteção, o qual Concluíd
000144/2019 230 Atualmente
ELETROSUL SIDEROPOL.ESU monitora as correntes dos quatro a
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.
Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de

CGT SE um painel e um relé de proteção, o qual Concluíd
000145/2019 230 Atualmente
ELETROSUL SIDEROPOL.ESU monitora as correntes dos quatro a
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.
Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de

CGT SE um painel e um relé de proteção, o qual Concluíd
000146/2019 230 Atualmente
ELETROSUL SIDEROPOL.ESU monitora as correntes dos quatro a
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.
Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de

CGT SE um painel e um relé de proteção, o qual Concluíd
000147/2019 230 Atualmente
ELETROSUL SIDEROPOL.ESU monitora as correntes dos quatro a
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de entrada em
operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.