DSP - DESPACHO 3112/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Santo Ângelo, de titularidade das empresas citadas, no rio Ijuí, no município de Entre-Ijuís, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-10-06
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL
Em 4 de outubro de 2021.
Processo: 48500.001965/2020-67.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Santo Ângelo, com 17.700 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.,
Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia
Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e
Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de
Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Santo Ângelo, com 17.700kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046904-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras
S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Social Ltda. e
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.(Interessadas), por meio do Despacho
nº 1.397, de 18 de maio de 2020, localizada no rio Ijuí, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai,
cuja casa de força localiza-se no município de Entre-Ijuís no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE São José e o canal de fuga da
PCH Linha Onze Oeste, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Santo Ângelo.
3. O Despacho nº 1.397, de 18 de maio de 2020, confere o DRI-PCH as Interessadas, com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Santo Ângelo.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\128\NT_631SS2709
48524.008661/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.
4. Em 12 de julho de 2021, as Interessadas através do Ofício1 nº 050/2021, protocolaram o
Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Santo Ângelo
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
1 Documento nº 48513.019633/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.
de Força e do Reservatório da PCH Santo Ângelo:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
28°21'31" S Santo Ângelo/RS
Barramento
54°14'25" W Entre-Ijuís/RS
28°21'8" S
Casa de Força Principal Entre-Ijuís/RS
54°15'28" W
28°21'33"S
Casa de Força Auxiliar Entre-Ijuís/RS
54°14'29"W
28°21'39"S Santo Ângelo/RS
Limite máximo do Reservatório
54°13'3"W Entre-Ijuís/RS
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Ângelo

PCH Santo Ângelo Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°20'22,56" S 28°21'30,86" S
Localização do Barramento
54°13'35,75" W 54°14'25,29" W

| NA Montante (m) | 205,00 | 202,50 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 193,30 | 191,46 |
| Queda Bruta (m) | 11,70 | 11,04 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,98 | 0,72 |

14.950 kW (Casa de Força Principal) 16.250 kW (Casa de Força Principal)
Potência (kW)
790 kW (Casa de Força Secundária) 1.450 kW (Casa de Força Secundária)

Energia Média (kWméd) 8.970,00 8.759,97
QMLT3

Vazão (m³/s) 145,03 145,45
Quadro 2 – Informações do Inventário
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.

NOME DO RIO: Rio Ijuí ESTADO: RS SUB-BACIA: 75
DESPACHO: 538 DATA: 19/02/2020
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
Frigorífico Nutribras Ltda.
AUTOR:
Enebras Tecnologia Industrial Ltda.
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento
EIXOS

POTÊNCIA: 83.100,00 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA
Aproveitamento Potência

Coordenadas da Casa de Força Montante Jusante Condição
a montante (kW)
(m) (m)
PCH Linha Onze 28°21'23,5" S

234,00 217,87 15.520 DRS
Oeste
54°1'43,5" W
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo Potência
Montante Jusante Condição
a jusante do Reservatório (kW)
(m) (m)
28°21'20,39" S

PCH Entre-Ijuís 190,50 186,35 7.500 DRI
54°16'31,53" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Daniel Zonta 7867181-4 097732-4-SC Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta 11354118 097732-4-SC
Estudos cartográficos e topográficos

| Marcio Polanski | 1720213217485 | PR-25829/D |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarbas Ivan da Silva Coppeti | 11353848 | RS-083694 | Estudos geotécnicos |
| Daniel Zonta | 7864867-8 | 097732-4-SC | Estudos hidrológicos |
| Daniel Zonta | 7864981-2 | 097732-4-SC | Estudos energéticos |
| Daniel Zonta | 7867187-3 | 097732-4-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentada
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.
Tipo de Licença Não apresentada
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,66m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No nível de montante a justificativa deve-se à redução da área do
reservatório, em especial quanto aos impactos socioambientais e influência
Queda e níveis operacionais em benfeitorias existentes.
O nível de jusante da PCH Santo Ângelo nos estudos de inventário era 193,30
m. Durante a elaboração do Projeto Básico da PCH Entre-Ijuís, que se situa a
jusante, ocorreu a alteração do nível de montante do reservatório deste
aproveitamento hidrelétrico para a cota 190,50 m.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Ângelo
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

5.345,97 NOME DO RIO DA USINA: Ijuí
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75230000 Santo Ângelo Ijuí 5.440,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75155000 Passo Faxinal Ijuí 1.940,00
75320000 Ponte Mística Ijuí 9.450,00

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 7.673,87 TR (anos): 10.000
Trecho 01 (235,00 metros) - vertedouro de superfície sobre o corpo da
barragem/ em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de Creager;
TIPO DE VERTEDOURO:
Trecho 02 - Vertedouro controlado composto por 4 comportas segmento com
dimensão L :10,00 m x H: 15,00 m
TIPO DE ESTRUTURA DA A gravidade / Trecho central em concreto
BARRAGEM: e ombreiras de enrocamento e argila

NOME DO RESP. TÉCNICO: Daniel Zonta Nº DA ART4 7867187-3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
75230000 Santo Ângelo Ijuí 5.440,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 17.700 kW é superior à do inventário que foi de 15.750 kW. Para o
dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental,
com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
Estudos Energéticos sugerido na Nota Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.657,68 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 6.018,52 kVA, com 0,9 de fator de potência na casa de força
principal e 1 turbina de 1.518,01 kW e 1 gerador de potência unitária nominal de
1.611,11 kVA, com 0,9 de fator de potência na casa de força secundária.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10 e 11, são de
responsabilidade das Interessadas e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde
que compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física da Casa de Força Principal
4 Documento nº 48513.019629/2021-11-2 (ANEXO: 002)

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.
PCH Santo Ângelo Sumário Executivo
28°21'30" S
Coordenadas do eixo do barramento
54°14'25" W
28°21'9" S
Coordenadas da casa de força
54°15'28" W
NA Montante (m) 202,50
NA Jusante (m) 191,46
Potência Instalada Total (kW) 16.250
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 6.018,52; 6.018,52; 6.018,52
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 5.657,68; 5.657,68; 5.657,68
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 17,74; 17,74; 17,74
Rendimento nominal por turbina (%) 93,6%; 93,6%; 93,6%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,7%; 95,7%; 95,7%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,6112
Hb: Queda bruta nominal (m) 11,04
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,46%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 162,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 22,60
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,21 a 2,21 m³/s
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
Quadro 11 – Parâmetros de Garantia Física da Casa de Força Secundária
PCH Santo Ângelo Sumário Executivo
28°21'30" S
Coordenadas do eixo do barramento
54°14'25" W
28°21'32" S
Coordenadas da casa de força
54°14'29" W
NA Montante (m) 202,50
NA Jusante (m) 194,84
Potência Instalada Total (kW) 1.450
Número de Unidades Geradoras 1
Potência instalada por gerador (kVA) 1.611,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 1.518,01
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,78
Rendimento nominal por turbina (%) 91,20%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,15
Hb: Queda bruta nominal (m) 7,66
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,46
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 14,5
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021.
emitido o DRS-PCH referente à PCH Santo Ângelo conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de
Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à FEPAM-RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH
também permite que as Interessadas requeiram o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Santo Ângelo sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de
Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social
Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL Analista Administrativo – SCG/ANEEL
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Ângelo

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1942 98,42 66,55 128,70 88,13 231,81 210,89 116,82 174,20 146,30 205,78 77,75 50,21
1943 27,25 28,12 28,15 24,60 114,90 186,66 148,42 109,46 150,74 106,59 56,17 45,48
1944

| 39,28 | 33,14 | 30,67 | 23,96 | 27,50 112,64 63,63 | 37,60 | 48,09 | 80,69 | 45,44 | 20,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 | 15,08 | 11,79 | 11,26 | 9,19 | 20,13 | 14,66 | 47,97 | 72,70 110,72 54,11 | 30,13 | 49,83 |
| 1946 150,22 121,65 | 51,65 | 45,18 | 63,51 106,06 132,61 71,17 | 51,93 105,84 72,14 109,11 |  |  |  |  |  |  |
| 1947 106,55 | 49,27 | 43,32 | 57,33 255,45 227,30 117,38 93,37 126,66 95,92 | 45,58 127,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1948 | 51,80 | 58,58 | 38,87 | 180,19 149,17 168,17 180,96 146,04 159,14 202,84 138,64 56,77 |  |  |  |  |  |  |

1949

| 51,38 | 25,32 | 42,06 | 48,07 | 26,15 110,24 107,65 78,89 159,01 161,08 66,05 | 35,09 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 33,76 | 27,15 | 35,12 | 35,38 | 73,12 150,90 127,71 252,80 159,37 268,10 140,48 133,26 |  |  |  |  |
| 1951 | 60,01 | 60,86 | 61,51 | 31,63 | 27,25 | 31,05 | 27,20 | 18,50 | 23,24 241,14 232,84 85,72 |
| 1952 | 49,81 | 45,95 | 24,44 | 29,42 | 21,01 177,83 144,79 69,96 | 75,55 186,20 83,54 | 44,45 |  |  |
| 1953 | 70,49 | 50,76 | 29,40 | 27,32 | 79,27 175,88 94,74 126,85 461,06 395,37 149,70 84,41 |  |  |  |  |

1954

| 94,06 | 70,27 | 69,77 | 126,29 81,80 217,28 318,45 179,55 384,33 499,30 160,96 117,72 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 70,65 | 64,04 | 63,43 | 139,17 260,27 260,15 238,53 133,39 104,01 204,58 68,95 | 44,56 |  |  |
| 1956 | 80,51 | 58,67 | 27,41 | 298,78 147,31 95,42 114,35 142,56 121,39 76,78 | 43,34 | 39,90 |  |
| 1957 | 90,73 | 47,13 | 27,71 | 28,46 | 38,96 | 44,44 | 99,55 133,33 233,21 122,05 188,21 72,73 |
| 1958 | 41,45 | 40,59 | 43,63 | 29,79 | 26,01 | 40,83 | 77,74 185,05 102,26 183,75 104,66 231,17 |

1959
71,71 102,97 122,10 231,08 192,64 231,38 194,32 154,80 232,72 318,94 120,34 53,81

| 1960 | 38,01 | 40,93 | 23,04 | 26,19 | 17,59 | 59,60 | 52,42 | 66,68 199,41 165,29 101,69 53,90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 84,65 | 45,34 | 143,24 192,52 105,45 194,33 217,49 139,58 390,24 453,23 226,47 105,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 65,35 | 32,22 | 30,04 | 30,96 | 65,11 | 32,90 | 46,68 | 48,89 | 41,05 | 27,71 | 27,27 | 16,53 |
| 1963 | 46,86 | 47,26 | 27,86 | 25,18 | 27,25 | 55,24 | 45,63 | 80,43 222,71 319,92 389,95 212,01 |  |  |  |  |

1964

| 66,25 | 47,26 | 31,82 | 126,98 69,04 | 43,65 | 45,99 170,37 224,22 116,43 57,50 | 38,35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 32,19 | 43,89 | 26,32 | 67,22 | 59,81 | 32,21 | 63,82 273,05 412,89 193,89 107,09 180,67 |  |  |  |
| 1966 156,51 159,13 136,90 | 76,08 | 45,29 112,84 128,54 244,69 278,62 376,27 178,95 148,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 83,36 | 61,29 | 81,62 | 36,88 | 31,37 | 59,99 114,43 217,77 373,08 138,31 78,04 | 48,76 |  |  |  |
| 1968 | 29,77 | 29,40 | 19,85 | 25,38 | 21,30 | 24,08 | 74,06 | 24,07 | 53,02 | 66,89 122,62 53,52 |

1969

| 145,05 131,83 | 62,68 | 51,93 | 67,40 | 90,30 | 56,88 | 65,94 | 49,55 | 34,81 101,13 45,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 67,33 | 26,99 | 34,90 | 22,63 | 99,67 226,25 182,36 117,50 86,92 148,55 48,73 118,86 |  |  |  |
| 1971 106,31 | 81,38 | 196,05 122,28 135,65 201,81 250,35 260,59 117,21 69,45 | 38,92 | 30,25 |  |  |  |  |
| 1972 | 31,83 | 56,61 | 31,46 | 62,36 | 61,28 749,09 281,70 508,16 381,22 186,55 253,88 296,89 |  |  |  |

1973 198,20 179,35 105,37 95,49 251,46 203,11 402,78 425,76 355,25 199,65 92,02 185,23
1974

| 174,31 113,92 | 65,55 | 40,38 | 68,49 197,91 96,90 | 92,60 | 74,33 | 39,84 | 46,56 135,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 69,54 | 60,10 | 112,63 146,17 103,75 164,87 114,08 255,47 291,47 198,09 163,29 124,67 |  |  |  |  |
| 1976 186,57 114,53 | 68,47 | 44,41 | 37,68 | 60,25 | 62,03 128,32 98,26 | 70,50 136,07 110,90 |  |
| 1977 149,25 | 97,62 | 52,41 | 54,18 | 45,41 141,32 175,83 276,23 183,84 82,84 149,26 197,56 |  |  |  |
| 1978 | 66,18 | 38,74 | 37,90 | 16,73 | 14,30 | 27,98 127,84 145,26 105,19 48,84 201,52 101,32 |  |

1979

| 39,20 | 35,46 | 40,22 | 64,89 | 77,72 | 53,21 155,13 210,11 137,20 558,37 227,29 254,34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 112,83 | 48,25 | 43,38 | 35,36 175,79 61,02 | 69,16 161,85 207,89 199,95 281,10 195,19 |  |  |  |  |
| 1981 109,85 151,65 | 36,15 | 37,58 | 29,49 | 43,34 | 27,78 | 20,83 103,42 58,23 | 55,52 | 86,44 |
| 1982 | 34,94 | 33,70 | 25,47 | 17,39 | 24,36 129,38 182,78 224,71 207,50 353,41 536,75 162,52 |  |  |  |
| 1983 | 83,82 | 202,47 211,80 281,86 711,81 311,32 618,53 387,77 189,06 205,67 171,92 69,34 |  |  |  |  |  |  |

1984

120,73 124,65 54,49 87,56 314,87 277,07 357,76 297,37 267,14 288,16 159,46 84,91
1985 50,35 99,65 104,10 267,28 328,63 214,07 244,05 465,86 294,81 126,94 57,76 32,42
1986 29,57 34,14 79,63 292,30 150,52 159,96 236,10 221,36 135,81 110,72 401,15 202,01

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Ângelo

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1987 143,86 128,20 64,66 343,56 332,59 210,53 564,97 293,01 209,38 177,94 142,65 66,32
1988 54,79 90,78 38,27 79,83 77,05 94,18 62,71 45,70 267,72 161,09 143,50 76,98
1989

141,22 101,42 55,37 68,95 63,73 55,47 273,83 157,22 664,57 257,21 140,65 89,16
1990 131,78 80,44 83,04 277,56 214,96 560,39 270,10 126,45 420,75 373,16 321,25 167,68
1991 77,98 54,84 39,33 40,78 32,04 201,72 112,48 123,86 68,79 95,44 49,11 117,27
1992 106,31 140,63 123,88 139,18 696,00 418,86 267,08 189,93 231,32 187,63 164,14 105,53

1993 157,72 98,24 136,46 71,62 150,24 219,12 305,77 130,72 98,47 154,96 303,67 324,02
1994
113,90 280,82 130,53 187,89 233,76 318,25 374,88 168,42 196,79 204,47 244,41 180,56

1995 215,31 100,82 90,98 49,46 40,95 55,96 78,74 72,04 52,82 201,62 66,86 62,65
1996 175,55 276,49 119,32 133,17 64,43 108,73 200,85 135,79 159,17 134,91 133,87 121,97

1997 71,11 86,89 48,30 35,69 40,62 108,61 77,04 230,53 114,52 747,38 717,25 255,79
1998 244,28 418,09 249,13 304,83 372,71 190,57 210,88 384,66 314,19 268,18 118,51 86,05
1999

64,94 68,17 42,15 74,99 94,88 165,14 225,19 126,23 206,08 252,27 121,98 71,03
2000 67,50 47,89 59,78 76,83 68,59 192,80 208,45 114,98 118,09 375,12 204,16 147,81
2001 313,16 188,91 111,53 141,97 195,66 114,40 130,79 73,53 87,23 222,63 110,32 76,37

2002 65,69 58,39 51,67 93,94 217,68 320,37 219,99 316,98 384,64 642,12 376,39 490,91
2003 279,20 203,04 163,09 104,79 160,67 124,32 160,30 95,34 80,14 96,10 139,22 567,69
2004

| 179,88 | 75,86 | 54,92 | 47,78 | 70,16 | 87,72 132,01 72,28 | 80,64 | 97,81 154,41 110,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 68,35 | 32,33 | 24,90 | 98,32 264,83 418,31 204,53 146,78 182,85 426,43 179,22 109,89 |  |  |  |
| 2006 | 79,54 | 48,88 | 61,24 | 62,72 | 40,39 | 73,00 105,57 120,39 109,33 121,52 232,41 178,62 |  |
| 2007 137,83 | 74,63 | 58,59 | 125,53 243,03 115,20 168,98 116,85 258,32 268,51 271,70 120,86 |  |  |  |  |
| 2008 | 72,50 | 49,87 | 39,53 | 35,81 | 54,81 145,90 106,69 140,83 101,16 330,89 285,23 121,01 |  |  |

2009

85,31 73,93 46,15 23,87 30,55 52,26 104,83 284,36 359,46 246,59 445,43 354,44
2010 228,13 186,24 106,36 122,49 175,22 194,73 268,71 158,22 268,79 151,25 100,26 202,94
2011 111,16 161,72 268,88 305,81 212,16 249,83 389,83 312,33 149,77 130,31 118,69 57,25

2012 40,92 26,03 27,56 18,10 15,35 23,16 70,40 64,11 101,59 334,19 191,35 233,96
2013 231,95 111,16 135,75 146,26 116,99 106,98 135,33 178,85 168,93 133,96 113,28 121,30
2014

175,55 82,26 96,10 136,30 221,14 462,44 383,80 191,74 256,97 363,16 198,73 132,90
2015 287,64 196,89 107,94 162,07 166,24 244,58 485,95 190,60 162,38 229,29 280,87 650,01
2016 225,24 177,33 182,45 269,59 186,68 104,31 106,54 121,37 119,55 284,38 217,10 112,89
2017 290,84 116,51 152,71 377,65 554,89 764,37 168,20 138,07 90,72 273,26 220,11 135,41
2018 184,92 125,71 112,63 92,80 116,10 113,10 122,60 93,47 178,69 173,97 328,62 206,87
2019
197,90 122,22 204,86 126,28 310,51 176,02 145,19 94,65 86,94 145,49 309,49 94,17

2020 76,07 45,03 27,86 22,78 46,10 113,38 621,70 237,46 189,94 215,29 171,25 135,99