DSP - DESPACHO 3209/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Poldros, no rio Ribeirão do Fetal, no município de Buritis, (MG), de titularidade da Renova PCH Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-15
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 881/2016-SCG/ANEEL
Em 8 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.004007/2011-57
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Poldros, com Registro Ativo e Aceite

conferidos a Renova PCH Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos 3.379, de 17 de agosto
de 2011 e 3.821 de 03 de dezembro de 2012, c/c Despacho
nº 3.694, de 10 de setembro de 2014, localizada no
município de Buritis, estado de Minas Gerais.
I – DO OBJETO
2. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Poldros, com 7.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.037217-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Renova
PCH Ltda. (Renova PCH), por meio, respectivamente, dos Despachos 3.379, de 17 de agosto de 2011 e 3.821 de 03
de dezembro de 2012, c/c Despacho nº 3.694, de 10 de setembro de 2014, localizada no Ribeirão do Fetal, sub-bacia
43, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, no município de Buritis, estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
3. Em 27 de junho de 2011, o Despacho n° 2.665 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
Ribeirão do Fetal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Poldros.
4. Em 18 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.379, foi conferido o Registro Ativo a Renova
PCH, o qual foi Aceito em 4 de dezembro de 2012 por meio do Despacho nº 3.821. Em 11 de setembro de 2014, o
Despacho nº 3.694 revogou o Despacho nº 3.041, de 06 de agosto de 2014, restaurando os efeitos dos despachos
de registro ativo e de aceite do projeto básico deste empreendimento.
5. Em 27 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
6. Trata-se da solicitação formulada por Renova PCH Ltda. para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Poldros.
7. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência CT_RNVPCH_0012/2016, Documento nº 48513.028654/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.665, de 27 de junho de 2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Poldros

PCH Poldros Estudos de Inventário Sumário Executivo
15°18' 36" S 15°18' 53,25" S
Localização do Barramento
46°25' 3" W 46°24' 51,25" W

| NA Montante (m) | 645,00 | 645,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 615,00 | 615,00 |
| Queda Bruta (m) | 30,00 | 30,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,37 | 0,56 |
| Potência (kW) | 6.700 | 6.750 |
| Energia Média (kWméd) | 3,72 | 3,55 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 18,5 | 18,31 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Ribeirão do Fetal ESTADO: MG 43
BACIA:

DESPACHO: 2.665 DATA: 27/06/2011
AUTOR: Geraldo Magela Pereira
EIXOS

POTÊNCIA: 57.200 kW 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
15º 17' 04''S

Pedras 734 645 18,7 PB Aceito
46º 27' 21''W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
15º 19' 58''S

Nova 1 615 582 7800 PB Aceito
46º 23' 21''W
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
10. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Renova PCH Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Mauricio Eduardo Lopes 14201200000000809623 1407230557 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Jadir de Souza Moreira 92221220110156142 5062343692
topográficos

| Renan de Oliveira Lopes | 0720120053089 | 0702956198 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ronaldo Pereira de Almeida | 14201200000000809069 | 1405849797 | Estudos hidrológicos |
| Gerson Leal | BA20160148029 | CREA-BA 050454699-6 | Estudos energéticos |
| Michel Sahade Darze | BA20160148867 | CREA-BA 050519458-9 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais às dos Estudos de Inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Poldros
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.077,56 NOME DO RIO DA USINA: Ribeirão do Fetal
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
43300000 Fazenda Carvalho São Domingos 3.170
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
43429998 Arinos Urucuia 11.800
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 536,00 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Labirinto de concreto armado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Enrocamento
Michel Sahade Darze Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: BA20160148867
CREA-BA 050519458-9 ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
43300000 Fazenda Carvalho São Domingos 3.170
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 6.750 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 2.250 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 2.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
12. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
3 Documento nº 48513.028654/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Poldros Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 15°18'53,25" S
46°24'51,25" W
Coordenadas da casa de força 15°19'9,41" S
46°24'46,39" W
Potência Instalada Total (kW) 6.750
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 2.500
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 2.250
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 3,49
Rendimento nominal por turbina (%) 93,5
Rendimento nominal por gerador (%) 97,5
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,5
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,5
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,17
Hb: Queda bruta nominal (m) 30,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,00
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,75
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Poldros conforme solicitado por Renova PCH Ltda., bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/MG, para fins da
emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente
junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. A presente Nota Técnica tem amparo legal:

FL. 06 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Poldros sob a titularidade de Renova PCH Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/MG, para fins da emissão da DRDH.
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Poldros

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 22,28 44,23 51,76 45,49 21,18 13,04 9,99 7,82 7,05 7,58 10,65 14,57
1932

34,49 23,38 17,46 10,31 7,14 6,86 5,95 4,51 3,80 5,70 14,83 28,86
1933

| 50,15 | 27,03 | 21,91 | 16,79 | 13,65 | 10,40 | 8,50 | 7,26 | 5,54 | 7,31 | 10,31 | 36,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 | 31,40 | 13,13 | 11,47 | 8,99 | 7,07 | 4,66 | 4,36 | 3,84 | 4,01 | 4,43 | 7,07 | 12,89 |
| 1935 | 37,20 | 52,66 | 28,49 | 34,67 | 18,88 | 10,31 | 7,48 | 6,38 | 6,08 | 5,87 | 8,56 | 21,54 |
| 1936 | 14,83 | 14,57 | 26,49 | 15,88 | 9,60 | 5,95 | 4,72 | 3,85 | 3,97 | 4,57 | 13,13 | 21,54 |

1937

37,38 48,54 17,97 13,28 12,05 7,33 5,56 4,38 3,64 6,25 23,19 47,82
1938

| 46,75 | 25,21 | 16,92 | 9,48 | 4,51 | 5,22 | 5,14 | 4,53 | 3,62 | 2,51 | 3,66 | 15,23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 25,39 | 56,23 | 11,98 | 6,08 | 5,28 | 4,26 | 3,87 | 3,80 | 3,14 | 4,20 | 3,02 | 6,14 |
| 1940 | 15,09 | 31,40 | 37,92 | 11,96 | 8,05 | 5,45 | 6,21 | 4,99 | 3,84 | 1,88 | 15,49 | 16,40 |
| 1941 | 21,54 | 11,25 | 23,56 | 30,68 | 8,24 | 7,11 | 6,61 | 5,07 | 4,03 | 5,35 | 6,71 | 11,38 |

1942

36,84 22,46 32,31 13,49 11,75 8,43 6,46 5,09 4,49 4,05 18,36 38,10
1943

| 91,32 | 47,28 | 33,22 | 19,34 | 13,92 | 10,40 | 8,28 | 6,17 | 4,70 | 7,05 | 29,58 | 62,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 | 31,58 | 33,40 | 24,11 | 17,58 | 11,83 | 10,09 | 7,41 | 5,98 | 4,66 | 6,00 | 11,83 | 27,22 |
| 1945 | 51,05 | 62,65 | 42,07 | 110,81 27,58 | 15,23 | 11,40 | 9,58 | 8,13 | 12,56 | 26,30 | 49,97 |  |
| 1946 | 89,03 | 26,12 | 29,22 | 30,31 | 18,36 | 13,45 | 11,15 | 9,63 | 7,24 | 3,41 | 3,85 | 21,36 |

1947

20,81 25,21 36,48 45,13 14,70 10,14 8,16 6,55 6,02 4,80 14,05 30,68
1948

| 39,37 | 24,66 | 26,85 | 19,34 | 10,31 | 9,37 | 8,09 | 6,12 | 6,42 | 5,35 | 7,39 | 73,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 29,95 | 106,78 | 44,77 | 23,38 | 16,53 | 11,21 | 8,79 | 7,79 | 7,35 | 8,28 | 15,62 | 24,29 |
| 1950 | 22,83 | 21,18 | 18,75 | 18,23 | 8,37 | 6,63 | 6,27 | 5,49 | 4,59 | 9,43 | 19,89 | 25,39 |
| 1951 | 20,81 | 21,54 | 20,63 | 16,66 | 6,54 | 3,76 | 3,93 | 3,55 | 3,14 | 2,20 | 1,64 | 13,41 |

1952

18,49 25,57 60,34 22,09 8,83 6,71 4,89 3,62 2,69 1,71 16,27 30,49
1953

| 22,83 | 18,62 | 27,40 | 27,22 | 8,69 | 6,40 | 5,83 | 9,16 | 8,18 | 18,97 | 7,96 | 28,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 | 28,67 | 23,74 | 10,52 | 13,65 | 10,76 | 7,82 | 6,46 | 7,56 | 6,40 | 2,92 | 7,18 | 48,90 |
| 1955 | 11,79 | 28,67 | 21,91 | 28,13 | 10,57 | 8,60 | 6,21 | 4,89 | 2,26 | 12,72 | 22,28 | 58,02 |
| 1956 | 46,39 | 19,52 | 47,46 | 14,57 | 12,56 | 7,60 | 5,81 | 4,55 | 3,43 | 4,16 | 36,11 | 55,88 |

1957

71,18 56,95 76,49 56,95 21,54 13,25 10,46 8,18 7,43 7,90 19,34 43,33
1958

| 28,31 | 36,84 | 25,21 | 24,66 | 12,61 | 9,24 | 8,45 | 6,17 | 6,71 | 9,07 | 5,64 | 14,57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 43,15 | 16,53 | 38,64 | 13,65 | 7,50 | 5,85 | 4,12 | 3,20 | 2,73 | 5,91 | 25,94 | 20,44 |
| 1960 | 37,20 | 30,49 | 52,66 | 17,05 | 11,02 | 7,58 | 5,81 | 4,39 | 3,02 | 3,37 | 14,18 | 29,40 |
| 1961 | 45,49 | 35,03 | 33,22 | 9,28 | 9,84 | 5,95 | 4,84 | 3,84 | 2,87 | 3,35 | 5,28 | 13,10 |
| 1962 | 26,12 | 27,40 | 31,58 | 11,34 | 11,51 | 5,24 | 4,24 | 2,96 | 2,16 | 10,16 | 14,05 | 65,32 |

1963

| 51,41 | 48,00 | 30,49 | 13,10 | 7,79 | 5,22 | 4,38 | 3,68 | 3,24 | 2,38 | 4,38 | 12,82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 57,13 | 51,59 | 20,63 | 25,03 | 10,80 | 6,97 | 5,68 | 4,03 | 2,69 | 12,46 | 27,76 | 44,59 |
| 1965 | 32,85 | 20,26 | 32,31 | 33,40 | 12,57 | 8,47 | 6,59 | 4,99 | 3,66 | 10,39 | 26,30 | 17,97 |
| 1966 | 35,75 | 61,76 | 45,85 | 26,85 | 14,96 | 9,86 | 7,88 | 6,00 | 4,76 | 10,48 | 9,54 | 18,97 |

1967

17,31 22,83 33,58 22,65 10,25 7,14 5,58 4,30 3,47 4,55 27,40 39,19
1968

| 22,09 | 60,51 | 57,48 | 30,31 | 14,96 | 10,99 | 8,22 | 6,74 | 6,82 | 6,82 | 24,66 | 43,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 22,09 | 25,94 | 28,49 | 12,09 | 10,85 | 6,63 | 5,43 | 4,14 | 3,39 | 6,86 | 21,18 | 49,79 |
| 1970 | 67,63 | 33,76 | 43,51 | 20,26 | 11,08 | 8,92 | 7,50 | 6,17 | 5,70 | 17,84 | 24,11 | 21,54 |
| 1971 | 10,46 | 10,27 | 12,98 | 9,80 | 5,10 | 3,99 | 3,16 | 2,55 | 2,61 | 10,76 | 38,28 | 36,30 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 881/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Poldros

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 14,18 | 17,71 | 18,97 | 21,91 | 7,75 | 5,75 | 5,09 | 3,55 | 2,92 | 11,02 | 19,71 | 44,59 |
| 1973 | 27,40 | 20,63 | 34,12 | 28,13 | 10,12 | 6,49 | 5,01 | 3,49 | 2,77 | 7,22 | 26,17 | 27,82 |
| 1974 | 28,47 | 30,81 | 65,66 | 41,57 | 21,89 | 13,79 | 8,76 | 7,66 | 4,94 | 13,11 | 14,40 | 25,24 |

1975

25,48 23,95 13,93 28,28 11,80 6,26 4,56 3,38 4,13 8,53 24,83 14,33
1976

| 7,41 | 21,44 | 17,75 | 8,92 | 5,40 | 3,18 | 2,46 | 1,87 | 6,07 | 9,62 | 16,96 | 22,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 22,26 | 21,43 | 9,89 | 13,72 | 6,30 | 5,21 | 3,02 | 2,15 | 1,81 | 5,73 | 14,64 | 15,55 |
| 1978 | 44,09 | 32,60 | 38,62 | 53,10 | 19,11 | 14,24 | 9,06 | 7,69 | 4,37 | 6,48 | 9,61 | 24,85 |
| 1979 | 90,10 | 65,50 | 46,31 | 39,31 | 19,36 | 12,51 | 10,34 | 5,73 | 7,90 | 8,21 | 30,03 | 39,62 |

1980

57,30 81,36 30,20 42,73 24,58 13,56 9,17 6,81 8,35 9,09 16,32 39,65
1981

| 46,53 | 23,85 | 27,58 | 24,03 | 12,79 | 12,58 | 7,14 | 5,29 | 4,03 | 21,06 | 98,66 | 43,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | 86,26 | 37,41 | 52,31 | 29,10 | 17,40 | 12,71 | 9,00 | 12,67 | 6,76 | 7,61 | 19,90 | 14,48 |
| 1983 | 46,28 | 62,11 | 41,31 | 38,72 | 17,31 | 11,16 | 8,57 | 6,63 | 6,28 | 9,46 | 21,69 | 44,76 |
| 1984 | 32,20 | 27,23 | 30,81 | 44,24 | 13,66 | 8,39 | 6,58 | 6,60 | 7,73 | 14,48 | 12,71 | 28,54 |

1985

41,78 24,24 33,92 21,56 11,37 7,10 5,66 4,18 4,97 18,96 20,73 40,01
1986

| 47,64 | 40,15 | 30,67 | 13,58 | 10,36 | 6,73 | 5,54 | 4,96 | 4,10 | 5,89 | 8,08 | 11,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 13,66 | 16,34 | 27,41 | 21,97 | 15,60 | 6,43 | 4,07 | 3,83 | 4,19 | 6,99 | 25,32 | 48,80 |
| 1988 | 39,11 | 35,11 | 78,36 | 24,39 | 15,48 | 10,62 | 6,36 | 6,02 | 4,51 | 16,18 | 21,79 | 39,11 |
| 1989 | 31,54 | 28,11 | 21,29 | 11,57 | 7,44 | 6,00 | 4,71 | 3,79 | 4,34 | 10,60 | 23,53 | 79,33 |

1990

41,23 30,93 28,32 15,23 11,46 7,82 7,53 5,28 7,89 6,45 9,35 16,08
1991

| 38,22 | 34,64 | 42,91 | 33,84 | 15,38 | 9,78 | 7,33 | 5,41 | 5,35 | 7,73 | 20,01 | 27,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 50,30 | 85,95 | 43,90 | 23,23 | 24,71 | 13,56 | 9,44 | 6,98 | 7,48 | 15,64 | 36,23 | 40,25 |
| 1993 | 28,41 | 61,53 | 23,88 | 21,93 | 12,53 | 8,69 | 6,48 | 5,34 | 8,00 | 8,00 | 13,28 | 22,77 |
| 1994 | 52,85 | 26,24 | 71,42 | 37,66 | 15,77 | 11,87 | 8,71 | 6,16 | 4,73 | 8,10 | 19,05 | 26,40 |

1995

21,94 22,83 27,11 27,16 17,00 10,04 6,87 4,81 3,51 5,20 22,60 20,73
1996

| 13,99 | 9,81 | 20,07 | 19,65 | 7,94 | 5,17 | 3,51 | 2,69 | 1,97 | 6,60 | 16,20 | 13,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 19,96 | 11,82 | 38,88 | 27,50 | 13,67 | 8,91 | 5,77 | 4,11 | 5,70 | 6,67 | 10,64 | 25,15 |
| 1998 | 21,97 | 28,94 | 25,16 | 10,89 | 8,98 | 4,55 | 3,16 | 2,26 | 1,61 | 8,37 | 26,51 | 29,89 |
| 1999 | 25,62 | 17,15 | 24,68 | 8,91 | 6,03 | 4,15 | 3,07 | 2,35 | 1,90 | 4,45 | 19,55 | 35,88 |

2000

20,05 31,01 45,10 18,09 9,47 6,57 4,82 3,57 3,51 3,70 13,82 25,27
2001

| 10,27 | 11,01 | 28,86 | 9,22 | 5,85 | 3,80 | 2,80 | 2,09 | 1,75 | 10,24 | 20,74 | 19,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 31,57 | 33,34 | 23,14 | 15,25 | 8,18 | 5,72 | 4,41 | 3,21 | 3,44 | 2,32 | 14,52 | 14,98 |
| 2003 | 20,08 | 19,22 | 33,75 | 26,88 | 11,62 | 7,56 | 5,37 | 4,00 | 2,82 | 2,49 | 13,35 | 17,76 |
| 2004 | 43,84 | 79,11 | 58,31 | 45,07 | 19,95 | 13,79 | 10,35 | 8,02 | 5,75 | 8,24 | 7,66 | 19,59 |

2005

25,16 28,95 45,62 23,35 14,74 9,80 7,00 4,98 5,11 3,30 19,76 58,03
2006

| 28,08 | 28,99 | 68,93 | 39,77 | 20,46 | 13,34 | 10,03 | 7,49 | 7,09 | 19,71 | 28,35 | 34,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 40,06 | 59,08 | 28,70 | 17,29 | 11,07 | 8,30 | 6,66 | 5,19 | 4,02 | 4,16 | 8,55 | 15,66 |
| 2008 | 12,96 | 23,79 | 38,28 | 25,92 | 11,24 | 7,68 | 5,81 | 4,09 | 3,88 | 2,63 | 11,55 | 23,58 |
| 2009 | 25,91 | 31,22 | 23,93 | 38,78 | 17,58 | 11,58 | 7,69 | 6,45 | 6,97 | 15,66 | 20,48 | 27,21 |

2010

26,20 14,66 22,78 23,99 10,75 7,02 4,88 3,51 2,57 4,04 18,84 23,74
2011

28,92 19,93 39,24 22,71 11,37 7,93 5,67 3,89 2,71 8,64 15,21 31,20