DSP - DESPACHO 3228/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Salto da Barra, no rio Butiá, nos municípios de Mangueirinha e Coronel Domingos Soares, (PR), de titularidade da Arcadis Logos Energia S.A e da Seta Engenharia S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-14
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 888/2016-SCG/ANEEL
Em 9 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.001804/2003-19
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica PCH Salto da Barra, com Registro Ativo e
Aceite conferidos a Arcadis Logos Energia S.A. e Seta
Engenharia S.A., por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.265, de 2 de setembro de 2008, e nº 1.687,
de 14 de junho de 2010, localizada nos municípios de
Mangueirinha e Coronel Domingo Soares, no estado do
Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Salto da Barra, com 9.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037261-7.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Arcadis
Logos Energia S.A. (Arcadis) e Seta Engenharia S.A. (Seta), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.265, de
2 de setembro de 2008, e nº 1.687, de 14 de junho de 2010, localizada no rio Butiá, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica
do rio Paraná, nos municípios de Mangueirinha e Coronel Domingo Soares, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 11 de fevereiro de 2003, o Despacho n° 37 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Butiá, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto da Barra.
3. Em 2 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.265, foi conferido o Registro Ativo a Arcadis
Logos Energia S.A. e Seta Engenharia S.A., o qual foi Aceito em 14 de junho de 2010 por meio do Despacho nº 1.687.
4. Em 27 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Arcadis e Seta para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Salto da Barra.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade dos interessados,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Documento nº 48513.026129/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 37, de 11/02/2003.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto da Barra

PCH Salto da Barra Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°1'9"S 26°0'40"S
Localização do Barramento
52°5'41"W 52°5'52"W

NA Montante (m) 708 708
NA Jusante (m) 618 608
Queda Bruta (m) 90 100

| Área do Reservatório (km²) | 0,39 | 0,36 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 6.000 | 9.000 |
| Energia Média (kWméd) | 4.165 | 5.525 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 8,26 | 8,81 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Butiá ESTADO: PR 65
BACIA:

DESPACHO: 37 DATA: 11/02/2003
AUTOR: Arcadis Logos Energia S/A
EIXOS
POTÊNCIA: 15.000 kW 4
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
26°1'31"S

CGH Bom Retiro3 770 708 3.500 PB Aceito
52°5'37"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
Não existe
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 O aproveitamento Bom Retiro passou a ser enquadrado como CGH após a publicação da Lei nº 13.360/2016.

FL. 03 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Arcadis Logos S.A.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Maurizio Raffaelli 92221220092285185 (CREA - SP) 600638331 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Mauri José Griebeler 20094668436 (CREA - PR) 14189 (CREA-PR)
topográficos

| Martinho Rodolfo Carlos Rottmann 92221220092324279 (CREA - SP) | 0601146890 | Estudos geotécnicos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Antônio Villaça de Garcia | 92221220092324627 (CREA - SP) | 0601209638 | Estudos hidrológicos |
| Luis Antônio Villaça de Garcia | 92221220092324627 (CREA - SP) | 0601209638 | Estudos energéticos |
| Frederico Abdo de Vilhena | 92221220160984895 (CREA - SP) | 5063329126 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem
em outros aproveitamentos.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto da Barra
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:

FL. 04 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
Área de Drenagem

261 NOME DO RIO DA USINA: Butiá
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65776000 Solais Iratim 1699
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65775900 Solais Novo Iratim 1699
65365000 Porto Vitória Espingarda 165
2651003 Jangada - 0
2651005 Faz. Maracanã - 0
2552001 Águas do Verê - 0
2552002 Balsa do Santana - 0
2652009 Ponte do Vitorino - 0
2651013 Colônia Augusto Loureiro - 0
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 310 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CCR

Frederico Abdo de Vilhena Nº DA 9222122016098489
NOME DO RESP. TÉCNICO:

5063329126 ART4 5 (CREA - SP)
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
Porto Vitória Espingarda 165
65365000

65370000 Jangada Jangada 1.055
Fazenda Maracanã Palmital 323
65415000

65775900 Solais Novo Iratim 1.580
65945000 Ponte do Vitorino Vitorino 545
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 9.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 4.615 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 5.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. No tocante ao aumento da Potência Instalada da PCH Salto da Barra em relação ao Inventário, no
Projeto Básico apresentado, a Arcadis e Seta esclareceram que foi feita uma reavaliação dos estudos energéticos
realizados para o inventário, de forma a incorporar novos dados disponíveis e otimizar a definição da Potência
Instalada compatível com o empreendimento.
4 Documento nº 48513.026129/2016-00.

FL. 05 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
12. As empresas realizaram estudos para diversas faixas de potência, onde foram levados em conta,
além dos estudos hidrológicos, a relação entre o custo incremental e os benefícios econômicos alcançados pela
adição de potência. Assim, analisados esses fatores, concluiu-se no Projeto Básico que a Potência Instalada de 9.000
kW seria a mais adequada para o empreendimento, conforme consta no item "4.4 – Estudos Energéticos", do Projeto
Básico.
13. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Salto da Barra Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 26°0'40"S
52°5'52"W
Coordenadas da casa de força 25°59'11"S
52°4'59"W
Potência Instalada Total (kW) 9.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 5.000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 4.615
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 1,92
Rendimento nominal por turbina (%) 90,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,10%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,10%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 3,08
Hb: Queda bruta nominal (m) 100
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,78%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 45
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,35
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Salto da Barra conforme solicitado por Arcadis Logos Energia S.A. e Seta Engenharia S.A.,
bem como o encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O

FL. 06 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Salto da Barra sob a titularidade de Arcadis Logos Energia S.A. e Seta Engenharia
S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
BRUNO LEONARDO GOMES ALENCAR DE SOUSA MENEZES
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto da Barra

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 17,59 | 19,41 | 13,67 | 2,49 | 7,80 | 11,17 | 12,57 | 9,15 | 3,97 | 17,14 | 6,61 | 11,32 |
| 1947 | 7,49 | 19,08 | 3,15 | 5,80 | 3,46 | 11,75 | 5,42 | 8,47 | 21,77 | 9,57 | 3,99 | 6,19 |
| 1948 | 6,50 | 11,01 | 7,16 | 3,78 | 11,13 | 1,76 | 8,61 | 6,53 | 6,51 | 12,49 | 5,71 | 3,50 |
| 1949 | 3,66 | 2,43 | 4,74 | 7,62 | 6,07 | 5,93 | 2,60 | 6,63 | 4,90 | 4,46 | 5,81 | 4,95 |
| 1950 | 7,09 | 6,27 | 7,86 | 2,98 | 6,83 | 3,47 | 4,32 | 3,09 | 8,47 | 19,33 | 11,30 | 11,34 |
| 1951 | 11,29 | 11,59 | 9,02 | 2,73 | 3,62 | 5,28 | 2,03 | 2,72 | 4,03 | 28,45 | 10,28 | 7,36 |
| 1952 | 8,54 | 5,85 | 5,17 | 3,79 | 3,30 | 13,79 | 7,31 | 3,11 | 15,91 | 18,24 | 15,85 | 6,83 |
| 1953 | 11,70 | 5,51 | 7,22 | 5,11 | 6,27 | 3,62 | 4,16 | 5,83 | 12,04 | 19,13 | 14,05 | 9,56 |
| 1954 | 15,46 | 7,65 | 6,93 | 10,19 | 24,08 | 16,63 | 11,21 | 4,48 | 15,55 | 14,42 | 3,40 | 10,97 |
| 1955 | 7,01 | 8,52 | 9,82 | 10,04 | 10,83 | 24,38 | 18,48 | 11,33 | 4,02 | 4,38 | 4,06 | 4,72 |
| 1956 | 10,84 | 4,26 | 5,81 | 11,69 | 10,81 | 6,77 | 6,40 | 6,43 | 8,43 | 4,60 | 2,00 | 3,17 |
| 1957 | 6,12 | 5,07 | 4,80 | 5,72 | 1,50 | 15,41 | 23,80 | 21,85 | 28,60 | 11,75 | 8,34 | 8,14 |
| 1958 | 7,04 | 6,58 | 6,13 | 4,66 | 2,97 | 6,45 | 9,52 | 7,93 | 16,74 | 8,56 | 8,26 | 11,63 |
| 1959 | 5,85 | 11,84 | 6,31 | 9,63 | 7,71 | 7,44 | 4,05 | 8,76 | 6,02 | 8,12 | 5,81 | 5,56 |
| 1960 | 6,07 | 4,81 | 2,36 | 3,25 | 3,94 | 4,62 | 3,44 | 10,70 | 9,50 | 14,75 | 9,46 | 5,62 |
| 1961 | 6,41 | 5,67 | 11,53 | 5,86 | 5,32 | 5,24 | 2,79 | 4,01 | 15,30 | 13,56 | 8,73 | 6,61 |
| 1962 | 7,57 | 11,38 | 8,35 | 6,08 | 9,35 | 4,03 | 5,34 | 3,66 | 12,15 | 15,67 | 7,96 | 4,16 |
| 1963 | 10,97 | 5,63 | 7,57 | 2,78 | 5,89 | 3,32 | 2,32 | 3,72 | 6,04 | 14,35 | 13,95 | 7,75 |
| 1964 | 3,96 | 6,82 | 6,48 | 7,74 | 4,43 | 6,43 | 6,24 | 14,08 | 8,54 | 6,61 | 7,44 | 6,46 |
| 1965 | 5,21 | 7,77 | 4,75 | 9,20 | 9,18 | 6,38 | 17,88 | 8,55 | 17,02 | 22,97 | 12,35 | 18,44 |
| 1966 | 7,18 | 15,93 | 7,24 | 3,42 | 3,39 | 12,75 | 6,03 | 5,23 | 7,94 | 16,83 | 6,55 | 7,85 |
| 1967 | 10,07 | 13,39 | 10,18 | 2,58 | 4,32 | 6,03 | 4,56 | 7,75 | 5,32 | 7,67 | 6,37 | 5,01 |
| 1968 | 6,57 | 2,62 | 4,18 | 4,78 | 1,57 | 2,54 | 3,41 | 2,67 | 3,41 | 6,90 | 4,06 | 8,91 |
| 1969 | 10,78 | 10,90 | 10,04 | 11,92 | 13,32 | 13,59 | 8,11 | 6,10 | 11,93 | 8,74 | 8,15 | 6,10 |
| 1970 | 4,71 | 4,90 | 6,83 | 3,55 | 4,17 | 12,09 | 9,75 | 4,43 | 10,26 | 11,18 | 3,11 | 14,16 |
| 1971 | 9,69 | 6,30 | 7,80 | 9,09 | 14,95 | 14,88 | 11,14 | 7,20 | 6,73 | 8,57 | 3,15 | 3,77 |

1972

| 5,22 | 10,01 | 6,08 | 5,23 | 1,93 | 8,40 | 9,32 | 21,72 | 21,63 | 11,53 | 8,72 | 5,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 14,29 | 8,58 | 5,81 | 7,12 | 15,42 | 13,76 | 8,61 | 18,22 | 15,51 | 11,98 | 8,36 | 7,65 |
| 1974 | 7,77 | 6,71 | 4,04 | 4,29 | 3,48 | 7,93 | 5,96 | 6,07 | 4,88 | 6,51 | 7,65 | 7,17 |
| 1975 | 6,56 | 7,00 | 5,64 | 3,27 | 2,77 | 4,49 | 3,46 | 5,88 | 14,28 | 14,42 | 13,29 | 14,55 |
| 1976 | 11,14 | 5,35 | 6,21 | 7,68 | 7,07 | 9,46 | 7,48 | 9,39 | 7,04 | 14,47 | 8,72 | 10,71 |
| 1977 | 9,84 | 7,68 | 14,42 | 6,91 | 2,39 | 8,49 | 5,13 | 10,31 | 6,97 | 8,35 | 11,12 | 6,98 |
| 1978 | 4,91 | 1,92 | 2,88 | 1,00 | 1,77 | 2,31 | 8,94 | 3,59 | 5,85 | 5,29 | 8,97 | 6,18 |
| 1979 | 2,00 | 3,87 | 3,46 | 7,59 | 30,25 | 2,66 | 7,21 | 10,56 | 9,67 | 29,32 | 10,40 | 16,47 |
| 1980 | 11,17 | 9,07 | 6,99 | 2,89 | 7,90 | 4,44 | 8,52 | 9,93 | 7,51 | 9,57 | 5,97 | 12,01 |
| 1981 | 7,91 | 7,50 | 5,22 | 11,21 | 2,91 | 7,26 | 1,84 | 3,53 | 5,29 | 5,42 | 8,07 | 9,31 |

1982

| 2,44 | 9,16 | 2,57 | 1,96 | 2,94 | 10,49 | 14,63 | 6,80 | 4,28 | 15,58 | 30,94 | 9,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 6,58 | 11,55 | 8,66 | 10,41 | 32,51 | 12,08 | 73,26 | 2,14 | 8,02 | 7,14 | 9,71 | 4,90 |
| 1984 | 5,48 | 3,44 | 4,39 | 5,28 | 4,28 | 12,48 | 5,22 | 18,04 | 7,53 | 4,33 | 9,54 | 7,97 |
| 1985 | 1,84 | 8,86 | 4,70 | 8,01 | 4,42 | 4,62 | 5,81 | 4,21 | 4,69 | 10,31 | 4,24 | 2,97 |
| 1986 | 4,03 | 4,79 | 8,84 | 5,79 | 11,57 | 3,00 | 3,43 | 6,19 | 9,22 | 5,86 | 6,11 | 4,86 |
| 1987 | 3,86 | 5,25 | 2,62 | 6,68 | 35,93 | 13,31 | 8,13 | 7,06 | 5,05 | 10,07 | 8,28 | 6,13 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto da Barra

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 4,30 | 4,70 | 2,41 | 5,04 | 23,68 | 12,02 | 2,06 | 2,05 | 2,60 | 8,53 | 2,51 | 6,94 |
| 1989 | 21,40 | 9,71 | 6,71 | 7,57 | 7,10 | 4,66 | 10,42 | 9,65 | 22,08 | 16,09 | 11,76 | 5,25 |
| 1990 | 23,30 | 4,87 | 4,21 | 20,12 | 12,43 | 28,39 | 19,61 | 19,37 | 16,32 | 14,18 | 11,18 | 11,42 |
| 1991 | 8,40 | 2,44 | 3,24 | 5,92 | 2,39 | 12,82 | 5,18 | 4,36 | 3,28 | 9,19 | 7,54 | 10,06 |
| 1992 | 5,00 | 11,48 | 23,91 | 15,46 | 76,21 | 26,08 | 17,47 | 10,73 | 10,11 | 8,02 | 8,37 | 4,67 |
| 1993 | 7,70 | 6,27 | 6,67 | 5,92 | 15,16 | 7,24 | 12,15 | 2,01 | 18,34 | 16,87 | 8,28 | 8,95 |
| 1994 | 3,64 | 12,80 | 5,24 | 5,07 | 18,55 | 14,54 | 15,57 | 2,35 | 7,96 | 16,15 | 16,87 | 17,81 |
| 1995 | 20,56 | 8,42 | 6,89 | 6,28 | 2,24 | 6,90 | 6,18 | 3,08 | 15,69 | 9,67 | 4,49 | 6,31 |
| 1996 | 15,27 | 16,16 | 13,65 | 3,33 | 2,60 | 17,77 | 10,16 | 7,20 | 12,97 | 31,36 | 7,16 | 11,95 |
| 1997 | 8,49 | 15,20 | 5,94 | 4,69 | 11,05 | 18,06 | 9,56 | 15,20 | 15,05 | 31,88 | 18,34 | 10,49 |
| 1998 | 11,14 | 12,89 | 16,18 | 45,14 | 7,79 | 5,78 | 7,74 | 27,18 | 25,03 | 25,61 | 4,79 | 9,53 |
| 1999 | 6,97 | 6,68 | 3,09 | 6,44 | 4,22 | 11,33 | 8,80 | 1,98 | 5,66 | 12,66 | 3,32 | 4,98 |
| 2000 | 4,92 | 6,94 | 5,50 | 4,81 | 6,66 | 7,67 | 7,60 | 7,25 | 25,88 | 19,32 | 6,53 | 7,41 |
| 2001 | 6,11 | 19,19 | 10,22 | 9,34 | 8,82 | 10,86 | 9,33 | 5,80 | 7,29 | 19,66 | 9,79 | 6,84 |
| 2002 | 6,35 | 3,48 | 6,00 | 2,80 | 13,86 | 4,10 | 5,98 | 6,76 | 10,10 | 18,50 | 20,24 | 10,21 |
| 2003 | 6,25 | 4,64 | 5,33 | 3,86 | 3,15 | 5,93 | 5,06 | 3,02 | 4,22 | 6,48 | 12,19 | 19,52 |
| 2004 | 4,66 | 2,32 | 2,73 | 3,45 | 6,91 | 3,99 | 8,32 | 3,77 | 4,97 | 20,29 | 15,81 | 4,86 |
| 2005 | 5,95 | 2,86 | 2,64 | 5,99 | 10,55 | 14,59 | 7,22 | 7,09 | 20,88 | 30,20 | 4,77 | 4,63 |
| 2006 | 4,60 | 2,52 | 4,42 | 2,59 | 1,03 | 1,87 | 2,60 | 3,14 | 5,09 | 4,01 | 5,08 | 7,76 |
| 2007 | 8,22 | 5,80 | 7,10 | 22,18 | 18,54 | 3,51 | 9,52 | 2,52 | 2,13 | 5,13 | 8,31 | 7,58 |
| 2008 | 4,26 | 3,44 | 3,09 | 8,98 | 3,81 | 8,07 | 4,19 | 7,74 | 7,47 | 15,63 | 8,38 | 4,13 |