DSP - DESPACHO 2789/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Marrecas, no rio Marrecas, nos municípios de Turvo e Prudentópolis, (PR), de titularidade da Ibema Companhia Brasileira de Papel.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-10-21
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 738/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de outubro de 2016.
Processo nº: 48500.000739/2009-53
Assunto: Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica Marrecas, com
Registro Ativo e Aceite conferidos à
empresa Ibema Companhia Brasileira de
Papel, por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 941, de 17 de março de 2009 e
n° 1.339, de 24 de abril de 2012 c/c
Despacho nº 3.942, de 3 de outubro de 2011
e n° 4.046, de 13 de outubro de 2011,
localizada nos municípios de Turvo (Casa
de Força e Barragem) e Prudentópolis
(Barragem), no estado Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Marrecas, com 5.150 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037159-9.01, com Registro Ativo
e Aceite conferidos à empresa Ibema Companhia Brasileira de Papel (Ibema), por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 941, de 17 de março de 2009 e n° 1.339, de 24 de abril de 2012
c/c Despacho nº 3.942, de 3 de outubro de 2011 e n° 4.046, de 13 de outubro de 2011, localizada no
rio Marrecas, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Turvo (Casa de
Força e Barragem) e Prudentópolis (Barragem), no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 08/10/2002, o Despacho n° 627 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Marrecas, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Marrecas.
3. Em 17 de março de 2009, por meio do Despacho nº 941, foi conferido o Registro Ativo
à empresa Incomex – Indústria Comércio e Exportação Ltda., posteriormente transferido à empresa
Ibema, por meio do Despacho n° 1.339, de 24 de abril de 2012, o qual foi Aceito em 3 de outubro de
2011, por meio do Despacho n° 3.942 e na sequência transferido à empresa Ibema, por meio do
Despacho nº 4.046, em 13, de outubro de 2011.

FL. 02 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
4. Em 6 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a
esse empreendimento2.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Ibema para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação
e exploração da PCH Marrecas.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 627, de 08/10/2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Marrecas

PCH Marrecas Estudos de Inventário Sumário Executivo
24°51'53"S 24°51'47,24"S
Localização do barramento
51°21'48"W 51°22'2,18"W

NA Montante (m) 525 521
NA Jusante (m) 500 495,19
Queda Bruta (m) 25 25,81

Área do Reservatório (km²) 0,2 1,0114
Potência (kW) 4.700 5.150
Vazão QMLT3 (m³/s) 19,5 19,91
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Marrecas ESTADO: Paraná 64
BACIA:

DESPACHO: 627 DATA: 08/10/2002
AUTOR: Mega Construções Ltda.

POTÊNCIA: 54700 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 7
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante

montante Força (kW)
(m) (m)
24°53'13,3"S

PCH Confluência 635 528,9 27.000 PB Aprovado
51°23'37,5"W
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante

jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
°'" Não existe
Por meio da correspondência s/n, Sicnet 48513.025460/2016-00;
1
2 O projeto básico deste empreendimento havia sido protocolado em agosto de 2011, 48513.025737/2011-00;
3 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Msul Energias Renováveis Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Aryon Fellipe Facco 5911097-9 126003-0-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Cesar Luis Teixeira 20112219278 PR-80471/D
topográficos

| Inacio Kotovicz | 4060326-5 | 082870-5 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Elizeu Riba | 4060475-2 | 050559-2 | Estudos hidrológicos |
| Elizeu Riba | 4060475-2 | 050559-2 | Estudos energéticos |
| Aryon Fellipe Facco | 5911097-9 | 126003-0-SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não possui
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não possui
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda bruta descrita no Sumário Executivo é superior a estimada no estudo de inventário,
em 0,81m e a empresa apresentou justificativas técnicas para a diferença. No entanto, cabe
destacar que foram alterados os níveis operacionais à montante e a jusante sob a
justificativa de que as diferenças de altimetria ocorreram em função de terem sido seguidas

FL. 04 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
as diretrizes de cartografia e topografia SGH/ANEEL, com referencias altimetrias apoiadas
em marcos do IBGE. Cabe ainda salientar, que essas alterações não interferem nos
aproveitamentos a montante e a jusante.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Marrecas
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

882,9 NOME DO RIO DA USINA: Marrecas
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64620000 Rio dos Patos dos Patos 1090
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64625000 Tereza Cristina Ivaí 3560
Piquiri

| 64764000 | Guampará | 1690 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 64773000 | Ponte Leôncio Primo | Cantu | 757 |
| 65809000 | ETA Guarapuava | das Pedras | 314 |
| 65810000 | Guarapuava | Jordão | 726 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1260 TR (anos): 1000
Concreto convencional em perfil creager
TIPO DE VERTEDOURO:
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto convencional
Aryon Fellipe Facco

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5911097-9
126003-0-SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
A.D. (em km²):
CÓDIGO NOME RIO

64620000 Rio dos Patos dos Patos 1090
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 5.150 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 2.683 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 2861 kVA, com 0,9 de fator de potência, que totaliza 5.149,8 kW
de potência..
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.

FL. 05 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Marrecas Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 5.150
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 2861 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 2683 / 4,68
Rendimento da turbina 92,00%
Rendimento do gerador 96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,26%
Indisponibilidade programada (%) 3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m) 0,65
Queda bruta nominal (m) 25,81
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,38%
Consumo Interno (kW médio) 15
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,38
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Ibema.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Marrecas, nos
termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:

FL. 06 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Marrecas à empresa Ibema, bem como o encaminhamento de
documento ao Instituto das Águas do Paraná - IAP, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Marrecas sob a titularidade da empresa Ibema.

FL. 07 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao IAP, para fins da emissão da DRDH.
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração Substituta

FL. 08 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Marrecas

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931

15,71 5,56 3,35 3,99 30,78 48,44 14,09 6,76 28,92 8,91 13,04 18,23
1932 9,80 18,14 18,23 50,63 10,85 23,81 10,13 11,83 13,85 34,10 21,06 14,42

1933 4,41 8,67 9,80 2,11 0,88 0,55 0,64 0,38 0,96 3,73 4,34 1,81
1934 16,20 32,16 10,29 7,11 3,29 3,73 3,90 1,39 2,03 7,42 1,73 13,61
1935 5,65 2,08 18,39 3,10 0,70 13,12 14,66 40,50 45,28 77,60 13,28 15,80
1936

28,67 5,88 3,47 1,64 1,76 6,33 1,54 13,12 26,73 16,69 9,41 11,48
1937 27,14 12,04 26,98 17,80 11,73 7,87 5,54 12,05 7,60 31,25 47,33 8,25

1938 16,20 18,30 9,10 10,90 27,66 46,47 39,78 11,35 14,28 12,44 10,26 9,95
1939 9,38 17,75 19,00 6,42 20,59 12,35 10,77 4,22 9,29 6,28 60,15 32,77
1940 13,69 11,59 5,24 5,02 5,84 2,96 2,42 4,44 3,15 4,37 5,55 7,50
1941
16,55 42,76 19,94 16,29 16,52 16,32 12,54 42,09 19,87 20,24 20,02 26,27
1942 14,11 32,87 13,58 16,39 11,25 30,76 21,58 9,53 14,64 17,66 5,10 4,25

1943 8,12 15,08 11,13 4,66 6,73 19,24 7,67 6,38 9,79 25,83 17,71 13,26
1944 22,57 8,45 32,51 7,48 3,69 2,73 1,88 3,79 4,81 3,17 23,45 11,62
1945 4,69 20,19 18,11 5,14 3,42 6,73 31,27 6,06 5,63 12,76 7,19 8,16
1946
24,17 58,27 25,88 10,69 9,48 12,69 38,34 9,31 6,89 28,54 14,25 11,41

| 1947 13,88 17,00 10,29 | 7,68 | 4,24 11,82 13,94 20,33 47,59 26,86 15,21 23,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 14,26 22,37 10,88 | 9,70 16,73 9,85 | 7,70 27,41 9,61 22,59 26,79 6,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1949 4,73 | 2,94 | 7,12 | 9,41 | 9,27 12,84 4,35 | 4,27 | 6,30 | 7,51 | 5,14 | 6,05 |
| 1950 32,07 24,89 26,69 | 6,24 | 9,19 | 7,46 | 9,60 | 3,61 | 9,86 33,20 12,70 9,48 |  |  |  |

1951

| 26,81 26,46 26,57 | 7,05 | 3,64 | 7,41 | 5,09 | 2,74 | 2,05 32,33 33,63 20,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 9,68 | 8,82 | 4,73 | 3,41 | 1,41 17,88 5,62 | 3,11 27,78 32,14 17,64 7,51 |  |
| 1953 11,15 11,28 | 9,11 | 10,60 10,47 7,93 | 4,16 | 3,22 20,65 26,37 28,57 15,25 |  |  |
| 1954 24,82 | 9,17 | 12,91 10,32 65,16 39,19 17,80 8,60 22,00 31,55 12,58 6,77 |  |  |  |  |
| 1955 7,60 | 5,23 | 9,21 | 11,24 27,48 68,07 43,91 20,49 19,56 6,32 11,48 7,79 |  |  |  |

1956

| 7,16 | 5,76 | 5,44 | 25,97 25,86 25,36 15,00 20,83 8,70 | 4,96 | 3,09 | 2,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 10,12 18,32 | 6,53 | 6,28 | 6,05 18,33 59,87 65,90 103,89 29,58 25,52 10,99 |  |  |  |  |
| 1958 9,49 | 8,79 | 16,29 | 4,87 | 3,96 | 8,10 | 8,82 10,15 41,59 13,64 18,92 20,02 |  |
| 1959 19,25 20,84 | 6,56 | 5,07 | 9,62 | 9,53 | 5,01 | 8,08 12,40 10,84 3,87 | 3,15 |
| 1960 4,63 | 12,97 | 6,83 | 11,03 12,31 13,23 7,79 31,95 26,11 25,03 29,93 12,75 |  |  |  |  |

1961

8,44 17,48 37,12 23,19 16,80 18,58 5,89 3,14 21,24 21,11 53,21 16,98
1962 5,37 12,64 23,62 6,08 3,55 4,52 3,51 2,79 13,56 39,15 12,29 13,49
1963 15,61 21,07 36,79 18,36 4,00 3,21 1,92 1,78 3,19 32,83 37,29 26,19
1964 6,41 12,93 18,48 23,68 15,42 33,42 19,07 25,13 19,80 11,38 6,54 19,09
1965 12,15 21,83 18,34 16,16 57,82 15,78 45,69 18,75 9,01 34,21 37,16 28,05
1966

| 16,88 41,39 19,01 | 7,85 | 6,54 | 8,92 11,66 4,56 12,43 44,53 21,50 15,18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 14,41 19,35 20,27 | 6,98 | 2,76 16,32 14,14 6,97 10,04 6,67 | 6,51 14,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1968 19,89 | 6,91 | 4,19 | 7,26 | 4,51 | 4,41 | 2,20 | 2,40 | 1,89 | 8,54 12,80 7,66 |
| 1969 16,10 | 6,22 | 6,83 | 20,83 14,06 30,17 23,06 5,92 | 9,35 29,75 43,15 10,57 |  |  |  |  |  |

1970 18,13 11,09 13,10 10,76 12,80 40,66 37,16 5,25 12,06 23,85 5,54 39,03

FL. 09 da Nota Técnica nº 738/2016–SCG/ANEEL, de 19/10/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Marrecas

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1971 48,82 13,71 23,89 15,74 49,72 33,77 32,60 7,84 20,10 16,45 6,06 8,52
1972 12,36 43,86 14,23 15,83 4,12 9,48 29,59 33,87 50,28 45,91 11,55 20,07

1973 19,37 15,32 8,99 5,67 12,77 27,72 32,67 33,03 37,84 33,23 17,33 6,64
1974

32,85 17,28 19,14 7,00 3,71 12,68 5,96 8,05 10,38 13,59 11,26 7,42
1975 7,20 10,35 14,59 8,13 5,33 7,77 6,42 22,32 22,10 48,00 29,24 40,01
1976 27,18 16,00 17,50 11,75 17,28 36,97 10,56 28,38 33,13 12,93 21,85 36,58

1977 21,37 26,99 11,39 11,16 3,88 6,24 5,25 3,47 3,83 10,93 12,29 14,47
1978 3,69 2,99 8,47 3,88 3,43 5,34 29,72 17,25 24,79 5,85 9,77 18,66
1979

7,33 5,25 4,92 2,48 31,64 4,76 4,45 20,73 40,24 43,53 34,44 32,20
1980 18,22 11,43 18,01 7,10 17,70 12,69 26,78 31,20 66,13 25,37 8,85 39,95

1981 34,44 24,61 6,41 13,00 8,95 8,75 3,95 2,87 3,84 27,68 22,51 195,37
1982 7,03 6,51 4,83 2,14 2,18 54,53 60,57 14,93 4,57 48,89 92,53 41,58
1983 25,26 23,52 61,57 44,58 119,36 160,12 113,86 15,07 79,38 46,46 17,84 8,72
1984
18,53 13,76 15,97 27,60 26,96 19,06 9,11 21,50 23,05 14,81 30,68 50,50

1985 15,21 12,71 14,79 55,37 16,85 9,86 8,86 3,38 6,08 3,63 4,86 2,34
1986 4,99 19,15 14,48 18,89 37,65 14,56 4,82 15,89 10,02 10,73 8,56 31,45

1987 17,25 39,72 6,43 10,78 123,79 39,66 16,31 8,53 5,77 12,62 20,06 13,57
1988 9,35 12,75 11,70 16,05 66,32 28,45 9,68 4,55 3,21 4,05 2,45 4,57
1989
54,27 61,64 25,65 19,84 43,19 7,78 31,61 33,21 59,13 27,21 10,33 7,34

1990 72,99 12,23 6,65 16,93 20,42 43,06 69,68 63,68 69,09 58,11 27,29 9,16
1991 4,21 6,50 3,82 7,53 4,96 34,39 12,08 11,09 4,69 22,80 16,65 35,05
1992 10,03 10,74 21,68 20,84 106,76 62,55 34,18 31,30 28,37 28,98 25,63 12,20
1993 18,55 31,38 16,82 13,02 55,59 26,20 35,00 12,96 37,91 70,74 12,33 22,16
1994
16,14 44,26 12,25 11,27 19,05 51,44 43,08 11,47 4,12 10,62 18,84 16,35
1995 106,34 25,58 13,97 18,88 5,24 8,94 37,32 6,40 23,00 46,83 16,62 10,74
1996 41,79 44,43 42,69 19,48 6,26 7,46 12,60 7,62 18,10 57,64 32,28 40,49

1997 43,15 56,95 13,41 5,70 6,53 41,98 30,22 19,83 26,58 88,86 62,58 31,59
1998 26,41 34,34 55,01 121,24 29,45 15,57 18,90 41,38 83,38 82,75 11,89 8,47
1999

17,70 38,35 13,80 19,86 16,47 51,50 38,91 6,48 13,58 5,62 3,91 8,42
2000 12,94 41,52 16,40 6,87 6,53 18,03 25,83 12,43 65,55 46,96 15,05 22,77
2001 43,19 62,98 18,29 11,63 19,50 23,02 24,37 16,47 21,52 55,61 17,45 15,82

2002 40,09 20,94 13,02 4,64 58,00 10,13 6,45 7,75 26,42 28,58 34,01 34,43
2003 19,05 34,95 20,76 12,42 6,07 15,92 22,15 6,55 7,90 19,54 24,61 38,29
2004

| 13,99 | 7,69 | 9,00 | 9,10 54,13 30,72 41,61 9,28 | 7,28 44,67 43,85 9,97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 15,36 | 5,55 | 3,90 | 6,07 14,99 38,04 13,68 8,16 69,42 107,23 26,74 8,70 |  |  |  |
| 2006 13,99 10,60 | 7,88 | 5,44 | 2,86 | 2,97 | 2,93 | 4,47 19,79 14,05 16,13 34,67 |
| 2007 31,67 24,47 24,85 22,76 62,75 11,74 18,66 7,42 | 4,40 | 4,15 30,19 18,55 |  |  |  |  |
| 2008 19,64 | 9,11 | 7,43 | 17,17 21,06 27,69 21,84 53,33 9,25 52,90 28,63 5,94 |  |  |  |

2009

8,78 12,48 12,12 4,36 10,44 14,32 78,00 32,94 81,61 65,79 32,23 34,55
2010 51,86 32,72 23,20 46,89 25,01 12,25 20,16 9,44 3,51 19,17 10,69 38,57