DSP - DESPACHO 551/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Rodeio, no rio Benedito, no município de Rodeio, (SC), de titularidade da Múltipla Participações Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-03-17
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 125/2016-SCG/ANEEL
Em 15 de março de 2016.
Processo nº: 48500.005618/2014-65
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica Rodeio, com Registro Ativo
e Aceite conferidos à empresa Múltipla Participações
Ltda., localizada em trecho do rio Benedito, no município
de Rodeio, no estado de Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Rodeio, com 9.750 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035530-5.01, com Registro Ativo conferido à empresa Múltipla Participações Ltda.
(Múltipla), por meio do Despacho nº 4.435, de 13 de novembro de 2014, localizada em trecho do rio Benedito, subbacia 83, bacia hidrográfica do rio Atlântico Sudeste, no município de Rodeio, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 30 de setembro de 2014, por meio do Despacho n° 4.006, foram aprovados os Estudos de
Inventário Hidrelétrico do rio Benedito, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Rodeio.
3. Em 13 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.435, foi conferido o Registro Ativo à
empresa Múltipla Participações Ltda.
4. Em 5 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio da correspondência 3709-RDO-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.000646/2016-00.
DOCUMENTO: 48524.002292/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Múltipla Participações Ltda. para emissão do
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e
exploração da PCH Rodeio.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.006, de 30 de setembro de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Rodeio

PCH Rodeio Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°48'29"S 26°48'32,2"S
Localização do barramento
49°21'15"W 49°21'12,33"W

| NA Montante (m) | 126,5 | 126,5 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 66,94 | 69,45 |
| Queda Bruta (m) | 59,56 | 57,05 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,0025 | 0,0059 |
| Potência (kW) | 9.950 | 9.750 |
| Vazão QMLT 2 (m³/s) | 19,46 | 19,53 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Benedito ESTADO: SC SUB-BACIA: 83
DESPACHO: 4.006, de 30 de setembro de 2014 DATA: 30/09/2014
AUTOR: CEESAM – Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria

POTÊNCIA: 31.190 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 4
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
26°47'0"S Disponível

PCH Central 151,55 131,81 2940
(inventariado)
49°22'23"W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenheiros Associados Ltda

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Dornelas | 5679125-2 | 019403-3-SC | Responsável Geral do Projeto |
| Sérgio Vicente Novak / | 20134957328 / | PR-15463/D / 059697-6- | Estudos cartográficos e |
| Vagner Luiz Dos Santos | 5683190-0 | SC | topográficos |
| Erik Wunder | 5679945-0 | 074327-0-SC | Estudos geotécnicos |
| Rodrigo Kern | 5680055-9 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodrigo Kern | 5680055-9 | 079175-9-SC | Estudos energéticos |
| Rodrigo Kern | 5680055-9 | 079175-9-SC | Estruturas extravasoras |

III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 4, 5, 6 e 7, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
Tabela 4 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais O valor de queda bruta apontado no Sumário Executivo é inferior àquele referido nos estudos de
inventário, a empresa justificou ter trazido as estruturas de canal de fuga e casa de força à
montante a fim de diminuir o impacto social – realocação de famílias; benfeitorias e estradas –
além de haver questão topográfica favorável na nova localidade. Além disso, o empreendedor
menciona que tal modificação causou impacto pequeno ao projeto: diminuição de 4,2% da altura
de queda bruta e diminuição de 200 kW de Potência Instalada.
Tabela 5 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Rodeio
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.

Área de Drenagem da PCH (km²): 760 NOME DO RIO DA USINA: Benedito
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
83660000 Benedito Novo Benedito 717
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

83680000 Timbó Benedito 1432
83677000 Timbó Novo Benedito 1432
83675000 Arrozeira dos Cedros 536
Tabela 6 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 936,61 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre + Controlado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
RODRIGO KERN

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5680055-9
079175-9-SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
83660000 Benedito Novo Benedito 717
Tabela 7 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos A potência de 9.750 kW é aproximadamente igual à estimada no inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas
Energéticos de 3.379 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 3.611 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Conforme Tabela 6, percebe-se que o empreendedor adotou valor de cheia milenar para
dimensionamento das estruturas extravasoras. A SCG apresentou questionamento3 sobre a opção do empreendedor
em adotar valor de cheia abaixo do recomendado no Diretrizes para Estudos e Projetos de Pequenas Centrais
3 Correspondência Eletrônica, de 7 de março de 2015, SIC 48513.002472/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
Hidrelétricas. Sobre esse tema, a interessada alega4 que a elevação do barramento adotada excede em 2,00 m o
nível eventualmente ocasionado por uma cheia decamilenar, não havendo risco de a barragem galgar ou tombar. Em
que pese essa alegação, deve ser ressaltado que o dimensionamento das estruturas extravasoras é de plena
responsabilidade do projetista, no caso o engenheiro Rodrigo Kern, conforme discriminado na Tabela 3.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 5.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 7, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 7 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Rodeio Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 9.750
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 3.611 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 3.379 / 3,475
Rendimento da turbina 91,80%
Rendimento do gerador 96,30%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,28%
Indisponibilidade programada (%) 2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m) 3,135
Queda bruta nominal (m) 57,05
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,05%
Consumo Interno (kW médio) 26
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 1,68
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) -5
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Múltipla Participações Ltda.
4 Carta 3709-RDO-2G-RDPB-002-16, de 8 e março de 2016.
5 Conforme DRDH, a ser emitida pela SDS/SC

FL. 06 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
14. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
15. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Rodeio, nos termos da REN 343/2008, quanto
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
16. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir
transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Rodeio à empresa Múltipla Participações Ltda., bem como o encaminhamento de mensagem à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina (SDS), para fins da
emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.

FL. 07 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Rodeio sob a titularidade da empresa Múltipla.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o DRS-PCH e notificar a SDS, para fins da emissão da DRDH.
ÁLVARO FAGUNDES MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
ANEXO

FL. 09 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Rodeio

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 44,15 | 16,13 | 23,77 | 14,32 | 35,86 | 28,32 | 18,12 | 14,31 | 45,26 | 19,23 | 11,87 | 22,93 |
| 1932 | 20,84 | 34,50 | 21,42 | 22,15 | 17,17 | 8,56 | 6,70 | 10,23 | 14,85 | 25,75 | 23,12 | 25,94 |
| 1933 | 13,49 | 24,56 | 10,41 | 13,24 | 18,55 | 9,08 | 7,40 | 8,01 | 20,64 | 29,54 | 13,07 | 11,22 |
| 1934 | 28,44 | 40,80 | 11,18 | 16,21 | 4,84 | 1,56 | 3,18 | 2,42 | 7,53 | 13,41 | 3,59 | 7,92 |
| 1935 | 5,30 | 5,44 | 7,72 | 4,47 | 1,70 | 4,48 | 3,51 | 9,19 | 27,03 | 51,52 | 10,18 | 11,81 |

1936

| 40,99 | 8,26 | 6,53 | 5,58 | 6,06 | 16,38 | 4,62 | 38,16 | 31,64 | 18,79 | 10,63 | 8,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1937 | 10,25 | 21,42 | 25,35 | 33,04 | 20,15 | 9,17 | 4,53 | 12,00 | 7,18 | 29,43 | 25,52 | 8,46 |
| 1938 | 30,69 | 20,52 | 14,24 | 26,32 | 23,56 | 29,67 | 20,22 | 9,40 | 10,72 | 10,41 | 8,43 | 11,79 |
| 1939 | 12,42 | 10,29 | 23,09 | 15,22 | 15,69 | 11,58 | 7,37 | 4,57 | 29,39 | 18,87 | 62,50 | 45,21 |
| 1940 | 29,20 | 15,94 | 12,55 | 19,58 | 9,68 | 5,77 | 6,05 | 17,77 | 6,81 | 14,44 | 11,77 | 15,24 |
| 1941 | 16,96 | 19,78 | 11,05 | 8,33 | 13,08 | 16,99 | 5,99 | 11,78 | 10,67 | 14,05 | 21,96 | 20,35 |
| 1942 | 12,82 | 54,27 | 27,16 | 30,21 | 19,91 | 24,36 | 18,81 | 17,82 | 15,14 | 11,12 | 15,54 | 15,31 |
| 1943 | 9,57 | 17,86 | 8,59 | 9,84 | 13,89 | 32,98 | 23,07 | 38,98 | 23,40 | 22,72 | 14,29 | 8,88 |
| 1944 | 19,90 | 19,10 | 28,09 | 10,81 | 6,41 | 4,56 | 3,27 | 8,42 | 8,54 | 6,90 | 21,03 | 13,50 |
| 1945 | 8,23 | 39,65 | 12,20 | 11,56 | 5,07 | 4,86 | 15,98 | 5,44 | 17,18 | 30,62 | 13,78 | 19,35 |
| 1946 | 37,24 | 84,66 | 55,27 | 18,39 | 10,62 | 29,48 | 22,12 | 18,32 | 9,89 | 20,55 | 8,62 | 15,38 |
| 1947 | 20,70 | 46,85 | 23,08 | 8,01 | 13,20 | 12,74 | 19,53 | 21,30 | 43,81 | 52,97 | 27,63 | 27,25 |
| 1948 | 39,50 | 47,35 | 36,96 | 21,13 | 32,02 | 8,78 | 8,62 | 26,93 | 11,67 | 9,74 | 13,32 | 5,13 |
| 1949 | 10,18 | 5,05 | 15,13 | 21,51 | 5,86 | 16,05 | 5,66 | 12,03 | 15,36 | 9,29 | 10,18 | 8,84 |
| 1950 | 20,84 | 18,96 | 42,83 | 13,46 | 11,17 | 10,78 | 4,66 | 5,52 | 8,50 | 22,33 | 7,74 | 12,65 |

1951

| 14,98 | 35,61 | 21,44 | 6,61 | 3,53 | 3,06 | 5,19 | 2,09 | 3,71 | 31,09 | 17,64 | 10,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 | 9,86 | 10,83 | 8,45 | 3,75 | 2,71 | 10,20 | 6,85 | 3,95 | 15,94 | 21,93 | 25,52 | 12,88 |
| 1953 | 23,05 | 19,87 | 15,91 | 10,90 | 10,97 | 6,05 | 5,74 | 5,60 | 9,74 | 32,65 | 36,72 | 18,04 |
| 1954 | 17,71 | 23,79 | 32,47 | 30,33 | 43,18 | 22,43 | 21,22 | 10,28 | 17,95 | 44,68 | 10,19 | 7,18 |
| 1955 | 8,81 | 8,08 | 12,10 | 13,66 | 29,63 | 17,81 | 33,76 | 13,04 | 25,67 | 7,60 | 8,69 | 12,35 |
| 1956 | 25,35 | 19,67 | 10,00 | 18,42 | 29,58 | 13,56 | 11,40 | 13,70 | 20,54 | 20,80 | 9,98 | 6,23 |
| 1957 | 16,11 | 16,39 | 19,96 | 20,91 | 30,39 | 21,11 | 55,76 | 62,07 | 67,42 | 25,29 | 20,75 | 24,18 |
| 1958 | 13,44 | 46,25 | 62,97 | 21,02 | 16,65 | 24,53 | 8,18 | 15,47 | 25,41 | 18,01 | 25,53 | 32,47 |
| 1959 | 34,75 | 30,57 | 14,07 | 20,81 | 14,63 | 6,43 | 4,46 | 11,71 | 27,60 | 12,33 | 7,66 | 5,48 |
| 1960 | 18,31 | 30,24 | 24,53 | 17,55 | 9,84 | 6,49 | 4,27 | 38,93 | 14,33 | 21,23 | 40,54 | 21,40 |
| 1961 | 19,06 | 33,83 | 32,43 | 11,04 | 11,51 | 13,32 | 7,76 | 4,11 | 49,37 | 39,24 | 56,60 | 18,47 |
| 1962 | 10,68 | 14,26 | 21,12 | 8,64 | 9,97 | 7,35 | 8,97 | 5,77 | 23,47 | 21,09 | 15,63 | 11,19 |
| 1963 | 22,06 | 40,56 | 41,95 | 14,82 | 5,95 | 3,91 | 4,78 | 4,25 | 24,02 | 37,49 | 39,49 | 22,91 |
| 1964 | 7,71 | 14,89 | 13,88 | 12,82 | 17,41 | 11,46 | 12,04 | 10,77 | 21,33 | 18,67 | 9,83 | 12,25 |
| 1965 | 23,39 | 9,87 | 9,31 | 11,96 | 35,88 | 15,10 | 23,31 | 18,21 | 20,63 | 24,32 | 24,35 | 46,20 |

1966

| 35,62 | 65,98 | 28,23 | 41,41 | 17,66 | 23,67 | 14,34 | 8,36 | 24,78 | 34,70 | 22,76 | 19,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | 18,26 | 56,66 | 28,64 | 10,68 | 6,99 | 12,53 | 15,99 | 5,32 | 17,50 | 12,53 | 25,89 | 25,46 |
| 1968 | 16,08 | 10,38 | 8,90 | 9,81 | 3,75 | 4,64 | 3,15 | 3,08 | 14,28 | 19,87 | 10,56 | 8,18 |
| 1969 | 17,14 | 26,26 | 20,85 | 45,48 | 16,27 | 48,83 | 25,64 | 13,66 | 12,43 | 13,91 | 33,25 | 10,63 |

FL. 010 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016

| 1970 | 17,00 | 20,53 | 19,78 | 15,18 | 9,92 | 20,92 | 28,36 | 14,15 | 14,14 | 18,85 | 12,39 | 30,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 62,14 | 31,89 | 54,71 | 26,01 | 27,02 | 29,98 | 21,60 | 8,91 | 12,45 | 26,46 | 6,62 | 4,24 |
| 1972 | 9,34 | 28,38 | 26,80 | 16,32 | 4,66 | 11,33 | 9,10 | 35,79 | 33,78 | 34,72 | 24,25 | 29,28 |
| 1973 | 18,86 | 29,51 | 12,81 | 13,04 | 14,44 | 28,44 | 22,46 | 52,28 | 36,35 | 29,91 | 15,88 | 15,74 |
| 1974 | 36,58 | 30,64 | 77,44 | 16,14 | 12,82 | 11,27 | 22,10 | 11,99 | 17,20 | 9,18 | 7,61 | 6,50 |
| 1975 | 8,94 | 6,47 | 16,01 | 11,73 | 11,42 | 11,92 | 10,61 | 26,37 | 36,20 | 45,81 | 30,94 | 55,47 |
| 1976 | 23,05 | 19,40 | 35,33 | 11,86 | 28,51 | 35,67 | 15,65 | 20,62 | 15,59 | 13,39 | 14,09 | 15,47 |

1977

| 22,05 | 21,17 | 25,77 | 22,17 | 6,57 | 4,09 | 6,67 | 15,94 | 10,41 | 50,86 | 31,27 | 16,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 13,43 | 15,16 | 31,57 | 3,55 | 2,22 | 2,99 | 7,79 | 10,88 | 19,12 | 13,22 | 13,05 | 32,57 |
| 1979 | 5,59 | 10,06 | 11,40 | 13,36 | 36,99 | 11,22 | 13,08 | 11,16 | 16,53 | 42,93 | 38,78 | 18,47 |
| 1980 | 19,34 | 27,03 | 24,21 | 13,33 | 10,31 | 10,51 | 30,32 | 31,51 | 28,14 | 24,92 | 28,44 | 55,35 |
| 1981 | 31,98 | 30,26 | 16,65 | 9,56 | 6,71 | 4,41 | 9,07 | 7,53 | 8,33 | 22,86 | 19,92 | 27,77 |
| 1982 | 11,43 | 34,61 | 22,99 | 14,76 | 16,44 | 20,14 | 22,06 | 14,54 | 10,31 | 29,62 | 50,68 | 26,14 |
| 1983 | 34,42 | 27,89 | 38,75 | 17,86 | 48,44 | 45,77 | 144,60 | 36,48 | 30,38 | 24,10 | 16,26 | 37,69 |
| 1984 | 13,66 | 9,73 | 22,98 | 14,84 | 16,44 | 20,40 | 16,89 | 76,22 | 22,63 | 20,70 | 35,50 | 15,54 |
| 1985 | 7,98 | 21,47 | 13,00 | 31,03 | 8,30 | 4,20 | 4,81 | 1,97 | 8,59 | 7,30 | 15,61 | 1,96 |
| 1986 | 4,83 | 17,99 | 7,78 | 12,65 | 4,13 | 3,81 | 4,12 | 5,16 | 17,72 | 18,06 | 16,09 | 31,51 |
| 1987 | 41,54 | 50,64 | 11,20 | 8,14 | 33,10 | 25,82 | 13,33 | 14,91 | 19,39 | 23,61 | 9,11 | 6,47 |
| 1988 | 24,05 | 22,09 | 12,99 | 10,63 | 50,46 | 20,18 | 8,49 | 3,90 | 18,97 | 21,98 | 9,48 | 5,89 |
| 1989 | 50,37 | 37,27 | 18,50 | 17,41 | 30,84 | 9,76 | 11,89 | 9,82 | 28,69 | 10,56 | 4,94 | 13,96 |
| 1990 | 67,15 | 20,36 | 17,60 | 25,74 | 16,52 | 29,19 | 27,62 | 26,13 | 26,64 | 41,98 | 20,55 | 13,33 |
| 1991 | 19,56 | 10,21 | 6,36 | 2,36 | 3,83 | 15,14 | 8,78 | 24,61 | 6,06 | 31,88 | 24,71 | 16,52 |

1992

| 9,61 | 30,15 | 15,03 | 7,23 | 54,61 | 33,34 | 40,26 | 24,51 | 19,42 | 10,88 | 8,98 | 5,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 13,74 | 22,31 | 20,70 | 13,16 | 16,35 | 11,18 | 14,25 | 6,65 | 44,89 | 29,01 | 11,10 | 14,11 |
| 1994 | 7,79 | 44,98 | 41,73 | 14,01 | 33,17 | 30,84 | 43,38 | 12,78 | 11,20 | 23,64 | 32,64 | 18,04 |
| 1995 | 62,64 | 50,97 | 28,23 | 8,74 | 5,59 | 12,04 | 20,60 | 11,93 | 12,23 | 16,92 | 15,83 | 11,22 |
| 1996 | 17,70 | 19,11 | 30,73 | 23,91 | 6,56 | 20,39 | 23,76 | 11,21 | 28,63 | 22,77 | 17,08 | 12,62 |
| 1997 | 44,29 | 39,37 | 17,72 | 7,40 | 5,73 | 17,23 | 14,16 | 14,70 | 12,44 | 52,07 | 56,11 | 22,01 |
| 1998 | 30,08 | 33,58 | 44,35 | 41,63 | 15,15 | 8,89 | 21,89 | 52,22 | 52,31 | 38,68 | 13,71 | 10,58 |
| 1999 | 17,87 | 27,43 | 12,44 | 19,02 | 8,64 | 21,88 | 36,55 | 7,80 | 15,55 | 35,71 | 13,18 | 11,43 |
| 2000 | 21,41 | 23,81 | 13,70 | 5,98 | 2,55 | 4,26 | 4,79 | 4,60 | 35,89 | 35,28 | 14,86 | 13,57 |
| 2001 | 24,99 | 36,90 | 26,40 | 14,03 | 23,73 | 18,06 | 14,65 | 8,89 | 24,13 | 36,48 | 9,01 | 13,48 |
| 2002 | 8,18 | 8,54 | 7,97 | 7,20 | 4,70 | 3,38 | 6,99 | 14,72 | 15,42 | 15,06 | 28,43 | 21,97 |
| 2003 | 6,64 | 11,13 | 7,97 | 3,30 | 2,89 | 2,43 | 4,69 | 3,81 | 4,81 | 9,67 | 6,63 | 9,67 |
| 2004 | 7,51 | 5,51 | 3,92 | 5,44 | 11,03 | 7,28 | 18,61 | 5,01 | 14,53 | 45,19 | 15,26 | 26,74 |
| 2005 | 48,18 | 8,82 | 5,23 | 10,80 | 15,67 | 9,62 | 13,43 | 15,96 | 45,91 | 26,63 | 17,67 | 6,50 |
| 2006 | 9,22 | 4,75 | 7,47 | 3,54 | 2,20 | 1,88 | 2,40 | 4,20 | 3,20 | 10,03 | 14,32 | 12,40 |

2007

| 18,90 | 16,40 | 17,42 | 11,67 | 47,12 | 7,51 | 12,51 | 5,48 | 12,58 | 14,55 | 14,41 | 20,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 19,79 | 27,80 | 14,19 | 22,32 | 10,04 | 10,01 | 5,56 | 7,76 | 10,78 | 53,57 | 100,40 | 27,15 |
| 2009 | 36,42 | 21,14 | 14,58 | 5,15 | 11,29 | 6,00 | 15,37 | 25,91 | 41,76 | 30,07 | 21,49 | 14,67 |
| 2010 | 56,23 | 27,78 | 33,28 | 50,94 | 45,43 | 33,49 | 31,74 | 23,39 | 7,18 | 23,27 | 11,30 | 41,21 |

FL. 011 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016

| 2011 | 36,71 | 72,59 | 40,02 | 17,82 | 10,63 | 8,15 | 36,73 | 75,90 | 54,63 | 21,25 | 15,41 | 11,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 30,08 | 13,28 | 6,00 | 8,75 | 12,26 | 31,23 | 32,04 | 16,79 | 5,46 | 11,27 | 6,24 | 7,61 |
| 2013 | 9,39 | 7,76 | 9,97 | 6,06 | 5,36 | 27,07 | 31,89 | 22,85 | 42,51 | 19,67 | 16,82 | 9,83 |
| 2014 | 22,55 | 12,67 | 33,29 | 13,67 | 10,77 | 78,53 | 15,93 |  |  |  |  |  |