DSP - DESPACHO 121/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Tres, no rio Forquilha, no município de Paim Filho, (RS), de titularidade da Vertente Engenharia Ltda.
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-01-19
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL
Em 17 de janeiro de 2022.
Processo: 48500.004580/2021-32.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Tres, com 13.000 kW de Potência
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Vertente
Engenharia Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Tres, com 13.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.RS.054826-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI –
PCH) conferido à Vertente Engenharia Ltda.. (Vertente ou Interessada), por meio do Despacho nº 3.042,
de 29 de setembro de 2021, localizada no rio Forquilha, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai,
cuja casa de força localiza-se no município de Paim Filho, estado de Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 2.403, de 10 de agosto de 2021, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Forquilha, no qual foram identificados 1 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Tres.
3. O Despacho nº 3.042, de 29 de setembro de 2021, confere o DRI-PCH à Vertente, com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Tres.
4. Em 15 de outubro de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento1.
1 Documento SIC nº 48513.028529/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\121\NT_028RO1701 48524.000541/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Tres
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Três:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
27°40'35" S
Barramento Paim Filho/RS
51°44'6" W

Casa de Força 27°40'9" S Paim Filho/RS
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022.
51°44'52" W
27°40'44" S
Limite máximo do Reservatório Paim Filho/RS
51°44'10" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.042, de 2.021.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Tres

PCH Tres Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°40'35" S 27°40'35" S
Localização do Barramento
51°44'6" W 51°44'6" W

| NA Montante (m) | 557,30 | 555,35 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 533,15 | 533,15 |
| Queda Bruta (m) | 24,15 | 22,20 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,08 | 0,08 |
| Potência (kW) | 13.000,00 | 13.000 |
| Energia Média (kWméd) | 7.110,00 | 7.110,00 |

QMLT3

Vazão (m³/s) 56,39 56,39
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Forquilha ESTADO: RS SUB-BACIA: 72
DESPACHO: 2.403 DATA: 10/08/2021
AUTOR: Vertente Engenharia Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 13,00 1 (um)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
Usina Forquilha (PCH 27°40'6" S

533,15 513,00 1 Outorgada
Forquilha I) 51°45'11" W
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022.
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Vertente Engenharia Ltda
Empresa Projetista:

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Gustavo Antonio Pereira Bastos 7338232-6 082340-0-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Diogo Amandio Klein 10614762 SC-1054460/D
topográficos

| Mariele Larissa Groxko | 10515140 | PR-110227 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cláudia d'Avila Bastos | 7871324-1 | 088306-4-SC | Estudos hidrológicos |
| Gustavo Antonio Pereira Bastos | 6869491-7 | 082340-0-SC | Estudos energéticos |
| Gustavo Antonio Pereira Bastos | 7338232-6 | 082340-0-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior em 2 metros à que foi apresentada no
inventário, com a alteração do nível operacional de montante. As diferenças
Queda e níveis operacionais
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Tres
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 2.090,00 NOME DO RIO DA USINA: Forquilha
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
72430000 Passo do Granzotto Forquilha 1.620,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.458,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Gravidade/Concreto Ciclópico
Gustavo Antonio Pereira Bastos Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7338232-6
082340-0-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
72430000 Passo do Granzotto Forquilha 1.620,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 13.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são exatamente os mesmos
que foram estimados nos estudos de inventário, apesar de diminuição da queda bruta
do empreendimento.
Estudos Energéticos Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.701,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022.
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Tres Sumário Executivo
27°40'35" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°44'6" W
27°40'9" S
Coordenadas da casa de força
51°44'52" W
NA Montante (m) 555,35
NA Jusante (m) 533,15
Potência Instalada Total (kW) 13.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 7.222,22; 7.222,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 6.701,00; 6.701,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 10,21; 10,21
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,61
Hb: Queda bruta nominal (m) 22,20
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,23%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 67
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 6,58
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Tres conforme solicitado por Vertente Engenharia Ltda., bem informar ao
empreendedor os procedimentos para solicitação da DRDH do empreendimento junto à Secretaria do
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS. O DRS-PCH também permite que o Interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Tres sob a titularidade de Vertente Engenharia Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO HENRIQUE PAIVA DE PAULA
Analista Administrativo Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tres

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1957 34,62 43,20 19,59 42,90 37,13 30,45 38,70 130,30 104,37 71,60 28,25 21,55
11,38 32,00 29,16 9,50 8,58 35,61 14,32 48,38 107,08 112,89 144,49 39,61
1958

| 1959 10,84 | 28,00 | 45,28 | 92,89 | 78,83 | 41,80 | 29,67 | 26,06 | 59,86 | 42,83 | 21,42 | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 21,42 | 73,28 | 33,16 | 72,63 | 13,80 | 31,09 | 40,64 | 79,86 | 114,30 48,64 | 23,87 | 25,03 |  |
| 1961 38,19 | 15,87 | 88,89 | 46,06 | 28,12 | 26,71 | 65,54 | 18,06 | 140,62 131,59 36,51 | 16,51 |  |  |
| 1962 11,53 | 7,42 | 4,68 | 14,58 | 35,61 | 27,22 | 183,20 81,54 | 37,93 | 91,21 | 30,19 | 48,25 |  |
| 86,83 | 75,60 | 250,28 130,30 59,60 | 12,77 | 21,93 | 131,59 91,86 | 152,23 77,92 | 32,12 |  |  |  |  |

1963

| 1964 14,06 | 123,46 107,98 139,33 22,19 | 122,95 132,88 130,30 178,04 131,59 25,42 | 14,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 96,37 | 6,52 | 4,30 | 34,70 | 152,23 18,71 | 32,12 | 176,75 172,88 74,83 | 42,32 | 45,03 |  |  |  |
| 1966 58,96 | 376,72 76,12 | 95,99 | 14,45 | 73,54 | 78,96 | 106,05 39,48 | 96,63 | 41,41 | 74,96 |  |  |
| 1967 30,83 | 34,96 | 48,77 | 21,55 | 31,35 | 64,38 | 44,25 | 92,37 | 192,23 49,41 | 29,67 | 17,16 |  |
| 9,79 | 4,31 | 16,26 | 8,04 | 4,41 | 5,65 | 55,99 | 3,84 | 37,41 | 19,87 | 19,48 | 15,87 |

1968

| 1969 42,06 | 40,12 | 27,74 | 23,22 | 17,16 | 60,51 | 36,38 | 22,45 | 48,51 | 20,64 | 78,31 | 16,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 9,26 | 13,68 | 8,58 | 2,92 | 22,19 | 34,70 | 41,80 | 33,80 | 22,84 | 17,55 | 3,07 | 25,67 |
| 1971 71,21 | 26,71 | 19,09 | 41,15 | 49,80 | 68,63 | 104,24 115,34 38,45 | 21,03 | 8,11 | 6,63 |  |  |
| 1972 10,67 | 46,70 | 27,61 | 40,64 | 23,22 | 128,63 93,02 | 158,69 175,46 61,54 | 59,99 | 56,25 |  |  |  |
| 93,53 | 54,96 | 34,83 | 14,71 | 73,54 | 82,31 | 110,69 139,33 120,76 66,57 | 51,35 | 22,19 |  |  |  |

1973

| 1974 22,45 | 24,64 | 26,06 | 12,10 | 34,06 | 72,12 | 30,32 | 23,61 | 33,93 | 24,90 | 31,22 | 22,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 15,61 | 21,67 | 10,67 | 8,13 | 7,30 | 46,32 | 22,58 | 74,31 | 128,37 82,95 | 27,87 | 48,90 |  |
| 1976 68,76 | 31,35 | 37,03 | 19,09 | 36,51 | 30,83 | 41,15 | 101,02 45,80 | 40,25 | 74,18 | 61,02 |  |
| 1977 53,02 | 40,64 | 32,25 | 31,61 | 16,13 | 62,05 | 92,76 | 149,65 42,06 | 24,38 | 57,54 | 33,80 |  |
| 19,22 | 10,19 | 17,03 | 4,79 | 4,30 | 5,61 | 17,29 | 23,74 | 62,57 | 32,90 | 72,89 | 23,48 |

1978

| 1979 9,43 | 8,91 | 9,91 | 14,06 | 55,48 | 26,83 | 90,95 | 80,25 | 25,67 | 169,01 73,28 | 82,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 25,93 | 16,26 | 12,35 | 6,89 | 26,96 | 15,74 | 41,93 | 92,37 | 80,12 | 56,38 | 105,53 99,98 |  |
| 1981 29,03 | 54,44 | 14,84 | 27,61 | 14,71 | 20,13 | 14,97 | 11,71 | 50,44 | 37,80 | 48,51 | 45,80 |
| 1982 17,80 | 22,32 | 12,81 | 6,55 | 6,79 | 63,86 | 92,89 | 65,41 | 40,90 | 124,50 149,65 56,89 |  |  |
| 50,31 | 55,22 | 96,37 | 40,25 | 183,20 113,14 286,41 162,56 74,83 | 55,99 | 42,83 | 15,09 |  |  |  |  |

1983

| 1984 19,61 | 27,74 | 11,66 | 20,90 | 75,09 | 126,05 134,17 154,81 82,83 | 105,53 71,73 | 36,90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 15,09 | 57,28 | 45,41 | 52,77 | 78,83 | 32,00 | 35,09 | 63,22 | 72,38 | 27,22 | 14,06 | 10,15 |
| 1986 7,44 | 7,83 | 9,48 | 75,99 | 34,19 | 44,90 | 40,77 | 46,44 | 76,12 | 55,22 | 42,32 | 27,87 |
| 1987 26,71 | 17,29 | 8,81 | 96,24 | 162,56 77,02 | 109,53 69,15 | 77,41 | 106,95 35,87 | 20,77 |  |  |  |
| 26,19 | 44,12 | 12,44 | 29,54 | 75,60 | 66,05 | 32,51 | 16,13 | 92,24 | 41,54 | 24,90 | 19,74 |

1988

| 1989 25,29 | 48,12 | 30,19 | 26,58 | 47,61 | 9,88 | 91,21 | 79,34 | 225,77 78,05 | 37,16 | 15,87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 66,96 | 33,93 | 25,16 | 70,05 | 68,89 | 188,36 72,25 | 26,96 | 91,86 | 136,75 94,82 | 25,16 |  |  |
| 1991 18,06 | 25,67 | 16,00 | 23,74 | 14,32 | 50,96 | 36,77 | 50,83 | 18,19 | 48,12 | 38,19 | 52,51 |
| 1992 37,67 | 21,80 | 21,29 | 26,06 | 112,63 106,05 129,01 102,56 121,27 39,99 | 63,09 | 38,45 |  |  |  |  |  |
| 31,87 | 19,48 | 25,80 | 22,06 | 75,86 | 70,05 | 221,90 38,06 | 55,22 | 79,99 | 35,99 | 52,90 |  |

1993

| 1994 19,35 | 95,86 | 39,22 | 62,05 | 100,50 123,46 145,78 39,09 | 37,80 | 134,17 88,12 | 44,90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 82,44 | 33,29 | 21,80 | 14,84 | 10,04 | 28,38 | 69,54 | 63,86 | 47,86 | 89,02 | 24,90 | 14,71 |
| 1996 65,15 | 86,05 | 36,90 | 23,74 | 14,19 | 49,41 | 82,18 | 74,96 | 89,92 | 46,83 | 42,32 | 25,93 |
| 1997 16,26 | 64,38 | 20,25 | 11,93 | 11,53 | 56,64 | 79,73 | 131,59 59,35 | 255,44 192,23 54,96 |  |  |  |
| 144,49 202,55 101,02 132,88 136,75 59,09 | 90,31 | 136,75 135,46 63,73 | 26,19 | 16,77 |  |  |  |  |  |  |  |

1998

1999 11,10 12,90 7,68 41,54 22,96 37,80 103,08 37,41 29,80 71,21 23,87 37,41
2000 17,42 14,19 22,45 20,90 38,45 35,48 101,02 43,99 117,14 145,78 41,93 30,70
2001 43,74 60,25 31,35 36,38 87,21 77,28 87,21 38,19 81,79 170,30 43,09 35,48

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tres

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 18,96 | 15,35 | 15,48 | 10,63 | 36,64 | 125,27 73,28 | 94,18 | 101,66 129,01 87,60 | 101,79 |  |  |  |  |
| 2003 79,34 | 67,73 | 38,19 | 20,77 | 49,54 | 42,06 | 38,96 | 10,81 | 13,16 | 29,29 | 30,83 | 98,31 |  |
| 2004 39,09 | 19,09 | 10,31 | 13,68 | 31,09 | 24,00 | 40,77 | 19,35 | 79,73 | 93,79 | 56,77 | 20,38 |  |
| 2005 14,84 | 7,81 | 9,90 | 67,09 | 127,08 134,17 73,54 | 46,32 | 117,53 167,72 47,09 | 21,16 |  |  |  |  |  |
| 2006 22,06 | 29,80 | 43,48 | 20,00 | 12,81 | 21,80 | 50,31 | 43,09 | 36,64 | 17,80 | 69,41 | 50,44 |  |
| 2007 29,93 | 58,83 | 58,70 | 37,16 | 124,24 41,54 | 135,46 43,22 | 70,05 | 70,18 | 77,28 | 32,25 |  |  |  |
| 26,32 | 11,95 | 9,69 | 20,00 | 37,80 | 143,20 34,19 | 52,90 | 36,12 | 115,72 126,17 28,00 |  |  |  |  |

2008

| 2009 16,38 | 12,00 | 9,31 | 2,93 | 3,87 | 4,63 | 74,18 | 130,30 202,55 109,53 69,92 | 57,67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 94,31 | 79,21 | 25,67 | 83,47 | 95,60 | 89,41 | 93,28 | 53,80 | 81,54 | 40,64 | 22,45 | 51,60 |
| 2011 35,74 | 69,92 | 56,64 | 63,73 | 53,54 | 96,76 | 183,20 147,07 90,18 | 51,60 | 29,54 | 16,00 |  |  |
| 2012 20,64 | 9,99 | 8,81 | 13,03 | 16,13 | 34,96 | 81,79 | 31,74 | 47,61 | 68,12 | 12,86 | 16,38 |
| 34,70 | 20,13 | 46,06 | 25,16 | 12,89 | 69,92 | 55,09 | 153,52 114,05 99,34 | 49,41 | 31,74 |  |  |

2013

| 2014 42,96 | 20,25 | 75,73 | 55,09 | 110,95 209,00 107,60 58,96 | 91,60 | 101,79 54,06 | 43,48 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 86,48 | 83,44 | 28,25 | 43,10 | 28,27 | 84,00 | 151,03 42,42 | 85,08 | 168,89 105,24 123,42 |  |  |  |
| 2016 36,52 | 108,41 54,10 | 65,85 | 53,59 | 24,07 | 78,55 | 55,00 | 41,37 | 116,18 47,50 | 22,84 |  |  |
| 2017 40,35 | 27,50 | 16,23 | 40,48 | 133,93 185,15 24,81 | 33,15 | 18,45 | 62,64 | 43,80 | 21,97 |  |  |
| 2018 37,67 | 17,27 | 15,04 | 19,77 | 20,88 | 38,08 | 52,42 | 47,27 | 120,53 77,51 | 98,87 | 68,80 |  |
| 2019 42,14 | 21,04 | 27,44 | 24,95 | 91,85 | 64,17 | 63,76 | 18,50 | 14,16 | 51,04 | 80,96 | 34,06 |