DSP - DESPACHO 3261/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica SU-75, de titularidade da Sapezal Energia Ltda, no rio Sauê-Uiná, no município de Sapezal, (MT).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-10-19
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL
Em 18 de outubro de 2021.
Processo: 48500.002433/2020-47.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica SU-75, com 8.101,90 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Sapezal Energia Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) SU-75, com 8.101,90 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.046746-4.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sapezal Energia Ltda. (Sapezal ou Interessada), por meio do Despacho
nº 1.430, de 21 de maio de 2020, localizada no rio Sauê-Uiná, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio
Amazonas, cuja casa de força localiza-se no município de Sapezal, estado de Mato Grosso.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Sauê-Uiná, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH SU-75.
3. O Despacho nº 1.430, de 21 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Sapezal, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH SU-75.
4. Em 20 de julho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48513.019281/2021-00 (VIA 001)
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213261 48524.009076/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH SU-75
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH SU-75:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)

Barramento 12°41'29,19" S Sapezal/MT
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
58°36'41,22" W
12°40'48,33" S
Casa de Força Sapezal/MT
58°36'41,22" W
12°46'49,53" S
Limite máximo do Reservatório Sapezal/MT
58°38'36,63" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SU-75

PCH SU-75 Estudos de Inventário Sumário Executivo
12°40'46,6" S 12°41'29,19" S
Localização do Barramento
58°36'37,9" W 58°36'41,22" W

| NA Montante (m) | 286,00 | 286,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 268,06 | 268,39 |
| Queda Bruta (m) | 17,94 | 17,61 |
| Área do Reservatório (km²) | 3,32 | 4,84 |
| Potência (kW) | 8.650 | 8.101,90 |
| Energia Média (kWméd) | 7.420,00 | 6.740,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 51,2 | 46,74 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Sauê-Uiná ESTADO: MT SUB-BACIA: 17
DESPACHO: 408 DATA: 12/02/2020
AUTOR: Sapezal Energia Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 65.400,00 9 (nove)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
12°47'7,9" S

SU-93 310,00 286,67 9.150 1.431, de
58°38'33,7" W
21.05.2020

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA NA Potência Condição
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.

jusante Máximo do Reservatório Montante Jusante (kW)
(m) (m)
12°40'19,74" S Disponível

SU-47 268,00 253,64 8.800
52°36'20,32" W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
RODRIGO GOMES OTSUKI 0720210037590 18858/D-DF Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

VICTOR YUDI KANESHIRO 28027230200613878 5069908196-SP
topográficos
FELIPE MARÇAL BARBOSA DE

0720210037564 23967/D-DF Estudos geotécnicos
MELO GOIS

JOAQUIM RORIZ DA SILVA 0720210037559 11377/D-DF Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS 0720210037552 10195/D-DF Estudos energéticos
RODRIGO GOMES OTSUKI 0720210037590 18858/D-DF Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,34 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SU-75
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.730,00 NOME DO RIO DA USINA: Sauê-Uiná
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
17091000 Fazenda Tucunaré Juruena 4.360,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 17092800 | Aldeia Sacre II | Sacre | 6.770,00 |
| 17093000 | Fontanilhas | Juruena | 55.900,00 |
| 17120000 | Porto dos Gaúchos | Arinos | 37.100,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 150,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra e Concreto
RODRIGO GOMES OTSUKI

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 0720210037590
18858/D-DF
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
17091000 Fazenda Tucunaré Juruena 4.360,00
12. O empreendedor apresenta as seguintes considerações acerca dos estudos desenvolvidos:
[...]
Considerando todos os estudos e levantamentos executados, o Projeto Básico resultou na
proposta de implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica com potência instalada de
8,10 MW, sendo 7,50 MW na casa de força principal e 0,60 MW para aproveitamento
energético da vazão remanescente. A queda bruta nominal será de 17,6 m (casa de força
principal) e a área de reservatório será de 484 há.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
[...]
Ao longo do desenvolvimento do Projeto Básico da PCH SU-75, buscou-se a adequação do
mesmo com os parâmetros principais, definidores do potencial hidráulico, estabelecidos
nos Estudos de Inventário de referência, bem como o conceito do aproveitamento ótimo,
em observações e atendimento às normas vigentes.
[...]
Tendo como cenário atual tarifas no ACR para empreendimentos hidrelétricos de pequeno
porte, verifica-se que a PCH SU-75 necessitará de condições especiais para sua viabilização.
Dentre as ações a serem tomadas para a viabilização do projeto, recomenda-se que sejam
realizados estudos adicionais para a avaliação de arranjos com menores obras civis.
[...]
Recomenda-se também o aprofundamento das campanhas de investigações geológicogeotécnicas, para subsidiar os estudos de otimização do arranjo, em conjunto com
empreiteira civil, visando à simplificação da logística para as obras e dos custos unitários
dos insumos.
Por fim, recomenda-se a realização de estudos junto à concessionária de energia, visando
à definição e, se possível, simplificação do sistema de conexão para o complexo.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 8.101,90 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,83, levando em
consideração o FC do empreendimento como o todo, são compatíveis aos estimados nos
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,86.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Houve também pequena redução da queda
do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
Estudos Energéticos
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW na faixa entre 5.000 kW
até 9.000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas sendo 2 de 3.866,00 kW e 1 de 632 kW e 3
geradores sendo 2 de 4.167,00 kVA e 1 de 667,00 kVA de potência unitária nominal, com
0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH SU-75 Sumário Executivo
12°41'29,19" S
Coordenadas do eixo do barramento
58°36'41,22" W
12°40'48,33" S
Coordenadas da casa de força
58°36'41,22" W
NA Montante (m) 286,00
NA Jusante (m) 268,39
Potência Instalada Total (kW) 8.101,90
Número de Unidades Geradoras 3
4.167,00; 4.167,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
667,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
3.866,00; 3.866,00;
Potência instalada por turbina (kW)
632,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 7,55; 7,55; 4,23
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 95,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,77
Hb: Queda bruta nominal (m) 17,61
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 3,33%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 4,67
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH SU-75 conforme solicitado por Sapezal Energia
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH SU-75 sob a titularidade de Sapezal Energia Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL DE CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-75

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1974 56,56 58,10 59,07 58,50 56,63 53,30 47,37 44,34 43,80 45,79 46,94 49,84
52,92 55,96 54,16 54,82 51,11 46,00 45,38 44,07 43,24 43,70 46,78 50,87
1975

| 1976 | 50,78 | 52,59 | 54,14 | 51,86 | 50,49 | 47,22 | 44,90 | 43,77 | 43,44 | 45,92 | 46,64 | 49,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 52,97 | 55,27 | 53,28 | 52,65 | 51,01 | 49,33 | 46,30 | 44,79 | 45,13 | 47,22 | 49,99 | 52,65 |
| 1978 | 57,58 | 55,40 | 58,31 | 54,32 | 53,94 | 48,49 | 45,76 | 46,42 | 46,03 | 45,53 | 46,61 | 52,51 |
| 1979 | 56,66 | 58,99 | 61,65 | 59,60 | 53,73 | 50,65 | 48,11 | 46,36 | 47,12 | 45,82 | 48,89 | 48,97 |
| 53,50 | 57,23 | 60,08 | 58,13 | 52,28 | 47,54 | 48,19 | 45,78 | 44,98 | 44,26 | 46,91 | 52,17 |  |

1980

| 1981 | 55,22 | 56,63 | 57,80 | 57,64 | 50,90 | 47,28 | 45,36 | 43,99 | 43,02 | 45,51 | 50,23 | 50,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | 56,82 | 59,01 | 61,31 | 55,62 | 46,21 | 42,64 | 40,28 | 40,53 | 46,56 | 47,65 | 48,37 | 49,60 |
| 1983 | 53,80 | 54,92 | 56,77 | 54,70 | 51,19 | 48,85 | 45,92 | 44,43 | 43,56 | 45,36 | 47,16 | 53,89 |
| 1984 | 52,49 | 52,90 | 55,02 | 54,74 | 52,07 | 47,73 | 45,42 | 44,39 | 44,35 | 44,96 | 47,40 | 49,28 |
| 53,28 | 52,92 | 55,24 | 54,70 | 51,00 | 47,16 | 45,63 | 44,48 | 44,39 | 45,78 | 47,85 | 48,45 |  |

1985

| 1986 | 55,94 | 57,61 | 56,95 | 55,53 | 52,00 | 48,55 | 46,07 | 45,24 | 45,05 | 45,38 | 45,92 | 48,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 50,30 | 53,50 | 53,54 | 51,06 | 48,29 | 45,38 | 43,62 | 42,10 | 41,72 | 42,38 | 47,06 | 50,21 |
| 1988 | 53,91 | 56,20 | 58,97 | 57,91 | 52,58 | 49,60 | 46,97 | 45,17 | 44,39 | 44,52 | 47,28 | 50,90 |
| 1989 | 54,98 | 60,22 | 60,65 | 57,68 | 55,05 | 50,40 | 48,65 | 47,22 | 45,67 | 46,19 | 46,71 | 53,41 |
| 52,87 | 56,32 | 55,98 | 54,12 | 49,48 | 46,44 | 44,69 | 43,58 | 46,05 | 46,48 | 48,24 | 49,95 |  |

1990

| 1991 | 54,64 | 56,97 | 57,93 | 58,66 | 53,61 | 48,74 | 47,02 | 45,51 | 46,03 | 45,21 | 47,14 | 48,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 51,75 | 54,15 | 54,13 | 54,41 | 49,42 | 46,23 | 44,48 | 43,41 | 45,42 | 45,24 | 46,63 | 50,81 |
| 1993 | 53,23 | 56,40 | 58,93 | 57,35 | 51,96 | 49,11 | 45,94 | 42,46 | 41,19 | 41,82 | 41,82 | 44,99 |
| 1994 | 52,60 | 57,98 | 58,62 | 58,93 | 49,11 | 45,31 | 43,09 | 40,56 | 38,66 | 39,29 | 39,92 | 44,99 |
| 55,77 | 60,20 | 62,74 | 61,15 | 55,13 | 50,70 | 48,79 | 47,53 | 46,58 | 47,84 | 49,75 | 55,45 |  |

1995

| 1996 | 52,91 | 51,96 | 56,08 | 53,86 | 50,70 | 48,16 | 46,58 | 46,58 | 45,31 | 46,26 | 50,06 | 48,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 48,48 | 52,60 | 56,40 | 56,08 | 53,55 | 50,38 | 47,21 | 46,26 | 46,26 | 45,94 | 45,94 | 46,89 |
| 1998 | 47,84 | 52,28 | 55,13 | 53,23 | 48,79 | 47,21 | 45,31 | 44,68 | 43,73 | 45,63 | 48,16 | 47,84 |
| 1999 | 48,16 | 47,84 | 49,75 | 48,16 | 47,21 | 44,99 | 44,04 | 43,09 | 43,41 | 43,41 | 44,99 | 46,58 |
| 45,31 | 47,53 | 53,23 | 51,01 | 47,21 | 44,99 | 43,73 | 43,09 | 42,77 | 43,41 | 45,31 | 44,68 |  |

2000

| 2001 | 47,21 | 47,21 | 50,06 | 48,16 | 45,31 | 44,36 | 43,09 | 42,77 | 42,46 | 43,09 | 44,68 | 46,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 45,63 | 49,43 | 48,48 | 46,58 | 44,68 | 42,77 | 41,82 | 41,19 | 41,19 | 40,87 | 41,51 | 43,09 |
| 2003 | 45,63 | 47,21 | 47,21 | 50,06 | 44,99 | 45,63 | 42,46 | 41,19 | 41,19 | 42,14 | 43,09 | 43,09 |
| 2004 | 45,31 | 47,21 | 46,89 | 45,31 | 44,04 | 42,14 | 41,19 | 39,92 | 39,92 | 40,87 | 41,82 | 41,51 |
| 45,94 | 44,68 | 46,58 | 44,99 | 42,77 | 41,82 | 40,56 | 39,61 | 41,51 | 40,56 | 41,19 | 42,77 |  |

2005

| 2006 | 45,31 | 46,26 | 46,89 | 48,48 | 44,36 | 42,77 | 41,82 | 40,56 | 40,56 | 43,41 | 41,82 | 45,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 48,16 | 49,43 | 49,11 | 46,89 | 44,04 | 42,46 | 41,51 | 40,56 | 40,24 | 41,82 | 43,09 | 43,41 |
| 2008 | 44,04 | 46,58 | 46,89 | 46,89 | 44,04 | 42,46 | 41,19 | 40,24 | 39,92 | 40,87 | 42,14 | 44,36 |
| 2009 | 44,04 | 45,31 | 49,11 | 45,63 | 43,73 | 41,51 | 40,24 | 39,92 | 38,34 | 38,66 | 39,61 | 39,61 |
| 41,51 | 46,26 | 43,09 | 39,92 | 38,66 | 39,61 | 38,97 | 38,34 | 38,34 | 38,97 | 38,97 | 41,19 |  |

2010

| 2011 | 45,63 | 44,99 | 45,94 | 46,26 | 41,82 | 40,24 | 39,29 | 38,66 | 37,70 | 38,66 | 39,61 | 39,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 42,14 | 44,04 | 45,63 | 43,09 | 40,24 | 40,24 | 39,61 | 37,39 | 38,34 | 40,24 | 38,97 | 41,19 |
| 2013 | 44,36 | 46,58 | 44,68 | 43,09 | 40,87 | 40,24 | 38,97 | 38,34 | 37,70 | 38,34 | 38,97 | 39,61 |
| 2014 | 40,87 | 45,31 | 50,06 | 49,43 | 51,65 | 46,58 | 41,82 | 40,24 | 40,24 | 40,56 | 42,46 | 42,77 |
| 44,04 | 44,36 | 44,68 | 45,63 | 45,31 | 43,09 | 41,51 | 41,51 | 40,56 | 40,24 | 41,82 | 40,56 |  |

2015

2016 42,46 45,63 46,26 46,26 42,77 40,56 38,66 38,34 38,97 38,34 38,66 42,14
2017 41,51 44,68 44,99 44,04 42,14 40,24 39,92 38,66 36,75 36,75 39,92 41,82
2018 43,73 45,63 46,26 47,21 44,99 42,14 40,87 40,24 39,92 41,51 43,09 44,99

Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-75

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2019 43,73 43,09 49,11 54,15 47,02 43,40 41,69 40,39 39,56 42,30 43,40 42,31
2020 42,50 48,89 50,95 44,92 42,66 39,89 38,56 37,36 36,78 38,09 38,13 39,11