DSP - DESPACHO 2169/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Flor do Mato, de titularidade da Irani Papel e Embalagem S.A, no rio Uruguai, no município de Ponte Serrada, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-08-12
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL
Em 29 de setembro de 2022.
Processo: 48500.000680/2021-90.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Flor do Mato, com 7.600 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Irani
Papel e Embalagem S/A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Flor do Mato, com 7.600 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.000958-0.03, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Irani Papel e Embalagem S/A. (Irani ou Interessada), por meio do
Despacho nº 539, de 1º de março de 2021. A usina está localizada no rio do Mato, sub-bacia 73, na bacia
hidrográfica do Rio Uruguai, e sua casa de força se localiza no município de Ponte Serrada, estado de Santa
Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 3.598, de 21 de dezembro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio do Mato, no qual foram identificados 1 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Flor do Mato.
3. O Despacho nº 539, de 1º de março de 2021, confere o DRI-PCH à (Irani), com o objetivo
de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Flor do Mato.
protocolou1
4. Em 7 de fevereiro de 2022, a Interessada o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
1 Documento SicNet nº 48513.003804/2022-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20222169 48524.009304/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Flor do Mato
7. O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do
reservatório da PCH Flor do Mato:
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
26°50'55,53" S
Barramento Ponte Serrada/SC
51°52'32,68" W
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
26°50'39,69" S
Casa de Força Ponte Serrada/SC
51°52'40,5" W
26°51'6,84" S Ponte Serrada/SC e Vargem
Limite máximo do Reservatório
51°48'50,59" W Bonita/SC
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.598, de 21 de dezembro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH FLOR DO MATO

PCH Flor do Mato Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°11'36" S 26°50'55,53" S
Localização do Barramento
49°6'7" W 51°52'32,68" W

| NA Montante (m) | 974,60 | 974,60 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 908,20 | 907,70 |
| Queda Bruta (m) | 66,40 | 66,90 |
| Área do Reservatório (km²) | 6,13 | 6,08 |
| Potência (kW) | 7.300 | 7.600 |
| Energia Média (kW méd) | 4.200,00 | 4.180,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 11,34 | 11,10 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Do Mato ESTADO: SC SUB-BACIA: 73
DESPACHO: 3.598 DATA: 21/12/2020
AUTOR: Irani Papel e Embalagem S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 7.300,00 1 (um)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA
Aproveitamento Potência

Coordenadas da Casa de Força Montante Jusante Condição
a montante (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo NA NA Potência
Condição

a jusante do Reservatório Montante Jusante (kW)
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: ESB ENGENHARIA LTDA

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| THIAGO DAL SANTO | 8139216-2 | SC1128092 | Responsável Geral do Projeto |
| DIOGO AMANDIO KLEIN | 8141549-8 | SC1054460 | Estudos cartográficos e topográficos |
| MARIELE LARISSA GROXKO | 8077547-3 | 152632-2-SC | Estudos geotécnicos |
| THIAGO DAL SANTO | 8139216-2 | SC1128092 | Estudos hidrológicos |
| THIAGO DAL SANTO | 8139216-2 | SC1128092 | Estudos energéticos |
| THIAGO DAL SANTO | 8139216-2 | SC1128092 | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no
Queda e níveis operacionais
inventário, cerca de 0,50 m, com a alteração do nível operacional de jusante.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
12. Em relação ao projeto básico apresentado, a Interessada traz as seguintes considerações:
[...]
Neste estudo foram atualizados os dados hidrológicos, energéticos e topográficos,
buscando o aproveitamento ótimo do rio. Além disso, todo o circuito hidráulico foi
redimensionado para a margem direita hidráulica, resultando em uma opção mais
otimizada.
O arranjo será composto pelo barramento já existente no local. As ombreiras esquerda e
direita passarão por alteamento para garantir as cotas de proteção em cheias extremas,
finalizando a região da barragem com a execução de uma nova ombreira de solo e
enrocamento na margem direita. A barragem existente forma um reservatório de 6,08 km²
e o mesmo não sofrerá alteração. A captação da água será realizada pela margem direita
do Rio do Mato, por meio de um Canal de Aproximação que direciona a água para o Canal
Adutor, até chegar à Tomada d'água, desta, a água é direcionada para o Conduto Forçado,
que ao final se divide em três condutos, levando o fluxo de água para as Turbinas Francis
localizadas na Casa de Força e, ao seu fim, a água é restituída ao Rio do Mato por meio do
Canal de Fuga.
A área alagada do empreendimento será a mesma existente, ou seja, 6,08 km², com uma
área de preservação permanente de 0,94 km², considerando as duas margens e uma faixa
de preservação mínima de 30,00 m.
[...]
É inevitável a escolha da Alternativa 01 ao verificarmos que a mesma possui maior potência
instalada, uma vez que em ambos os arranjos será mantida a estrutura do barramento,
havendo necessidade somente de se executar um novo circuito hidráulico pela margem
direita, ganhando em queda bruta e utilizando o aproveitamento ótimo do rio do Mato.
Além disso, durante os 15 meses de construção do novo circuito hidráulico da Alternativa
01 pela margem direita, será mantida a operação da CGH Flor do Mato na margem
esquerda, na qual opera com 4,8 MW de potência instalada, o que seria perdido caso fosse
mantida a opção da Alternativa 02 com a construção de um novo circuito hidráulico pela
margem esquerda para atender os novos estudos hidrológicos e energéticos.
[...]
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Flor do Mato
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
Área de Drenagem da PCH

345,35 NOME DO RIO DA USINA: DO MATO
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73690001 Coronel Passos Maia Chapecozinho 740,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 73600000 | Abelardo Luz | Chapecó | 1.840,00 |
| 73350000 | Barca Irani | Irani | 1.500,00 |
| 73300000 | Bonito | Irani | 654,00 |
| 73330000 | Passo Alto Irani | Irani | 933,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 772,79 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Ciclópico/ Concreto convencional
THIAGO DAL SANTO Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8139216-2
SC1128092 ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
73690001 Coronel Passos Maia Chapecozinho 740,00
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 7.600,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,58.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve pequeno aumento da
queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
Estudos Energéticos
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
comparando-se dois possíveis arranjos.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 068/2013-SRG-SGH/ANEEL, de 06 de setembro de 2013.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.533,34 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.850,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Flor do Mato Sumário Executivo
26°50'55,53" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°52'32,68" W
26°50'39,69" S
Coordenadas da casa de força
51°52'40,5" W
NA Montante (m) 974,60
NA Jusante (m) 907,70
Potência Instalada Total (kW) 7.600
Número de Unidades Geradoras 3
2.850,00; 2.850,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
2.850,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
2.533,34; 2.533,33;
Potência instalada por turbina (kW)
2.533,33
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 1,79; 1,79; 1,79
Rendimento nominal por turbina (%) 93,8%; 93,8%; 93,8%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,0%; 95,0%; 95,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,01
Hb: Queda bruta nominal (m) 66,90
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 22,8
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,36
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Flor do Mato conforme solicitado por Irani Papel
e Embalagem S/A, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 618/2022-SCG/ANEEL, de 29/09/2022.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Flor do Mato sob a titularidade de Irani Papel e Embalagem S/A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Flor do Mato

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1975 14,15 7,78 6,19 4,99 14,96 16,98 8,63 12,96 8,97 13,21 15,96 6,03
5,51 5,42 10,92 5,66 3,18 4,32 4,96 8,32 6,81 12,41 13,95 6,74
1976

| 1977 | 3,80 | 3,75 | 3,50 | 2,54 | 1,34 | 0,93 | 5,01 | 4,11 | 6,17 | 4,07 | 9,04 | 6,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 3,99 | 3,09 | 2,57 | 4,29 | 24,72 | 8,04 | 8,50 | 8,00 | 5,82 | 37,88 | 18,44 | 13,51 |
| 1979 | 11,73 | 6,40 | 12,36 | 4,92 | 6,29 | 3,16 | 8,49 | 16,18 | 15,14 | 7,55 | 10,72 | 11,10 |
| 1980 | 10,16 | 11,38 | 6,47 | 4,73 | 4,40 | 5,77 | 3,99 | 2,15 | 2,11 | 3,02 | 6,93 | 8,18 |
| 3,91 | 3,92 | 3,13 | 1,17 | 1,72 | 14,49 | 33,70 | 11,79 | 6,53 | 23,83 | 44,40 | 15,01 |  |

1981

| 1982 | 13,43 | 16,64 | 29,24 | 14,88 | 38,17 | 25,97 | 79,69 | 18,99 | 15,42 | 9,74 | 11,75 | 5,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 6,17 | 7,88 | 5,64 | 7,03 | 8,01 | 14,61 | 8,91 | 33,10 | 12,84 | 10,32 | 9,56 | 7,26 |
| 1984 | 5,04 | 10,72 | 5,49 | 5,99 | 5,45 | 3,85 | 5,08 | 3,60 | 6,58 | 5,89 | 7,79 | 4,41 |
| 1985 | 3,26 | 4,30 | 3,73 | 7,46 | 10,37 | 9,56 | 4,85 | 5,33 | 8,46 | 8,35 | 5,56 | 4,51 |
| 7,75 | 8,62 | 5,95 | 4,24 | 39,01 | 15,28 | 7,98 | 7,76 | 6,10 | 11,80 | 7,33 | 4,40 |  |

1986

| 1987 | 2,96 | 3,66 | 2,52 | 5,11 | 39,25 | 17,58 | 7,76 | 3,83 | 2,64 | 5,25 | 3,94 | 3,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 9,53 | 18,15 | 7,98 | 7,43 | 14,47 | 6,07 | 7,73 | 8,14 | 27,35 | 16,27 | 7,89 | 5,23 |
| 1989 | 11,34 | 6,58 | 5,26 | 18,26 | 18,08 | 50,56 | 18,79 | 18,35 | 22,34 | 22,00 | 23,69 | 16,29 |
| 1990 | 12,93 | 12,73 | 8,63 | 5,73 | 4,16 | 10,31 | 11,96 | 14,42 | 6,83 | 10,43 | 8,22 | 6,98 |
| 9,39 | 13,54 | 11,00 | 22,86 | 32,64 | 29,13 | 39,18 | 26,19 | 20,70 | 13,27 | 16,14 | 19,72 |  |

1991

| 1992 | 11,96 | 10,54 | 9,58 | 9,65 | 15,68 | 15,17 | 12,73 | 10,02 | 16,04 | 25,98 | 9,94 | 9,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 7,51 | 11,83 | 8,09 | 8,54 | 12,19 | 20,71 | 27,61 | 7,40 | 7,93 | 16,53 | 20,57 | 7,90 |
| 1994 | 24,22 | 8,85 | 5,54 | 3,94 | 3,36 | 3,49 | 5,76 | 3,62 | 8,34 | 15,94 | 7,47 | 4,35 |
| 1995 | 5,73 | 12,05 | 12,43 | 8,71 | 3,80 | 7,66 | 14,52 | 11,38 | 16,99 | 29,55 | 12,24 | 12,84 |
| 8,61 | 30,33 | 11,52 | 6,23 | 4,71 | 11,78 | 13,57 | 19,84 | 9,28 | 32,41 | 31,60 | 11,03 |  |

1996

| 1997 | 18,84 | 34,50 | 18,28 | 38,70 | 17,70 | 9,17 | 12,61 | 37,16 | 28,16 | 19,44 | 7,93 | 5,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 7,55 | 10,49 | 6,74 | 9,11 | 4,17 | 6,10 | 20,26 | 5,62 | 4,00 | 15,11 | 8,00 | 4,04 |
| 1999 | 3,95 | 5,84 | 6,73 | 7,15 | 10,77 | 6,04 | 13,01 | 11,23 | 31,03 | 31,88 | 9,28 | 6,55 |
| 2000 | 11,92 | 26,14 | 10,54 | 20,59 | 14,18 | 13,70 | 15,55 | 8,65 | 6,40 | 24,72 | 10,55 | 10,98 |
| 4,67 | 4,16 | 3,49 | 3,60 | 8,75 | 10,20 | 6,06 | 12,49 | 13,54 | 23,32 | 21,28 | 16,50 |  |

2001

| 2002 | 8,52 | 9,76 | 12,48 | 8,83 | 4,85 | 5,13 | 4,58 | 3,39 | 2,56 | 3,43 | 9,57 | 29,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 10,91 | 6,54 | 3,06 | 3,29 | 5,85 | 5,28 | 10,38 | 6,21 | 5,32 | 11,91 | 16,65 | 8,35 |
| 2004 | 7,82 | 5,02 | 2,80 | 8,45 | 13,49 | 24,09 | 8,64 | 7,64 | 23,64 | 30,79 | 11,76 | 5,36 |
| 2005 | 3,86 | 4,29 | 5,18 | 6,98 | 3,63 | 3,56 | 3,66 | 5,95 | 5,18 | 4,73 | 5,78 | 7,72 |
| 8,79 | 7,44 | 6,46 | 11,86 | 27,85 | 6,88 | 9,77 | 5,04 | 5,94 | 13,62 | 22,95 | 8,05 |  |

2006

| 2007 | 5,78 | 5,36 | 3,91 | 5,92 | 8,07 | 7,65 | 5,97 | 7,16 | 6,91 | 22,25 | 26,30 | 5,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 7,99 | 6,84 | 4,96 | 3,25 | 3,18 | 4,53 | 11,58 | 16,67 | 26,22 | 25,59 | 14,19 | 11,17 |
| 2009 | 14,58 | 14,58 | 13,70 | 29,32 | 25,41 | 8,97 | 7,93 | 8,33 | 4,36 | 4,89 | 3,80 | 24,29 |
| 2010 | 11,57 | 21,49 | 13,66 | 14,60 | 5,58 | 13,80 | 24,00 | 23,79 | 23,80 | 9,34 | 7,51 | 5,12 |
| 5,15 | 5,76 | 4,99 | 3,58 | 3,74 | 7,09 | 6,72 | 9,93 | 3,12 | 4,64 | 4,19 | 5,33 |  |

2011

| 2012 | 9,41 | 6,06 | 14,86 | 9,81 | 6,31 | 18,61 | 12,45 | 18,46 | 20,24 | 14,32 | 7,08 | 5,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 3,80 | 3,33 | 6,53 | 5,36 | 15,35 | 47,58 | 14,84 | 7,02 | 20,30 | 21,28 | 6,66 | 5,34 |
| 2014 | 11,53 | 8,38 | 6,44 | 4,03 | 7,90 | 19,89 | 31,86 | 7,25 | 14,50 | 35,41 | 24,65 | 24,93 |
| 2015 | 8,78 | 12,30 | 15,83 | 8,57 | 11,15 | 8,33 | 7,86 | 10,69 | 8,73 | 7,22 | 6,58 | 5,78 |
| 8,54 | 5,40 | 7,30 | 4,12 | 8,31 | 21,85 | 4,86 | 3,36 | 3,72 | 5,12 | 8,74 | 8,51 |  |

2016

2017 11,98 6,31 8,10 9,10 3,43 4,45 4,03 3,85 7,76 26,30 10,37 8,32
2018 13,58 17,71 27,99 12,23 29,30 20,45 5,03 3,29 2,80 3,19 5,57 5,93
2019 4,92 13,13 6,64 5,16 5,94 14,92 9,39 7,14 2,51 1,35 3,19 9,81

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Flor do Mato

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2020 10,98 9,07 4,63 3,43 1,44 4,01 3,71 * * * * *