DSP - DESPACHO 3142/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Saltinho, rio Santana, no município de Cruz Machado, (PA), de titularidade da Vertente Engenharia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-06
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 859/2016-SCG/ANEEL
Em 1° de dezembro de 2016.
Processo nº 48500.003691/2015-83
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica PCH Saltinho, com registro de intenção à
outorga de autorização conferido à Vertente Engenharia
Ltda., por meio do Despacho nº 3.298, de 23 de setembro
de 2015, localizada no município de Cruz Machado, no
estado Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Saltinho, com 6.970 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034564-4.01, com registro de intenção à outorga de autorização
conferido à Vertente Engenharia Ltda. (Vertente) por meio do Despacho nº 3.298, de 23 de setembro de 2015,
localizada no rio Santana, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Cruz Machado, no
estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 07/11/2014, por meio do Despacho n° 4.364 foram aprovados os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Santana, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Saltinho.
3. Em 23 de setembro de 2015, por meio do Despacho nº 3.298, foi conferido o registro de intenção à
outorga de autorização conferido à Vertente.
4. Em 22 de agosto de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento, sendo a documentação complementada2 em 24 de novembro de 2016.
III – DA ANÁLISE
Por meio do Ofício n° 056/2016, Documento nº 48513.021091/2016-00.
1
2 Por meio do Ofício n° 073/2016, Documento nº 48513.030742/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
5. Trata-se da solicitação formulada pela Vertente para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Saltinho.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.364, de 07/11/2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Saltinho

PCH Saltinho Estudos de Inventário Sumário Executivo
25°55'54,35"S 25°55'54"S
Localização do barramento
51°20'53,47"W 51°20'53"W

| NA Montante (m) | 810 | 810 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 751,21 | 751,21 |
| Queda Bruta (m) | 58,79 | 58,79 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,59 | 0,4538 |
| Potência (kW) | 6.970 | 6.970 |
| Vazão QMLT (m³/s) | 9,52 | 9,66 |

3
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Santana ESTADO: PR 65
BACIA:

DESPACHO: 4.364 DATA: 07/11/2014
AUTOR: Electra Power Geração de Energia S.A.
EIXOS
POTÊNCIA: 12.670 kW 3
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

NA Montante NA Jusante Potência Condição
Aproveitamento a montante Coordenadas da Casa de Força
(m) (m) (kW)
25°56'23,52"S Disponível

PCH São Pedro 855 819,97 3670
51°18'16,28"W (inventariado)

Coordenadas do Limite Máximo NA Montante NA Jusante Potência Condição
Aproveitamento a jusante

do Reservatório (m) (m) (kW)
Não existe4 – – – – –
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
3 Vazão Média de Longo Termo.
4 Não há interferência em usina do rio principal, o rio Areia, em decorrência da manutenção do nível de jusante, conforme
parágrafo 11 da Nota Técnica n° 608/2014 – SGH/ANEEL, de 7/11/2014 – SIC n° 48539.010981/2014-00.

FL. 03 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Vertente Engenharia Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Gustavo Antonio Pereira Bastos 5915482-0 082340-0-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Diogo Amandio Klein 20162709678 SC-105446-0/D
topográficos

| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 20162623420 | SC-94145-0/D | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cláudia d'Avila Bastos | 5889654-7 | 088306-4-SC | Estudos hidrológicos |
| Gustavo Antonio Pereira Bastos | 6017437-7 | 108945-8-SC | Estudos energéticos |
| Gustavo Antonio Pereira Bastos | 6017437-7 | 108945-8-SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentou
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não apresentou
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é a mesma dos Estudos de Inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Saltinho
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

342,22 NOME DO RIO DA USINA: Santana
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65415000 Fazenda Maracanã Palmital 327
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

65310000 União da Vitória Iguaçu 24200
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 600 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Gravidade/Concreto Ciclópico

FL. 04 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
6017437NOME DO RESP. TÉCNICO: Gustavo Antonio Pereira Bastos - 108945-8-SC Nº DA ART
75
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65415000 Fazenda Maracanã Palmital 327
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 6.970 kW é a mesma do inventário. O projeto prevê 2 turbinas de 3.590 kW e 2
geradores de potência unitária nominal de 3.900 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Saltinho Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 6970
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 3900 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 3590 / 2,07
Rendimento da turbina 93,00%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 1,00%
Indisponibilidade programada (%) 2,00%
Perdas hidráulicas nominais (m) 1,58
Queda bruta nominal (m) 58,79
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 4,60%
Consumo Interno (kW médio) 67
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,56
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 07
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Saltinho conforme solicitado pela Vertente Engenharia Ltda., bem como o encaminhamento de
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
5 Documento nº 48513.030742/2016-00
6 Verificar no licenciamento quando da publicação dos parâmetros de garantia física
7 Verificar na DRDH ou Outorga de uso da água quando da publicação dos parâmetros de garantia física

FL. 05 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
13. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
14. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Saltinho sob a titularidade da empresa Vertente Engenharia Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
15. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
JOÃO PAULO GUIMARÃES
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 06 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2,50 4,44 7,17 3,43 2,63 3,98 13,73 4,08 3,67 5,76 4,06 5,68
1945

| 1946 | 8,93 29,39 16,00 | 7,37 | 4,97 | 7,27 13,07 | 5,68 | 4,08 13,70 | 6,86 | 9,36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1947 | 9,13 21,54 | 8,23 | 6,56 | 4,10 12,97 | 9,36 11,19 29,39 14,01 | 5,28 | 7,06 |  |  |  |
| 1948 | 6,93 12,03 | 8,30 | 5,43 10,30 | 5,27 | 5,40 10,07 | 4,85 | 8,36 | 7,79 | 2,61 |  |
| 2,96 | 1,95 | 3,97 10,41 | 5,03 | 6,18 | 2,87 | 3,88 | 3,27 | 4,48 | 2,73 | 3,21 |

1949

| 1950 | 8,19 | 8,17 | 7,39 | 2,97 | 5,32 | 3,65 | 3,64 | 2,13 | 4,30 17,47 | 7,33 | 5,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1951 | 7,73 14,54 17,36 | 4,54 | 2,73 | 3,40 | 2,35 | 1,45 | 1,84 17,15 10,88 | 8,35 |  |  |  |
| 1952 | 5,96 | 5,63 | 4,13 | 4,11 | 1,85 | 6,16 | 4,71 | 2,73 | 9,64 13,60 18,09 | 6,34 |  |
| 1953 | 9,05 11,92 | 5,49 | 5,33 | 4,79 | 3,24 | 2,40 | 2,40 | 8,01 14,33 14,75 12,55 |  |  |  |
| 17,47 | 7,65 | 9,80 | 7,17 28,13 13,18 | 9,04 | 4,72 | 7,37 10,67 | 4,66 | 3,69 |  |  |  |

1954

| 1955 | 2,92 | 6,36 | 7,26 | 7,11 13,70 22,17 19,87 | 8,96 | 8,81 | 2,94 | 2,28 | 2,96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 8,94 | 6,41 | 3,80 11,09 14,12 | 7,05 | 5,87 | 8,44 | 8,67 | 5,56 | 3,55 | 2,95 |  |
| 1957 | 5,33 10,02 | 4,74 | 4,93 | 3,74 13,81 27,19 33,68 37,23 11,19 10,77 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 8,69 | 4,30 | 7,42 | 4,01 | 3,26 | 3,81 | 4,07 | 6,69 15,37 | 6,86 | 6,61 11,30 |  |
| 7,56 | 8,70 | 4,94 | 7,86 | 7,66 | 7,03 | 4,31 | 4,57 | 7,52 | 4,77 | 2,77 | 2,10 |

1959

1,77 4,42 2,08 5,43 4,08 5,71 3,01 9,00 12,03 12,13 11,92 4,23
1960

| 1961 | 5,11 | 5,53 14,12 | 7,61 | 5,83 | 6,25 | 3,03 | 1,96 | 9,78 10,21 15,58 | 7,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 4,96 | 6,81 10,46 | 3,51 | 3,64 | 2,98 | 1,87 | 1,24 | 8,08 14,75 | 5,49 | 3,56 |
| 1963 | 6,98 | 9,00 13,81 | 5,73 | 2,47 | 2,21 | 1,40 | 1,38 | 2,63 20,29 13,60 10,13 |  |  |
| 3,04 | 4,26 | 7,44 | 7,47 | 6,45 | 7,67 | 7,09 10,11 | 8,30 | 4,65 | 3,09 | 4,26 |

1964

| 1965 | 3,87 | 4,97 | 5,35 | 4,53 22,28 | 6,40 23,32 | 7,55 | 7,25 19,77 12,97 11,92 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 6,97 18,30 | 7,46 | 3,54 | 3,09 | 6,11 | 5,87 | 2,60 | 7,89 13,49 10,01 12,24 |  |  |  |  |
| 1967 | 9,07 13,28 12,76 | 6,42 | 2,81 | 6,47 | 3,83 | 5,50 | 5,53 | 3,89 | 3,93 | 6,01 |  |  |
| 1968 | 8,13 | 3,74 | 3,09 | 5,29 | 2,65 | 2,54 | 2,54 | 2,30 | 2,93 | 3,69 | 4,83 | 3,54 |
| 5,16 | 8,88 | 7,29 19,03 | 8,37 12,66 | 9,43 | 4,26 | 5,27 | 7,82 12,66 | 7,40 |  |  |  |  |

1969

| 1970 | 7,99 | 5,07 | 3,78 | 3,14 | 5,58 13,60 11,09 | 3,43 | 4,20 | 8,90 | 3,18 10,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 19,66 14,22 16,63 | 7,80 14,33 17,05 13,81 | 6,26 | 4,93 | 7,50 | 2,96 | 2,71 |  |  |  |
| 1972 | 5,23 13,28 | 9,48 | 7,33 | 2,69 | 5,51 | 5,99 14,01 22,59 19,98 14,12 13,70 |  |  |  |  |
| 1973 | 12,76 | 8,08 | 5,27 | 9,80 16,42 16,21 14,12 22,38 23,95 19,87 12,97 | 5,39 |  |  |  |  |  |
| 10,88 | 7,70 | 8,29 | 5,18 | 3,04 | 7,28 | 9,08 | 5,09 11,09 | 4,58 | 6,12 | 5,57 |

1974

6,64 5,60 7,67 5,41 3,54 4,94 3,36 8,64 13,91 26,04 13,49 20,81
1975

| 1976 | 10,56 10,18 15,27 14,33 | 7,78 15,27 | 8,50 13,60 11,19 | 6,61 10,98 | 6,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 12,76 13,07 17,26 11,61 | 4,35 | 5,99 | 4,12 | 5,85 | 5,82 13,91 | 9,04 | 8,14 |  |  |  |  |
| 1978 | 3,09 | 2,38 | 4,47 | 1,58 | 1,64 | 2,03 | 6,21 | 4,62 | 4,54 | 2,52 | 8,12 | 4,83 |
| 4,14 | 3,89 | 5,66 | 4,01 25,00 | 4,39 | 3,82 | 5,26 10,56 20,71 22,59 13,28 |  |  |  |  |  |  |

1979

1980 9,37 6,40 15,17 4,59 5,28 4,61 10,98 11,61 18,30 9,86 6,26 19,14
1981 13,28 18,41 7,38 5,57 3,74 3,36 2,83 3,13 3,85 9,24 8,44 15,69
1982 7,61 11,40 4,27 1,92 3,65 14,12 19,98 7,32 4,42 19,56 39,12 17,78
1983 13,07 12,86 17,57 13,07 41,63 20,29 81,47 14,01 21,02 17,36 11,30 14,01

5,23 3,40 5,57 5,60 8,92 17,78 7,16 24,58 9,12 5,58 17,57 8,41
1984

FL. 07 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 4,39 10,17 | 6,91 13,39 | 4,46 | 2,68 | 3,18 | 1,73 | 2,30 | 2,22 | 5,32 | 0,97 |  |  |
| 1986 | 3,85 14,43 10,29 | 6,58 | 8,73 | 6,05 | 2,76 | 4,29 | 6,70 | 6,17 | 9,42 11,50 |  |  |  |
| 9,84 11,61 | 3,64 | 4,92 28,03 16,42 | 8,90 | 5,77 | 4,36 | 9,45 | 6,26 | 5,32 |  |  |  |  |

1987

| 1988 | 4,34 | 5,90 | 7,62 | 3,82 23,74 12,76 | 5,05 | 2,54 | 2,49 10,77 | 4,14 | 5,22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 13,81 16,84 | 8,57 11,92 11,09 | 5,37 10,46 12,03 25,31 | 9,00 | 4,83 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1990 | 20,39 | 9,71 | 7,20 19,14 15,17 25,31 19,14 20,92 20,19 22,49 20,81 | 7,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | 4,49 | 3,83 | 1,79 | 3,66 | 2,36 | 9,13 | 4,39 | 4,84 | 2,01 | 7,80 | 8,33 | 8,83 |
| 4,38 | 9,27 11,82 | 5,76 37,44 26,98 19,24 13,18 10,56 | 7,59 | 7,58 | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |

1992

| 1993 | 4,66 | 6,84 13,48 | 9,31 14,96 | 8,74 | 8,40 | 4,77 17,99 21,86 | 7,24 19,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 3,95 | 9,80 | 6,16 | 4,96 10,98 16,52 17,05 | 5,63 | 3,47 | 4,70 10,67 | 5,70 |  |
| 1995 | 40,79 18,93 | 7,60 | 6,03 | 3,03 | 6,15 15,27 | 3,16 | 9,25 10,45 | 4,14 | 5,60 |
| 1996 | 19,03 20,19 18,93 12,34 | 3,56 11,09 18,09 | 8,58 12,86 20,29 12,76 14,85 |  |  |  |  |  |  |
| 13,81 30,33 | 9,75 | 3,52 | 4,09 11,92 | 6,67 14,96 | 7,61 32,00 35,04 | 9,78 |  |  |  |

1997

| 1998 | 20,92 13,49 24,47 39,53 23,00 | 6,07 | 9,83 25,52 25,94 32,94 | 6,60 | 7,81 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 6,82 13,49 | 6,12 10,77 | 5,39 12,76 24,47 | 3,68 | 6,14 15,27 | 4,50 | 4,19 |  |  |
| 2000 | 3,98 | 6,87 11,61 | 3,43 | 2,86 | 3,88 | 5,31 | 4,27 31,17 20,19 | 6,66 | 5,50 |
| 2001 | 9,13 24,79 11,30 | 9,07 | 8,56 10,38 14,54 | 9,15 | 9,49 26,57 | 8,31 | 5,23 |  |  |
| 10,88 | 9,88 | 5,25 | 3,17 | 9,50 | 3,83 | 2,83 | 4,10 10,88 14,85 18,09 12,55 |  |  |

2002

| 2003 | 7,07 11,40 10,88 | 4,57 | 3,06 | 7,01 | 4,50 | 2,45 | 2,11 | 4,20 12,03 20,81 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 11,82 | 5,16 | 3,69 | 3,38 | 9,32 | 9,11 | 8,94 | 3,87 | 4,48 17,78 11,40 | 4,74 |  |  |
| 2005 | 5,57 | 2,60 | 3,32 | 5,46 | 8,29 13,91 | 8,63 | 5,31 26,44 37,45 13,32 | 4,68 |  |  |  |  |
| 2006 | 4,62 | 4,11 | 3,73 | 2,46 | 0,52 | 0,86 | 1,36 | 2,06 | 6,50 | 5,47 | 4,35 | 7,80 |
| 10,31 11,23 | 9,30 19,30 39,59 | 9,32 | 6,30 | 4,75 | 2,25 | 6,65 13,57 | 8,50 |  |  |  |  |  |

2007

| 2008 | 8,56 | 5,46 | 5,90 | 9,51 11,60 | 7,11 | 5,75 | 9,46 | 4,68 18,39 18,80 | 4,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 4,59 | 6,72 | 5,05 | 2,64 | 2,07 | 3,11 | 6,97 | 8,71 31,28 28,92 12,18 | 8,23 |
| 2010 | 15,58 16,52 10,50 31,57 15,56 | 8,04 11,02 | 7,78 | 2,91 | 6,99 | 6,32 25,48 |  |  |  |
| 2011 | 20,11 30,66 14,33 13,39 | 4,32 | 4,49 22,54 37,65 21,01 11,89 | 7,88 | 6,37 |  |  |  |  |
| 12,76 15,69 | 9,28 11,03 | 7,72 21,01 13,31 | 9,13 | 3,49 | 4,87 | 3,89 | 4,01 |  |  |

2012

2013 9,96 7,93 12,52 6,42 5,91 32,97 20,39 6,86 19,28 10,33 6,29 4,38
2014 15,41 7,04 14,88 6,32 7,49 36,82 10,10 5,51 18,64 19,22 8,32 8,27
2015 15,50 16,90 10,42 5,72 8,99 10,66 24,41 7,26 8,99 30,13 26,04 19,29