DSP - DESPACHO 3331/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Águas De Ouro, no rio do Peixe, nos municípios de Ouro e Capinzal, (SC), de titularidade da Águas do Oeste Geração Elétrica S.A.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-12-26
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 922/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.003540/2011-00
Assunto: Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica PCH Águas de
Ouro, com Registro Ativo e Aceite conferidos
à empresa Águas do Oeste Geração Elétrica
S/A, por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.327, de 15 de agosto de 2011,
e nº 3.651, de 14 de novembro de 2012,
localizada nos municípios de Ouro e Capinzal,
no estado de Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) Águas de Ouro, com 10.700 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.037302-8.01, com Registro Ativo e Aceite
conferidos à Águas do Oeste Geração Elétrica S/A (Águas do Oeste), por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.327, de 15 de agosto de 2011, e nº 3.651, de 14 de novembro de 2012, localizada no rio
do Peixe, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de Ouro e Capinzal, no estado
de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 20 de maio de 2011, o Despacho n° 2.128 aprovou os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio do Peixe, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Águas de Ouro.
3. Em 15 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.327, foi conferido o Registro Ativo
à Águas do Oeste, o qual foi apresentado em 10 de outubro de 2012, e aceito em 14 de novembro de 2012
por meio do Despacho nº 3.651.
4. Em 31 de março de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento. Complementado2 até 21 de novembro de 2016, quando foi encaminhado novo Sumário
Executivo.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio de correspondência s/n, Documento nº 48513.007512/2016-00.
Carta s/n, protocolada em 17.10.2016 (SIC: 48513.026753/2016-00), Carta s/n, protocolada em 18.10.2016 (SIC:
2
48513.26002/2016-00) e Carta nº 004/2016, protocolada em 21.11.2016 (SIC: 48513.030429/2016-00).

FL. 02 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
5. Trata-se da solicitação formulada pela Águas do Oeste para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e
exploração da PCH Águas de Ouro.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na
partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.128, de 20.5.2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Águas de Ouro

PCH Águas de Ouro Estudos de Inventário Sumário Executivo
27° 21' 03" S 27°21' 3,54" S
Localização do barramento
51° 38' 49" W 51° 38' 51,07 "W

| NA Montante (m) | 441 | 441 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 428,5 | 428,5 |
| Queda Bruta (m) | 12,5 | 12,5 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,650 | 0,555 |
| Potência (kW) | 10.700 | 10.700 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 112,7 | 113,49 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

Nome do Rio: Do Peixe Estado: SC Sub-bacia: 72
Despacho: 2.128 Data: 20.5.2011
Autor: Águas do Oeste Geração Hidroelétrica S/A

Potência: 100.550 kW Eixos Identificados: 12
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
Aproveitament Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência
Condição

o a montante Força (m) (m) (kW)
27° 19' 47,40" S

PCH Ouro 454,0 441,0 11.000 PB Aceito
51° 36' 23,53" W
Aproveitament Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência
Condição

o a jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
27° 21' 30,46" S

PCH Alto Alegre 428,5 412,0 14.300 DRS - PCH4
51° 40' 45,12" W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
3 Vazão Média de Longo Termo.
4 Despacho nº 2.921, de 7.11.2016.

FL. 03 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Design Head Engenharia e Construtora Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Alberto de Andrade Pinto | 201236811610 25.341-D CREA PR | Responsável Geral do Projeto |  |
| Sérgio Lolis | 2007075022-6 | 28822/D CREA PR Estudos cartográficos e topográficos |  |
| Elaine Nogoseke | 3049295055 | 71420/D CREA PR | Estudos geotécnicos |
| Alvaro Zimmer Neto | 20083172226 | 89.434/D CREA PR | Estudos hidrológicos |
| Alvaro Zimmer Neto | 20083172226 | 89.434/D CREA PR | Estudos energéticos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20160773816 | 25.341/D CREA-PR | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Prévia
Número 7.627/2015
Órgão emissor Fundação do Meio Ambiente (FATMA) do Estado de Santa Catarina
Data de emissão 12.11.2015
Validade 12.11.2017
Vazão remanescente 4,88 m3/s
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não Possui
9. Embora não possua a Declaração de Reserva de Disponibilidade de Hídrica - DRDH, a
interessada apresentou uma Avaliação preliminar de Disponibilidade Hídrica – APDH, emitida pela Diretoria
de Recursos Hídricos (DRHI) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa
Catarina (SDS-SC), a qual estipula a vazão de usos consuntivos em 6,843 m3/s e informa que a DRDH será
emitida após solicitação oficial da ANEEL.
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao
uso ótimo do potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e Níveis Operacionais As informações estão adequadas ao inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Águas De Ouro
Metodologia
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Adotada:
Área de Drenagem

4.842 Nome do Rio da Usina: Do Peixe
da PCH (km²):
Posto Fluviométrico de Referência
A.D.
CÓDIGO Nome Rio
(km²):

72980000 Rio Uruguai Do Peixe 5.114
Postos Fluv/Pluv Utilizados para Preenchimento das Falhas

FL. 04 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
A.D.
Código Nome Rio
(km²):

| 72900000 | Rio Capinzal | Do Peixe | 4870 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72850000 | Joaçaba | Do Peixe | 3784 |
| 72849000 | Joaçaba I | Do Peixe | 3682 |
| 72810000 | Tangará | Do Peixe | 1995 |
| 72715000 | Rio das Antas | Do Peixe | 791 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

Vazão De Projeto (m³/s): 6.438 TR (anos): 1.000
Tipo de Vertedouro: Vertedouro com Comportas Basculantes
Concreto
Tipo de Estrutura Da Barragem:
Alberto de Andrade Pinto
Nome do Resp. Técnico: Nº da ART 20160773816
25.341/D CREA-PR
Posto FluviométricoMÉTRICO DE REFERÊNCIA

Código Nome Rio A.D. (em km²):
72980000 Rio Uruguai Do Peixe 5.114
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 10.700 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado
Estudos Energéticos prevê 3 turbinas de 3.715 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 3.963
kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas
no trecho da PCH Águas de Ouros conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Águas de Ouro Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 10.700
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 3.963 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 3.715 / 8,52
Rendimento da turbina 91,30%
Rendimento do gerador 96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,00%
Indisponibilidade programada (%) 1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m) 0,33
Queda bruta nominal (m) 12,5

FL. 05 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,20%
Consumo Interno (kW médio) 101
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 4,88
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 6,84
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 20085, o
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de
emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela interessada.
14. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido.
O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRIPCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
15. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do
Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Águas de Ouro, nos termos
da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
16. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que
o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme
excerto a seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do
potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do
potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de
Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas
ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH previsto no
Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL,
caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3
(três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Águas de Ouro à Águas do Oeste, bem como o encaminhamento de
documento à SDS - SC, para fins da emissão da DRDH.
REN 343/2008, Art. 13: Art. 13. A aprovação final do projeto básico, dada por Despacho, após a conclusão das análises
5
nos termos deste Capítulo, dependerá de apresentação do licenciamento ambiental pertinente e da reserva de
disponibilidade hídrica, os quais deverão estar compatíveis com o projeto.

FL. 06 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. A presente Nota Técnica tem amparo legal: na Resolução Normativa nº 343, de 9 de
dezembro de 2008; e na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG), por meio da emissão do DRS-PCH
referente à PCH Águas de Ouro sob a titularidade da Águas do Oeste.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SDS - SC, para fins da emissão da DRDH.
GERALDO FARIA DE SOUZA NETO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Águas de Ouro

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1940 68,57 38,7 224,86 90,7 34,23 38,75 65,28 31,58 52,17 37,32 114,78
1941 118,04 287,53 186,74 80,74 150,56 170,97 102,45 331,14 129,3 145,48 227,39 180,84

1942 44,26 224,16 198,38 228,26 246,05 57,49 95,12 110,21 82,58 63,4 17,56 13,96
1943 8,1 32,55 17,68 10,07 149,05 383,73 170,56 291,72 224,9 132,17 48,04 16,32

1944 110,24 33,05 37,31 17,14 8,69 6,35 17,04 5,65 9,4 13,8 29,6 10
1945 14,33 32,01 17,47 8,65 15,35 21,21 42,34 22,37 50,49 31,33 38,15 31,12
1946 119,15 336,85 165,86 96,75 36,81 220,04 278,84 56,54 46,75 214,57 82,62 74,13

| 1947 | 94,89 183,16 47,44 15,83 | 19,5 179,37 81,08 132,03 258,86 108,12 44,65 51,26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 | 30,13 93,75 72,74 69,23 251,92 63,43 84,08 307,19 36,46 144,25 | 74,9 17,31 |  |  |  |
| 1949 | 30,99 | 7,89 20,85 34,67 29,52 102,77 28,38 62,29 66,98 61,21 41,06 16,98 |  |  |  |
| 1950 | 94,21 51,68 81,76 29,86 54,01 25,65 36,48 110,52 130,84 311,44 | 91,8 67,32 |  |  |  |
| 1951 | 59,87 168,75 112,54 23,72 11,59 14,08 43,44 | 8,28 | 9,34 466,12 229,47 63,91 |  |  |
| 1952 | 10,53 | 6,56 | 5,04 | 7,88 | 4,18 81,49 132,51 33,59 200,59 349,53 131,32 37,63 |
| 1953 | 82,49 | 129 | 37,7 39,94 38,99 48,79 72,43 50,08 140,99 305,45 170,99 58,64 |  |  |

1954 72,2 44,89 100,39 117,94 226,21 333,01 410,71 49,16 424,16 465,12 48,66 95,98
1955 53,81 25,73 46,78 99,83 163,58 266,59 323,01 114,13 81,96 39,29 27,26 26,99

1956 158,91 68,51 12,93 110,51 173,95 45,01 55,4 109,31 234,14 74,6 21,99 17,03
1957 23,21 81,54 28,01 25,48 27,09 38,84 240,23 574,87 426,87 72,63 52,71 31,14

1958 19,83 19,41 121,52 21,19 8,61 84,66 24,73 104,89 215,29 136,49 182,49 138,21
1959 51,95 31,19 28,01 80,67 73,06 40,09 32,8 31,55 99,61 47,5 19,79 11,89
1960 9,14 24,5 14,21 16,79 23,03 42,26 19,71 122,88 116,9 156,69 115,33 32,06
1961 46,08 35,41 219,93 102,53 73,45 48,17 22,58 22,37 486,46 303,11 162,32 48,23
1962 37,5 47,48 18,85 15,21 128,24 51,27 117,4 31,31 193,17 115,63 77,29 24,19
1963 89,34 150,7 152,73 50,72 24,04 13,26 16,35 33,23 109,81 376,9 327,19 125,5

| 1964 | 17,07 49,45 | 60,8 89,84 93,12 29,43 58,43 132,04 100,44 64,35 41,09 28,41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 25,93 | 41,8 | 16,8 18,39 125,9 40,16 229,15 360,46 317,83 312,89 150,77 257,47 |
| 1966 | 87,78 325,52 203,61 13,66 | 8,62 170,1 88,99 88,41 242,7 330,91 127,07 178,5 |  |
| 1967 | 80,74 169,68 138,26 48,39 31,01 | 32 47,74 235,72 246,45 100,04 110,12 130,51 |  |
| 1968 | 13,71 | 6,87 13,67 51,33 31,02 18,49 62,39 18,37 42,42 | 70,7 98,15 103,46 |
| 1969 152,81 282,94 109,33 217,62 82,85 | 224 111,36 | 50,2 179,55 | 72,3 166,29 20,85 |

1970 43,03 26,79 32,72 15,47 71,55 216,08 230,81 47,23 81,06 115,75 18,76 218,66

1971 278,5 174,91 149,97 233,64 197,67 288,03 209,48 165,89 75,1 80,92 13,13 10,62

FL. 08 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
1972 20,32 153,24 85,45 95,01 18,04 269,81 96,83 452,36 389,31 182,73 134,94 92,79
1973 104,65 157,62 68,28 45,34 152,79 236,08 176,28 392,64 273,69 128,67 87,44 39,43
1974 67,33 63,91 58,31 34,26 52,57 128,25 62,14 31,61 153,66 35,23 69,13 29,82
1975 66,55 65,75 24,31 18,95 23,11 96,09 44,04 139,43 319,06 279,27 58,53 214,83
1976 195,94 60,18 49,08 30,95 127,81 157,51 128,01 180,53 104,2 99,11 158,7 102,48

1977 97,76 154,73 135,06 72,41 25,03 59,39 71,7 173,12 73,78 160,58 160,24 57,87
1978 32,05 38,2 42,23 14,74 10,46 13,44 71,72 44,51 93,8 46,9 118,68 52,34
1979 19,82 9,75 36,02 54,38 261,91 74,67 105,06 80,69 54,5 413,75 207,83 132,81
1980 63,63 31,69 110,08 33,01 61,68 44,62 133,65 225,23 187,67 115,38 119,09 160,21
1981 102,33 111,37 38,67 24,98 29,49 45,19 26,36 22,34 67,97 61,76 65,82 77,99

1982 23,87 77,55 37,26 18,49 29,77 162,09 253,89 184,32 54,5 202,41 418,22 114,44
1983 83,26 130,68 242,09 136,25 389,09 279,39 835,08 174,27 181,87 79,9 120,82 62,94
1984 30,32 51,06 82,03 49,66 86,5 178,59 100,63 429,63 137,89 139,66 127,58 92,52
1985 29,19 136,15 40,13 49,12 82,74 25,59 61,21 25,59 101,78 50,28 116,27 18,54
1986 33,52 109,18 78,88 176,14 119,96 96,53 33,68 72,39 148,3 124,1 144,6 81,36
1987 161,63 172,52 32,35 70,75 409,02 138,15 93,5 119,96 48,64 239,22 51,26 30,63
1988 52,66 53,03 31,55 65,65 363,27 177,55 53,19 19,83 34,49 86,73 28,81 39,32
1989 146,53 285,86 95,53 87,53 179,72 40,38 85,86 93,53 315,78 163,04 64,45 24,65

1990 170,5 74,17 98,38 179,45 188,82 490,7 164,85 152,41 261,9 292,31 207,09 89,1
1991 34,82 42,06 22,34 35,5 24,65 186,97 121,2 136,54 27,14 114,61 71,02 76,79
1992 61,96 96,24 114,6 63,03 411,15 234,78 365,77 265,28 186,61 78,47 100,13 68,89
1993 66,35 104,53 64,75 48,48 144,27 130,58 149,15 59,62 211,69 273,61 76,11 95,02
1994 30,46 222,89 63,88 109,25 138,37 228,92 281,51 62,06 40,02 192,07 233,29 140,75
1995 304,68 127,37 70,36 48,93 20,85 68,73 78,99 49,22 138,61 223,89 56,19 32,83
1996 117,64 193,85 145,14 94,06 19,34 84,15 169,48 152,53 209,89 211,51 123,08 117,94

1997 82,17 309,79 64,26 26,4 31,76 150,1 194,62 240,27 60,49 561,67 454,13 91,49
1998 193,46 402,8 242,85 430,74 172,55 60,84 149,73 369,86 343,37 213,03 38,84 36,47

1999 75,04 90,58 38,68 82,68 28,67 80,74 267,83 55,76 57,11 180,04 30,1 19,31
2000 30,01 57,63 84,28 82,89 77,94 62,21 134 86,68 380,83 344,11 79,89 150,76
2001 140,43 341,61 101,12 103,57 161,02 109,15 143,62 66,17 103,14 291,93 113,51 84,17
2002 34,79 29,33 40,66 27,81 73,17 65,15 37,23 130,58 153,88 243,25 239,35 226,26

2003 62,5 56,26 142,8 36,61 25,36 56,9 42,41 18,71 13,71 32,03 91,41 209,48
2004 87 35,79 19,34 32,68 85,23 56,61 197,47 34,69 136,28 237,89 162,21 54,01

2005 49,64 16,2 11,59 106,86 205,82 219,28 82,96 58 348,07 181,35 129,49 27,71
2006 24,34 31,32 33,36 35,4 13,12 11,4 29,2 29,2 47 44,21 65,22 86,23
2007 62,67 71,65 97,64 163,95 324,26 49,06 165,16 45,18 116,71 195,53 253,82 101,77

FL. 09 da Nota Técnica nº 922/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016

2008 75,4 35,3 25,19 82,26 67,55 126,89 51,25 67,94 126,62 312,4 272,71 36,39
2009 91,2 76,27 44,02 13,39 25,43 43,24 190,04 227,12 351,97 244,64 130,35 112,36

2010 205,78 150,99 146,48 485,88 279,95 108,52 95,7 99,9 24,58 50,95 40,38 278,88
2011 165,38 320,44 247,04 173,64 41 121,27 294,71 320,35 368,52 117,22 52,53 27,35
2012 54,58 30,58 21,68