DSP - DESPACHO 3829/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Guarani, de titularidade da Guarani Geração de Energia Ltda, no rio Chapecozinho, no município de Xanxerê, (SC).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-12-06
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL
Em 3 de dezembro de 2021.
Processo: 48500.001520/2009-71.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Guarani, com 25.300 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização – DRI-PCH conferido à Guarani
Geração de Energia Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica – PCH Guarani, com 25.300 kW de potência instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.034038-3.01, com a adequabilidade do
Sumário Executivo e do Projeto Básico aos Estudos de Inventário – DRS-PCH conferido à Guarani Geração
de Energia Ltda. (GGE ou Interessada), por meio do Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015,
localizada no rio Chapecozinho, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força
localiza-se no município de Xanxerê, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 525, de 13 de agosto de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Rio Chapecozinho, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Guarani.
3. O Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015, confere o DRS-PCH da PCH Guarani à
GGE.
4. Em 9 de setembro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e a revisão do
Projeto Básico referente ao empreendimento.
5. Como a PCH Guarani já teve o seu DRS prorrogado uma vez, pelo Despacho nº 1.020, de 08
de maio de 2018, atualmente, a usina está abarcada pela medida cautelar concedida pelo Despacho nº
1 Documento SicNet nº 48513.025145/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213829 48524.010767/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
2.979, de 28 de setembro de 2021.
III – DA ANÁLISE
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
7. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Guarani
8. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Guarani:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
26°45'58,23" S
Barramento Xanxerê/SC
52°29'39,53" W
26°47'34,7" S
Casa de Força Xanxerê/SC
52°30'20,48" W
0°0'0" S
Limite máximo do Reservatório Xanxerê/SC
30°0'0" W
9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
10. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 525, de 13 de agosto de 2003.
Tabela 1 – Características dos Estudos de Inventário, aprovado no DSP nº 3.199/2015 e da nova proposta de
Sumário Executivo da PCH Guarani

PCH Guarani Estudos de Inventário DSP nº 3.199/2015 Sumário Executivo
26°46'48" S 26°46'34,66" S 26°45'58,23" S
Localização do Barramento

| 52°29'58" W | 52°30'07,85" W | 52°29'39,53" W |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NA Montante (m) | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| NA Jusante (m) | 424,80 | 424,80 | 424,80 |
| Queda Bruta (m) | 90,20 | 90,20 | 90,20 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| Potência (kW) | 28 | 29.100 | 25.300 |
| Energia Média (kWméd) | 16.200 | 16.710 | 14.130,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 45,68 | 47,45 | 43,31 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Rio Chapecozinho ESTADO: SC SUB-BACIA: 73
DESPACHO: 525 DATA: 13/08/2003
AUTOR: Brascan Energética S.A. II
EIXOS

POTÊNCIA: 36,03 2 (dois)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
DRS DSP nº
26°45'42" S

PCH Kaingang 537,00 515,00 9.000 3.317, de
52°29'27" W
25.09.2015
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
26°48'0" S

Nova União 424,00 365,00 32 Disponível
52°35'0" W
III.2 – Aspectos de Gestão
11. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: ESB ENGENHARIA LTDA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Thiago Dal Santo 7778806-7 112809-2/SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Thiago Dal Santo 7778806-7 112809-2/SC
topográficos

Carlos Augusto dos Santos Silva 3522613-5 7906-3 Estudos geotécnicos
Thiago Dal Santo 7778806-7 112809-2/SC Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo 7778806-7 112809-2/SC Estudos energéticos
0 0 0 Estruturas extravasoras
12. Quanto à solução adotada em não utilizar barragem, a Interessada apresenta as seguintes
considerações no detalhamento do projeto.
[...]
O arranjo geral da PCH Guarani está dividido em duas partes principais:
a) Circuito de geração principal;
b) Circuito de geração secundário (Mini Central).
O circuito de geração principal é composto pelas seguintes estruturas: soleira de
regularização de nível, canal de aproximação, tomada d´água, canal adutor, vertedouro na
foz do rio Pesqueiro, extravasor do canal adutor, tomada d'água no emboque do túnel,
túnel forçado, plug de transição, conduto forçado com trifurcação, casa de força e canal de
fuga.
O circuito de geração secundário, Mini Central, é composto pelas seguintes estruturas:
tomada de água, conduto forçado, casa de força e canal de fuga.
O empreendimento foi projetado com uma soleira de regularização de nível, sem a
formação de um reservatório. Este tipo de estrutura será operada a fio d'água, sem a

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
regularização de vazões.
Para o arranjo selecionado foi optado pela construção da soleira de regularização de nível
tipo perfil Creager em concreto ciclópico, sendo que a mesma não irá encostar na margem
direita hidráulica do rio, assim, sem intervenção nas áreas da Terra Indígena Xapecó.
[...]
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
13. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é igual à que é apresentada nos estudos de
Queda e níveis operacionais
inventário, sem alteração dos níveis operacionais.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Guarani
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.521,71 NOME DO RIO DA USINA: CHAPECOZINHO
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73700000 CHAPECOZINHO CHAPECOZINHO 1.380,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.

| 73700000 | PORTO FAÉ NOVO | CHAPECO | 5.550,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73690001 | CORONEL PASSOS MAIA | CHAPECOZINHO | 740,00 |
| 73960000 | BARRA DO CHAPECO AUXILIAR | CHAPECO | 8.300,00 |
| 73300000 | BONITO | IRANI | 654,00 |
| 74100000 | IRAÍ | URUGUAI | 61.900,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.670,58 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Convencional
Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0 0
ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
73700000 CHAPECOZINHO CHAPECOZINHO 1.380,00
14. Em relação à revisão do Projeto Básico apresentado pela Interessada seguem suas
considerações sobre o trabalho desenvolvido.
[...]
A PCH GUARANI será dividida em duas partes principais, que serão a casa de força principal
e a casa de força secundária (Mini Central) localizada entre o circuito hidráulico principal. A
PCH produzirá cerca de 12,74 MWmed (garantia física) de energia na casa de força
principal, com uma Potência Instalada de 24,00 MW, e, na sua casa de força secundária
(Mini Central), produzirá cerca de 1,25 MWmed (garantia física), com uma Potência
Instalada de 1,30 MW, totalizando em uma Potência Instalada de 25,30 MW. Os estudos
econômicos de custo de implantação ficaram em R$ 106.313.874,05, e demonstraram que
a implantação da usina é viável do ponto de vista econômico financeiro.
Prezou-se por não ocasionar impacto na margem direita do rio Chapecózinho, que
compreende a Terra Indígena Xapecó (TI Xapecó), mantendo o nível operacional da usina
na cota NAM 515,00 m, sem a formação de um reservatório, ou seja, não ocasionando
alagamento das áreas ao entorno.
A captação da água será realizada pela margem esquerda do rio Chapecózinho, por meio
de uma soleira de regularização de nível que direcionará a água a um canal de aproximação
e em sequência, para a tomada d'água. Após a tomada d'água, a água segue para o canal
adutor, uma parcela é direcionada para a Mini Central e outra ao emboque do túnel
forçado, que direciona o fluxo ao conduto forçado que ao final se trifurca para a casa de
força principal, abastecendo 03 (três) conjuntos de turbinas Francis Vertical e por fim, a
água é restituída ao rio Chapecozinho por meio do canal de fuga.
Serão realizados no total 5 (cinco) frentes de desvio do rio, sendo uma frente na soleira de
regularização, uma no vertedouro da foz do rio pesqueiro, com a construção de uma adufa
de desvio e uma comporta de fundo, outra no extravasor do canal adutor, a quarta na Mini

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
Central e, por fim na casa de força principal, todas pela margem esquerda do rio
Chapecozinho.
Tratando da disponibilidade hídrica, como foi mantida na partição de quedas do rio
Chapecozinho a PCH Salto Voltão, onde sua implantação foi autorizada em outubro de 2000
(anterior à aprovação do Inventário, que ocorreu em 2003), localizada no Trecho de Vazão
Reduzida da PCH Guarani, houve a necessidade de se manter disponíveis 14,98 m³/s de
vazão para o engolimento das máquinas e mais a vazão sanitária. Desses 14,98 m³/s, 4,53
m³/s serão liberados pelos orifícios de vazão sanitária da soleira de regularização da PCH
Guarani e 10,45 m³/s serão liberados na Mini Central.
[...]
15. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 25.300 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,59.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve atualização na série de
vazões médias mensais, o que também traz impactos na sua produção energética.
Estudos Energéticos Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
comparando as duas alternativas estudadas.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 8.000,00 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 8.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Guarani Sumário Executivo
26°45'58,23" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°29'39,53" W
26°47'34,7" S
Coordenadas da casa de força
52°30'20,48" W

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
NA Montante (m) 515,00
NA Jusante (m) 424,80
Potência Instalada Total (kW) 25.300
Número de Unidades Geradoras 4
8.888,89; 8.888,89;
Potência instalada por gerador (kVA)
8.888,89; 1.447,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
8.000,00; 8.000,00;
Potência instalada por turbina (kW)
8.000,00; 1.300,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 3,73; 3,73; 3,73; 10,45
92,5%; 92,5%; 92,5%;
Rendimento nominal por turbina (%)
91,0%
96,5%; 96,5%; 96,5%;
Rendimento nominal por gerador (%)
96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 4,51
Hb: Queda bruta nominal (m) 90,20
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 72
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 4,53
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 11,65
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Guarani conforme
solicitado por Guarani Geração de Energia Ltda., bem como o encaminhamento de documento à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRSPCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Guarani sob a titularidade de Guarani
Geração de Energia Ltda.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1941 * * * * * * 41,68 95,60 47,64 32,09 62,19 71,23
25,03 77,41 45,21 55,47 64,29 26,80 29,33 29,88 24,15 27,46 9,12 6,64
1942

| 1943 | 5,01 | 8,33 | 7,99 | 5,92 | 52,05 102,00 50,28 | 63,51 | 41,57 | 30,32 | 15,66 | 10,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 | 26,24 | 16,43 | 16,98 | 10,27 | 6,97 | 6,19 | 6,70 | 4,63 | 5,36 | 6,83 | 9,05 | 6,08 |
| 1945 | 5,17 | 13,78 | 6,97 | 4,74 | 5,29 | 10,60 | 11,36 | 7,97 | 13,67 | 11,80 | 17,86 | 18,75 |
| 1946 | 69,25 | 155,48 | 83,14 | 38,15 | 24,92 | 65,17 | 92,18 | 19,52 | 11,14 | 61,75 | 19,30 | 23,60 |
| 23,38 | 44,11 | 14,33 | 8,70 | 18,19 | 60,76 | 18,19 | 36,94 | 98,69 | 26,24 | 4,61 | 27,46 |  |

1947

| 1948 | 12,46 | 53,92 | 37,16 | 15,55 | 50,50 | 24,26 | 29,00 | 68,15 | 14,78 | 49,51 | 51,61 | 8,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 12,02 | 7,78 | 32,53 | 24,92 | 18,08 | 75,64 | 11,02 | 14,67 | 11,58 | 19,19 | 11,14 | 15,11 |
| 1950 | 55,80 | 36,39 | 38,04 | 21,06 | 29,55 | 51,28 | 42,78 | 35,29 | 23,82 122,40 63,96 | 47,31 |  |  |
| 1951 | 28,01 | 62,78 | 41,89 | 16,12 | 13,19 | 13,77 | 11,88 | 10,74 | 10,19 | 78,05 | 88,66 | 17,94 |
| 12,48 | 11,71 | 10,01 | 10,66 | 9,81 | 34,58 | 38,64 | 16,51 | 35,01 105,15 54,25 | 15,96 |  |  |  |

1952

| 1953 | 18,08 | 26,91 | 14,78 | 14,89 | 25,69 | 23,71 | 38,26 | 20,73 | 65,28 | 83,03 | 47,20 | 25,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 | 26,57 | 19,74 | 24,81 | 28,56 | 61,97 152,17 138,94 25,58 119,09 129,01 26,13 | 25,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | 17,20 | 12,35 | 18,64 | 52,71 | 73,77 120,19 80,83 | 48,19 | 28,01 | 25,03 | 12,02 | 11,69 |  |  |
| 1956 | 39,70 | 37,05 | 16,10 | 49,07 | 92,96 | 43,78 | 23,82 | 32,64 | 82,26 | 40,03 | 14,56 | 10,32 |
| 14,56 | 29,66 | 16,10 | 16,32 | 15,33 | 39,26 | 69,03 164,30 136,73 37,16 | 22,61 | 22,49 |  |  |  |  |

1957

| 1958 | 17,42 | 13,56 | 27,02 | 18,97 | 11,25 | 16,54 | 19,30 | 32,97 | 75,42 | 42,34 | 66,16 | 92,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 41,57 | 25,69 | 21,50 | 33,63 | 44,88 | 28,89 | 20,18 | 28,67 | 32,97 | 20,29 | 16,98 | 16,21 |
| 1960 | 12,46 | 15,44 | 12,46 | 10,63 | 15,33 | 18,19 | 12,57 | 43,67 | 44,66 | 57,67 | 59,77 | 18,41 |
| 1961 | 15,11 | 29,77 | 109,17 | 36,72 | 49,29 | 26,69 | 21,28 | 23,05 111,37 130,12 61,64 | 41,13 |  |  |  |
| 21,03 | 33,39 | 21,34 | 12,85 | 48,91 | 27,89 | 31,67 | 20,26 | 48,16 | 43,34 | 34,80 | 18,32 |  |

1962

| 1963 | 24,39 | 27,94 | 40,92 | 24,85 | 23,25 | 14,63 | 15,45 | 16,12 | 31,91 | 90,57 108,15 43,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 16,19 | 24,96 | 20,08 | 41,77 | 38,93 | 16,30 | 19,31 | 44,35 | 31,05 | 28,08 | 20,13 | 18,69 |
| 1965 | 16,92 | 20,80 | 16,25 | 18,69 | 57,12 | 58,22 | 78,40 105,97 132,32 91,85 | 55,47 105,53 |  |  |  |  |
| 1966 | 70,79 | 127,91 | 62,74 | 31,43 | 16,10 | 45,87 | 51,39 | 40,03 | 80,50 | 99,13 | 57,01 | 74,10 |
| 38,26 | 43,67 | 51,61 | 19,52 | 17,53 | 18,08 | 22,16 | 58,22 | 52,49 | 26,57 | 22,83 | 28,01 |  |

1967

| 1968 | 17,56 | 10,98 | 13,07 | 25,07 | 18,71 | 16,72 | 23,72 | 13,73 | 15,49 | 21,32 | 33,21 | 43,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 50,39 | 45,21 | 24,04 | 38,81 | 39,81 | 61,64 | 34,84 | 18,75 | 27,90 | 33,96 | 51,16 | 19,63 |
| 1970 | 19,52 | 15,66 | 21,72 | 9,22 | 22,05 | 50,50 | 55,35 | 22,83 | 30,54 | 43,67 | 19,08 | 70,46 |
| 1971 | 72,34 | 46,09 | 44,66 | 61,86 | 54,36 | 79,83 | 66,82 | 42,12 | 28,56 | 32,62 | 17,11 | 14,61 |
| 23,21 | 23,38 | 35,88 | 39,31 | 19,21 | 83,93 | 41,42 133,05 125,39 54,77 | 47,40 | 35,64 |  |  |  |  |

1972

| 1973 | 57,81 | 55,07 | 36,68 | 27,37 | 72,35 | 70,43 | 71,07 115,31 97,61 | 61,42 | 35,29 | 21,76 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | 42,94 | 26,03 | 29,72 | 27,92 | 36,70 | 59,72 | 26,98 | 21,29 | 51,24 | 27,82 | 42,76 | 28,13 |
| 1975 | 45,77 | 48,89 | 26,57 | 24,40 | 21,31 | 36,65 | 30,31 | 51,66 | 73,28 | 99,89 | 50,80 | 71,11 |
| 1976 | 66,69 | 33,63 | 23,49 | 22,38 | 55,80 | 69,14 | 40,58 | 57,67 | 50,06 | 55,47 | 69,36 | 31,54 |
| 27,35 | 27,68 | 38,04 | 22,72 | 17,64 | 28,78 | 23,05 | 39,37 | 32,53 | 42,45 | 67,37 | 32,75 |  |

1977

| 1978 | 23,16 | 20,40 | 19,52 | 8,59 | 10,41 | 10,39 | 29,77 | 19,41 | 28,34 | 20,40 | 45,65 | 25,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 16,65 | 14,78 | 13,34 | 21,83 112,47 34,19 | 37,65 | 50,84 | 31,02 120,86 73,09 | 45,97 |  |  |  |  |
| 1980 | 32,35 | 30,05 | 54,43 | 24,01 | 30,42 | 18,26 | 36,04 | 57,26 | 45,14 | 33,01 | 43,35 | 61,17 |
| 1981 | 35,90 | 34,17 | 30,34 | 23,20 | 19,24 | 25,49 | 20,20 | 12,67 | 12,48 | 28,43 | 44,07 | 64,36 |
| 20,48 | 19,74 | 14,52 | 8,47 | 11,96 | 66,59 115,49 40,88 | 30,57 | 89,26 167,36 65,26 |  |  |  |  |  |

1982

1983 58,79 71,94 123,46 64,73 159,95 110,07 289,37 81,55 66,92 43,72 53,03 26,43
1984 21,57 25,84 20,39 26,01 32,46 68,54 40,30 139,24 56,38 36,91 45,66 23,51
1985 24,48 48,45 26,27 28,66 26,45 19,96 22,95 18,97 31,58 24,98 32,96 14,48

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 20,81 | 26,17 | 19,59 | 35,20 | 46,95 | 43,38 | 23,66 | 25,98 | 39,08 | 38,81 | 24,01 | 18,48 |
| 1987 | 29,38 | 30,32 | 14,96 | 21,77 146,19 70,02 | 37,63 | 34,22 | 22,67 | 55,84 | 35,08 | 22,20 |  |  |
| 1988 | 22,39 | 19,22 | 14,67 | 25,36 108,08 76,89 | 36,87 | 19,86 | 14,83 | 25,89 | 22,06 | 14,10 |  |  |
| 1989 | 43,15 | 78,79 | 37,66 | 35,45 | 52,46 | 29,16 | 36,25 | 40,60 122,58 71,43 | 35,73 | 25,48 |  |  |
| 1990 | 78,18 | 31,54 | 25,73 | 79,25 | 78,48 210,64 80,67 | 65,29 | 96,76 | 74,33 100,74 70,34 |  |  |  |  |
| 1991 | 56,16 | 55,77 | 38,35 | 24,66 | 17,97 | 43,98 | 52,30 | 62,77 | 29,76 | 45,73 | 36,25 | 30,46 |
| 41,24 | 59,09 | 48,71 | 33,50 118,85 109,10 133,95 79,32 | 68,54 | 60,29 | 73,89 | 44,73 |  |  |  |  |  |

1992

| 1993 | 49,71 | 42,62 | 42,74 | 42,71 | 64,93 | 59,03 | 45,39 | 31,12 | 44,23 | 83,59 | 30,00 | 33,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 13,03 | 61,93 | 25,30 | 37,10 | 53,02 | 78,15 101,17 31,82 | 32,94 | 62,61 | 87,95 | 32,53 |  |  |
| 1995 102,94 | 30,91 | 23,16 | 31,79 | 17,60 | 18,13 | 32,20 | 19,94 | 55,33 | 78,05 | 34,43 | 21,67 |  |
| 1996 | 27,30 | 53,16 | 54,70 | 39,47 | 15,81 | 57,28 | 63,24 | 50,42 | 73,33 124,73 53,93 | 56,37 |  |  |
| 30,99 | 106,91 | 46,60 | 17,89 | 33,70 | 64,55 | 68,76 | 80,74 | 43,35 170,70 148,30 48,97 |  |  |  |  |

1997

| 1998 | 80,91 | 144,96 | 78,63 | 162,12 76,27 | 41,36 | 55,44 131,52 89,29 | 83,38 | 36,32 | 24,69 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 34,74 | 46,79 | 31,43 | 41,12 | 20,92 | 37,34 | 86,73 | 17,60 | 20,24 | 65,64 | 36,59 | 20,41 |
| 2000 | 20,01 | 31,73 | 30,35 | 19,16 | 33,65 | 23,78 | 47,52 | 49,80 130,77 134,23 41,82 | 25,13 |  |  |  |
| 2001 | 30,27 | 87,02 | 42,09 | 63,09 | 53,08 | 59,90 | 67,45 | 37,70 | 29,16 106,82 30,40 | 29,74 |  |  |
| 2002 | 16,94 | 13,91 | 18,13 | 10,52 | 39,65 | 45,57 | 28,66 | 54,93 | 59,23 105,94 84,79 | 72,91 |  |  |
| 2003 | 38,72 | 43,79 | 40,10 | 24,41 | 16,56 | 25,30 | 21,28 | 13,70 | 13,55 | 27,97 | 52,35 114,65 |  |
| 2004 | 45,28 | 32,80 | 16,06 | 17,43 | 34,21 | 26,01 | 53,71 | 19,88 | 28,59 | 69,16 | 83,02 | 31,41 |
| 2005 | 33,43 | 17,60 | 10,73 | 29,29 | 60,48 | 99,51 | 39,90 | 25,15 102,23 132,90 42,92 | 16,51 |  |  |  |
| 2006 | 14,68 | 13,23 | 19,40 | 21,35 | 17,38 | 17,12 | 17,46 | 23,08 | 25,66 | 24,64 | 33,12 | 33,59 |
| 30,35 | 23,68 | 31,63 | 66,72 129,82 37,34 | 43,05 | 35,76 | 27,79 | 60,23 101,29 39,02 |  |  |  |  |  |

2007

| 2008 | 29,33 | 16,23 | 14,76 | 35,88 | 36,99 | 37,28 | 22,46 | 23,78 | 34,16 | 91,76 | 76,17 | 27,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 38,52 | 34,26 | 25,65 | 17,34 | 16,88 | 23,46 | 52,77 | 78,07 111,27 98,33 | 55,44 | 48,69 |  |  |
| 2010 | 42,22 | 64,59 | 61,49 | 125,13 102,86 43,36 | 38,08 | 36,57 | 23,08 | 25,35 | 20,23 102,29 |  |  |  |
| 2011 | 43,77 | 69,00 | 51,50 | 53,77 | 22,94 | 67,21 100,30 91,20 102,40 45,20 | 33,28 | 15,65 |  |  |  |  |
| 12,68 | 27,42 | 24,26 | 18,53 | 18,97 | 35,04 | 27,52 | 36,75 | 15,70 | 22,84 | 21,03 | 25,65 |  |

2012

| 2013 | 47,87 | 28,22 | 79,69 | 51,38 | 33,71 | 82,55 | 52,65 | 64,14 | 66,75 | 53,56 | 36,18 | 26,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 19,43 | 17,48 | 30,02 | 30,52 | 74,15 148,01 73,38 | 30,39 | 70,90 | 88,34 | 26,88 | 26,98 |  |  |
| 2015 | 51,03 | 38,13 | 30,19 | 20,34 | 39,27 | 72,99 123,17 31,94 | 63,17 101,12 72,30 | 99,17 |  |  |  |  |
| 2016 | 39,77 | 64,63 | 57,27 | 30,64 | 43,64 | 35,51 | 36,03 | 47,58 | 39,58 | 33,39 | 30,80 | 27,51 |
| 38,81 | 25,96 | 29,40 | 20,74 | 37,84 | 93,23 | 17,41 | 21,90 | 15,58 | 54,32 | 65,74 | 31,54 |  |

2017

2018 52,88 29,69 34,84 30,99 15,06 22,16 20,33 19,64 42,58 92,01 45,04 25,98
2019 39,19 45,68 63,22 42,08 82,31 62,10 24,44 17,34 11,00 12,05 33,88 23,94
2020 15,87 22,25 13,77 9,42 19,75 66,84 44,49 * * * * *