DSP - DESPACHO 3082/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Leão, no rio Leão, no município de Vacaria, (RS), de titularidade da Central Elétrica Caibi Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-11-29
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 834/2016-SCG/ANEEL
Em 25 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.005925/2013-65
Assunto: Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica PCH Leão,
com Registro Ativo e Aceite conferidos à
Central Elétrica Caibi Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 3.439,
de 10 de outubro de 2013, e nº 255, de 4 de
fevereiro de 2015, localizada no município
de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Leão, com 6.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.036935-7.01, com Registro Ativo
e Aceite conferidos à Central Elétrica Caibi Ltda. (Caibi), por meio, respectivamente, dos Despachos
nº 3.439, de 10 de outubro de 2013, e nº 255, de 4 de fevereiro de 2015, localizada no rio Leão, subbacia 70, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de Vacaria, no estado do Rio Grande do
Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 02/07/2013, o Despacho n° 2.033 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Leão, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Leão.
3. Em 11 de outubro de 2013, por meio do Despacho nº 3.439, foi conferido o Registro
Ativo à Caibi, o qual foi Aceito em 5 de fevereiro de 2015 por meio do Despacho nº 255.
4. Em 14 de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a
esse empreendimento, substituído em 18 de outubro de 20162.
III – DA ANÁLISE
1 Ofício nº 001-CAIBI/2016, de 16 de junho de 2016 (Documento nº 48513.017480/2016-00).
Ofício nº 002-CAIBI/2016, de 7 de outubro de 2016 (Documento nº 48513.026889/2016-00).
2
subsidiar
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a as decisões da Agência.

Fl. 02 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
5. Trata-se da solicitação formulada pela Caibi para emissão do Despacho de Registro
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e
exploração da PCH Leão.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do
interessado, conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o CREA, compreendendo, também, os aspectos de
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.033, de 1º/07/2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Leão

PCH Leão Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°8'39"S 28°8'39"S
Localização do barramento
50°54'41"W 50°54'41"W

| NA Montante (m) | 801 | 801,545 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 695 | 696,546 |
| Queda Bruta (m) | 106 | 104,999 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,11 | 0,1853 |
| Potência (kW) | 6.200 | 6.200 |
| Vazão QMLT 3 (m³/s) | 6,2 | 6,28 |

9. Ressalta-se que a localização física do aproveitamento foi respeitada em
conformidade com a do inventário, visto que a localização do barramento não foi alterada. Porém, os
valores dos níveis operacionais apresentados no Projeto Básico, de 801,545 e 696,546,
respectivamente, de montante e de jusante, divergem dos valores estabelecidos nos Estudos de
Inventário em virtude da atualização dos estudos cartográficos/topográficos realizados, mudança no
sistema referencial altimétrico e alteração da ondulação geoidal.
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Leão ESTADO: RS 70
BACIA:

DESPACHO: 2.033 DATA: 1º/07/2013
AUTOR: Central Elétrica Caibi Ltda.
3 Vazão Média de Longo Termo.

Fl. 03 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
EIXOS
POTÊNCIA: 11.550 kW 3
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante

montante Força (kW)
(m) (m)
28°9'49"S Disponível

Invernadinha 850 801 2.400
(inventariado)
50°56'35"W
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante

jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
28°7'18"S Disponível

Barra 695 647 2.950
50°53'55"W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
10. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: 3 ENERGIE ENGENHARIA LTDA.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Responsável Geral do

Sérgio Moisés Rodrigues Batista 5302882-0 046730-3
Projeto
Estudos cartográficos e

Diogo Amandio Klein 77777624 SC1054460
topográficos

| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 5155794-7 | 094145-0 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sérgio Moisés Rodrigues Batista | 5302882-0 | 046730-3 | Estudos hidrológicos |
| Sérgio Moisés Rodrigues Batista | 5302882-0 | 046730-3 | Estudos energéticos |
| Sérgio Moisés Rodrigues Batista | 5849122-4 | 046730-3 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada.
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada.
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
4 Documento SIC 48513.030476/2016-00 (Anexo 001).

Fl. 04 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Projeto Básico (104,999m) é inferior à do inventário (106m), em 1,001m, mas
a empresa apresentou justificativas técnicas e Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART).
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Leão
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

193,68 NOME DO RIO DA USINA: Leão
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

70100000 Despraiado Pelotas 533
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 70300000 | Fazenda Mineira | Lava Tudo | 1.170 |
| 70500000 | Coxilha Rica | Pelotinhas | 550 |
| 86160000 | Passo Tainhas | Tainhas | 1.120 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 678,8 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Ciclópico
Sérgio Moisés Rodrigues Batista

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5849122-45
046730-3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550
5 Parte integrante do documento nº 48513.017480/2016-00.

Fl. 05 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 6.200 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,50 referente ao Projeto Básico é 9,1%
menor que à do inventário (0,55), portanto está compatível com o critério de
tolerância de 10%.
12. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Leão Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 6.200
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 3.450 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 3.100 / 1,39
Rendimento da turbina 92,00%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,00%
Indisponibilidade programada (%) 1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m) 3,15
Queda bruta nominal (m) 104,999
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Consumo Interno (kW médio) 18,6
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,62
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Leão conforme solicitado pela Caibi, bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado
do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que
o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgão competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. A presente Nota Técnica tem amparo legal:

Fl. 06 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Leão sob a titularidade da Caibi.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da
DRDH.
LEILA DE MOURA CARVALHO
Especialista em Regulação
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

Fl. 07 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Leão

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 2,85 | 1,00 | 1,67 | 0,62 | 0,32 | 3,39 | 2,44 | 0,88 | 1,38 | 0,88 | 0,90 | 0,23 |
| 1945 0,14 | 0,56 | 0,35 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,67 | 2,94 | 8,28 | 5,25 | 0,89 | 0,43 |
| 1946 6,09 | 5,81 | 3,77 | 1,39 | 1,45 | 11,09 10,78 5,39 | 1,81 | 1,45 | 0,61 | 1,67 |  |  |

1947

| 1,33 | 2,64 | 1,02 | 0,40 | 1,78 | 3,28 | 2,97 | 1,57 | 5,32 | 2,90 | 1,33 | 4,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 1,28 | 2,56 | 1,95 | 4,47 | 7,92 | 0,99 | 9,23 | 8,06 | 0,85 | 2,78 | 0,96 | 0,54 |
| 1949 0,53 | 0,46 | 1,07 | 1,22 | 1,24 | 3,07 | 1,43 | 2,19 | 3,00 | 4,05 | 1,41 | 0,58 |
| 1950 0,92 | 1,81 | 1,21 | 0,98 | 2,50 | 1,50 | 0,87 | 13,77 9,33 | 16,41 4,01 | 1,52 |  |  |
| 1951 4,23 | 3,18 | 2,02 | 1,10 | 0,68 | 0,78 | 1,26 | 0,55 | 1,16 | 12,54 7,57 | 1,77 |  |

1952

| 2,31 | 1,43 | 0,77 | 0,80 | 0,57 | 7,47 | 4,40 | 2,83 | 7,40 | 8,91 | 2,81 | 2,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 0,87 | 1,56 | 1,30 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 2,62 | 3,14 | 15,11 11,37 4,89 | 1,31 |  |  |
| 1954 2,54 | 1,62 | 2,57 | 3,59 | 2,50 | 10,53 17,75 2,56 | 31,55 30,43 1,81 | 2,12 |  |  |  |  |
| 1955 1,46 | 1,09 | 1,29 | 2,25 | 15,46 4,16 | 23,14 3,39 | 7,47 | 2,88 | 1,44 | 1,43 |  |  |
| 1956 21,83 5,70 | 2,44 | 3,80 | 3,01 | 2,15 | 3,63 | 4,58 | 16,06 2,63 | 1,22 | 2,20 |  |  |

1957

| 2,86 | 4,30 | 3,70 | 2,88 | 2,44 | 2,80 | 5,14 | 38,38 32,08 3,25 | 2,80 | 1,26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 2,59 | 2,70 | 6,83 | 2,62 | 1,78 | 6,59 | 1,76 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,48 | 5,25 |
| 1959 2,16 | 8,66 | 2,14 | 13,17 3,36 | 2,70 | 2,72 | 7,18 | 7,99 | 9,79 | 1,61 | 0,91 |  |
| 1960 1,60 | 5,28 | 1,82 | 2,00 | 0,12 | 2,31 | 8,17 | 19,30 16,83 6,51 | 3,37 | 2,10 |  |  |
| 1961 1,25 | 1,18 | 2,09 | 0,89 | 1,10 | 2,74 | 9,26 | 2,53 | 18,95 17,43 33,88 3,63 |  |  |  |

1962

| 0,03 | 0,01 | 0,09 | 1,43 | 5,35 | 0,28 | 3,35 | 3,73 | 10,95 2,94 | 1,10 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 2,19 | 4,23 | 4,08 | 1,98 | 1,58 | 0,59 | 0,76 | 24,47 18,73 33,45 8,77 | 2,07 |  |  |
| 1964 0,69 | 1,32 | 3,84 | 2,93 | 3,28 | 2,38 | 2,27 | 4,72 | 13,14 5,04 | 2,16 | 2,13 |
| 1965 2,09 | 0,80 | 0,75 | 2,10 | 7,15 | 2,72 | 5,49 | 24,97 31,38 11,30 8,59 | 7,08 |  |  |
| 1966 11,30 7,68 | 8,84 | 10,35 5,14 | 5,70 | 0,27 | 8,45 | 16,20 20,88 9,05 | 16,20 |  |  |  |

1967

| 7,71 | 8,42 | 7,08 | 0,30 | 2,29 | 5,70 | 6,76 | 18,56 40,85 7,25 | 4,61 | 2,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 1,31 | 0,85 | 1,16 | 3,47 | 0,06 | 1,17 | 0,18 | 1,20 | 12,99 4,23 | 5,63 | 3,27 |
| 1969 5,53 | 6,94 | 5,11 | 5,00 | 0,17 | 12,01 4,16 | 4,12 | 12,18 2,08 | 9,58 | 1,63 |  |
| 1970 2,67 | 2,92 | 2,85 | 1,52 | 9,26 | 18,77 11,83 6,76 | 4,97 | 6,41 | 1,28 | 9,68 |  |
| 1971 11,41 8,10 | 9,40 | 11,80 11,09 11,02 9,72 | 12,43 3,40 | 2,60 | 1,01 | 0,78 |  |  |  |  |

1972

| 1,42 | 6,37 | 4,86 | 5,60 | 1,97 | 7,15 | 7,47 | 18,80 15,18 4,97 | 5,63 | 2,97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 8,31 | 4,54 | 1,63 | 1,86 | 11,09 11,94 9,72 | 14,93 11,23 4,01 | 2,76 | 1,69 |  |  |  |  |
| 1974 1,97 | 3,13 | 5,85 | 1,13 | 2,43 | 9,23 | 4,97 | 3,51 | 3,66 | 2,36 | 4,47 | 2,96 |
| 1975 2,45 | 1,73 | 0,85 | 0,56 | 0,84 | 2,56 | 1,70 | 6,30 | 16,90 9,16 | 2,19 | 8,52 |  |
| 1976 6,97 | 1,83 | 3,45 | 1,32 | 6,76 | 3,98 | 5,81 | 14,30 4,37 | 2,08 | 6,13 | 9,12 |  |

1977

| 5,95 | 10,95 4,23 | 3,56 | 1,66 | 3,09 | 10,18 22,22 2,63 | 4,68 | 11,02 2,23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 16,66 2,52 | 2,03 | 0,60 | 0,51 | 0,61 | 2,18 | 1,80 | 8,28 | 2,53 | 4,33 | 2,35 |  |
| 1979 1,64 | 0,65 | 0,58 | 1,59 | 5,60 | 3,98 | 9,54 | 5,46 | 2,16 | 15,95 9,86 | 7,18 |  |
| 1980 2,06 | 3,17 | 8,24 | 2,36 | 2,93 | 1,68 | 8,31 | 19,16 7,99 | 6,30 | 4,30 | 20,78 |  |
| 1981 3,94 | 5,42 | 1,12 | 3,27 | 1,22 | 2,23 | 2,37 | 2,83 | 6,02 | 4,54 | 3,21 | 1,86 |

1982

1,23 2,84 1,76 1,01 0,55 19,72 7,96 3,80 3,22 15,81 17,36 4,72
1983 2,17 7,71 7,71 5,92 21,45 15,99 67,26 24,47 12,47 5,92 6,66 2,34

Fl. 08 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Leão

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 10,21 8,52 | 6,09 | 4,86 | 5,46 | 15,88 15,25 22,11 11,97 6,94 | 6,41 | 6,34 |  |  |  |  |  |
| 1985 1,30 | 11,66 3,48 | 4,72 | 5,28 | 4,44 | 7,29 | 6,02 | 11,97 5,92 | 4,54 | 0,83 |  |  |
| 1986 0,76 | 0,88 | 0,48 | 4,47 | 4,47 | 4,68 | 3,87 | 10,63 7,61 | 7,08 | 16,48 5,42 |  |  |
| 1987 8,03 | 4,89 | 0,98 | 11,73 31,38 12,47 12,33 11,20 12,47 18,17 2,80 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 1,90 | 2,53 | 1,97 | 7,89 | 11,62 7,11 | 4,89 | 1,46 | 12,22 4,72 | 1,50 | 1,05 |  |  |
| 1989 6,02 | 8,98 | 2,66 | 3,41 | 10,63 1,35 | 7,36 | 8,24 | 21,41 6,62 | 2,08 | 0,95 |  |  |
| 1990 6,13 | 4,75 | 2,65 | 10,46 14,45 16,90 7,28 | 4,39 | 12,77 14,28 18,59 2,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 3,84 | 1,42 | 0,66 | 0,74 | 1,34 | 4,43 | 3,71 | 7,26 | 1,77 | 8,96 | 11,64 10,02 |  |
| 1992 4,25 | 7,22 | 4,72 | 3,27 | 23,87 6,53 | 9,46 | 14,53 14,80 2,62 | 5,04 | 1,65 |  |  |  |
| 1993 3,29 | 3,63 | 3,33 | 3,29 | 8,42 | 5,85 | 32,57 3,03 | 5,74 | 10,46 2,17 | 15,01 |  |  |
| 1994 5,10 | 14,55 7,30 | 6,10 | 14,83 22,20 14,60 2,92 | 2,18 | 10,85 8,87 | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 1995 13,35 3,91 | 3,84 | 1,58 | 0,64 | 4,61 | 6,41 | 5,81 | 6,20 | 10,63 1,99 | 0,96 |  |  |
| 1996 11,20 8,45 | 5,85 | 4,75 | 1,33 | 6,09 | 10,60 10,49 10,04 5,85 | 3,91 | 2,55 |  |  |  |  |
| 1997 8,20 | 23,66 3,27 | 0,99 | 0,72 | 2,69 | 10,46 14,40 5,78 | 27,82 21,87 5,49 |  |  |  |  |  |
| 1998 7,40 | 27,33 12,47 15,39 11,16 8,91 | 9,72 | 19,97 18,63 5,53 | 1,64 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |
| 1999 1,52 | 3,32 | 1,70 | 5,42 | 3,91 | 5,63 | 12,18 2,74 | 2,95 | 8,03 | 3,43 | 1,83 |  |
| 2000 2,38 | 1,61 | 2,59 | 2,75 | 4,97 | 4,79 | 11,16 4,19 | 17,96 18,56 3,33 | 3,18 |  |  |  |
| 2001 9,16 | 7,01 | 3,84 | 7,11 | 13,77 6,94 | 13,49 4,16 | 11,76 15,00 2,99 | 6,09 |  |  |  |  |
| 2002 1,68 | 1,00 | 1,26 | 1,49 | 2,63 | 11,87 9,23 | 9,75 | 10,07 14,51 11,52 8,38 |  |  |  |  |
| 2003 2,08 | 1,57 | 3,20 | 1,76 | 5,35 | 5,07 | 3,66 | 1,58 | 1,52 | 8,11 | 3,00 | 6,17 |
| 2004 3,49 | 3,22 | 1,32 | 4,01 | 8,17 | 2,95 | 12,33 2,26 | 14,93 7,36 | 4,82 | 1,36 |  |  |
| 2005 2,83 | 0,94 | 2,76 | 7,61 | 17,85 9,16 | 7,57 | 8,06 | 18,21 19,72 5,25 | 1,57 |  |  |  |
| 2006 4,23 | 1,52 | 1,09 | 0,51 | 0,33 | 0,74 | 8,74 | 6,06 | 3,11 | 2,06 | 6,97 | 3,00 |
| 2007 3,50 | 9,50 | 11,52 6,41 | 10,87 3,61 | 18,22 7,54 | 16,70 5,76 | 9,80 | 5,48 |  |  |  |  |
| 2008 0,91 | 1,29 | 1,19 | 4,08 | 4,58 | 8,10 | 3,94 | 4,65 | 11,69 20,04 10,63 2,65 |  |  |  |
| 2009 2,71 | 2,19 | 4,26 | 0,78 | 1,05 | 1,24 | 6,90 | 15,21 30,00 13,87 13,70 6,27 |  |  |  |  |
| 2010 9,86 | 17,47 9,58 | 11,62 16,27 8,52 | 9,37 | 6,48 | 8,24 | 4,65 | 4,82 | 3,59 |  |  |  |
| 2011 4,33 | 19,16 9,00 | 3,59 | 3,94 | 8,28 | 21,20 28,10 14,19 4,97 | 3,30 | 2,44 |  |  |  |  |
| 2012 5,99 | 4,75 | 1,44 | 0,90 | 0,62 | 5,53 | 6,94 | 2,48 | 4,30 | 7,54 | 1,89 | 2,70 |
| 2013 4,44 | 5,56 | 7,47 | 3,98 | 1,56 | 6,59 | 5,04 | 21,52 15,32 6,83 | 3,12 | 1,99 |  |  |