DSP - DESPACHO 2761/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Serra das Furnas, no rio das Cinzas, nos municípios de Arapoti e Jaguariaiva, (PR), de titularidade da Companhia Energética Santa Rita Ltda.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-10-19
Autor: SCG/ANEEL

.
Nota Técnica nº 732/2016-SCG/ANEEL
Em 17 de outubro de 2016.
Processo nº: 48500.006028/2008-10
Assunto: Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica PCH Serra
das Furnas, com Registro Ativo e Aceite
conferidos à Companhia Energética Santa
Rita Ltda., por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.491, de 19 de setembro de
2008, e nº 2.371, de 17 de agosto de 2010,
c/c Despacho nº 601, de 6 de março de
2015, localizada nos municípios de Arapoti
e Jaguariaiva, no estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Serra das Furnas, com 5.800 kW de Potência Instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037161-0.01,
com Registro Ativo e Aceite conferidos à Companhia Energética Santa Rita Ltda. (Santa Rita)1, por
meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.491, de 19 de setembro de 2008, e nº 2.371, de 17 de
agosto de 2010, c/c Despacho nº 601, de 6 de março de 2015, localizada no rio das Cinzas, subbacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Arapoti e Jaguariaiva, no estado do
Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 26 de junho de 2003, o Despacho n° 379 aprovou os Estudos de Inventário
Hidrelétrico de um trecho do rio das Cinzas, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos,
dentre os quais a PCH Serra das Furnas.
1 Inicialmente, o Registro Ativo e o de Aceite foram emitidos em favor da GRX Engenharia Ltda., CNPJ nº
10.195.142/0001-05, antes da transferência de titularidade para a Santa Rita (CNPJ nº: 21.214.910/0001-47), efetivada
por meio do Despacho nº 601, de 6 de março de 2015.
48524.010750/2016-00

Fl. 02 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
3. Em 22 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.491, foi conferido o
Registro Ativo à Santa Rita, o qual foi Aceito em 18 de agosto de 2010 por meio do Despacho nº
2.371.
4. Em 4 de novembro de 2015, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo
referente a esse empreendimento, substituído em 2 de fevereiro de 20163 e em 6 de outubro de
20164.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada Santa Rita para emissão do Despacho de Registro
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e
exploração da PCH Serra das Furnas.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 379/2003, de 25/6/2003.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Serra das Furnas

PCH Serra das Furnas Estudos de Inventário Sumário Executivo
24°13'25"S 24°13'25"S
Localização do barramento
49°57'18"W 49°57'18"W

| NA Montante (m) | 730,5 | 730,5 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 660 | 660 |
| Queda Bruta (m) | 70,5 | 70,5 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,69 | 1,44 |
| Potência (kW) | 5.800 | 5.800 |
| Vazão QMLT5 (m³/s) | 7,54 | 7,60 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: das Cinzas ESTADO: PR 64
BACIA:

DESPACHO: 379 DATA: 25/6/2003
AUTOR: Inter - Empresa Internacional de Engenharia
EIXOS
POTÊNCIA: 25.700 kW 5
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
2 Correspondência s/n, de 29 de outubro de 2015 (Documento nº 48513.029254/2015-00).
3 Correspondência s/n, de 13 de janeiro de 2016 (Documento nº 48513.002514/2016-00).
4 Correspondência s/n, de 29 de setembro de 2016 (Documento nº 48513.025462/2016-00).
5 Vazão Média de Longo Termo.

Fl. 03 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
Não há

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
24°11'29"S

PCH Água Bonita 658 619 4.200 DRS-PCH
49°56'45"W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: GRX Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Gustavo de Brito Ribas 20082461232 62267/d-PR Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Antonio Eduardo de Brito Neto 20100540157 102192/d-PR
topográficos

| Adriano Razera Filho | 20100900234 | 17174/d-PR | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gustavo de Brito Ribas | 20082461232 | 62267/d-PR | Estudos hidrológicos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20082461232 | 62267/d-PR | Estudos energéticos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20160341851 | 62267/d-PR | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada.
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada.
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6,
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.

Fl. 04 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais ao do inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Serra das Furnas
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões
ADOTADA:
Área de Drenagem

436 NOME DO RIO DA USINA: das Cinzas
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

64360000 Tomazina das Cinzas 2.015
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 64362000 | Granja Garota | das Cinzas | 3.976 |
| 64242000 | Tamanduá | Jaguariaiva | 1.622 |
| 64380000 | Figueira | Laranjinha | 1.060 |
| 64382000 | Fazenda Casa Branca | Laranjinha | 2.602 |

Laranjinha

64390000 Porto Santa Terezinha 3.445
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 359 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Ciclopico
Gustavo de Brito Ribas

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 201603418516
62267/d-PR
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
6 Tomazina das Cinzas 1.970
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 5.800 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,56, referente ao Projeto Básico, é
6,67% menor que o do inventário (0,6), portanto está compatível com o
critério de tolerância de 10%.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
6 Documento nº 48513.002514/2016-00.

Fl. 05 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Serra das Furnas Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 5.800
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 3.248 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 2.900 / 2,38
Rendimento da turbina 91,00%
Rendimento do gerador 96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,50%
Indisponibilidade programada (%) 3,00%
Perdas hidráulicas nominais (m) 2,11
Queda bruta nominal (m) 70,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,80%
Consumo Interno (kW médio) 12,6
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,58
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Santa Rita.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Serra das Furnas,
nos termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:
[...]

Fl. 06 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela
SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos,
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua
publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Serra das Furnas à Santa Rita, bem como o encaminhamento
de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Serra das Furnas sob a titularidade da Santa Rita.

Fl. 07 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para
fins da emissão da DRDH.
LEILA DE MOURA CARVALHO
Especialista em Regulação
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

Fl. 08 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SERRA DAS FURNAS

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 11,9 | 14,4 | 11,1 | 7,5 | 8,5 | 10,6 | 7,2 | 5,2 | 7,6 | 7,0 | 9,0 | 12,1 |  |
| 1932 12,4 | 15,6 | 10,4 | 9,7 | 7,7 | 9,3 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 12,3 | 14,1 | 19,4 |  |
| 1933 15,3 | 14,5 | 8,4 | 4,2 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |  |
| 1934 | 6,0 | 8,2 | 3,5 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 12,7 |
| 1935 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 3,9 | 9,4 | 24,3 | 9,1 | 10,1 |
| 1936 27,1 | 7,3 | 5,4 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 3,5 | 4,8 | 3,4 | 1,9 | 5,6 |  |
| 1937 21,6 | 10,4 | 9,7 | 7,7 | 4,6 | 4,9 | 2,7 | 4,6 | 2,7 | 8,1 | 17,0 | 6,8 |  |
| 1938 | 5,3 | 5,6 | 3,5 | 2,6 | 7,9 | 5,9 | 6,4 | 9,4 | 5,6 | 4,7 | 3,3 | 5,0 |
| 1939 | 7,9 | 7,1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 8,2 | 9,0 |
| 1940 10,9 | 5,9 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,8 |  |
| 1941 | 7,6 | 11,0 | 4,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 6,6 | 11,0 | 7,9 | 15,1 | 15,1 |
| 1942 | 8,6 | 27,5 | 12,2 | 8,1 | 6,1 | 8,2 | 9,2 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 2,7 | 3,4 |
| 1943 | 4,8 | 5,2 | 4,2 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 6,2 | 4,8 | 2,0 |
| 1944 | 6,4 | 4,2 | 5,9 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 1,1 |
| 1945 | 1,2 | 9,3 | 5,4 | 2,0 | 1,4 | 5,5 | 8,1 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,4 |
| 1946 | 8,5 | 21,9 | 13,7 | 6,1 | 5,0 | 9,5 | 9,0 | 4,7 | 3,7 | 8,3 | 4,4 | 4,5 |
| 1947 12,8 | 11,3 | 10,5 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 7,9 | 9,4 | 4,6 | 5,3 |  |
| 1948 | 8,4 | 9,5 | 6,0 | 4,7 | 3,1 | 2,6 | 4,1 | 6,6 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 3,2 |
| 1949 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,5 |
| 1950 | 3,8 | 9,3 | 15,4 | 5,8 | 3,5 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 6,0 | 3,5 | 2,3 |
| 1951 10,4 | 14,5 | 11,3 | 4,7 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 3,9 | 7,8 | 4,7 |  |
| 1952 | 3,7 | 4,7 | 7,5 | 3,1 | 1,3 | 3,6 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 8,8 | 6,5 | 2,1 |
| 1953 11,9 | 8,7 | 5,2 | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 4,0 | 2,7 | 2,4 |  |
| 1954 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 3,5 | 34,8 | 13,0 | 7,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 3,2 |
| 1955 | 4,0 | 2,8 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 6,6 | 8,0 | 5,1 | 4,6 | 3,4 | 5,8 | 4,4 |
| 1956 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 11,4 | 10,0 | 6,5 | 13,4 | 6,7 | 4,5 | 2,9 | 2,8 |
| 1957 | 6,3 | 6,7 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 3,0 | 21,6 | 15,1 | 31,5 | 12,3 | 9,1 | 9,8 |
| 1958 | 5,2 | 4,6 | 5,8 | 4,1 | 5,8 | 6,6 | 4,8 | 3,1 | 6,3 | 6,7 | 10,0 | 6,6 |
| 1959 | 8,6 | 16,1 | 6,7 | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,8 |
| 1960 | 7,5 | 4,6 | 3,8 | 7,4 | 6,0 | 8,4 | 5,5 | 6,0 | 3,4 | 5,2 | 5,6 | 3,4 |
| 1961 | 3,2 | 5,1 | 8,9 | 19,5 | 8,4 | 6,2 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 6,5 | 5,5 |
| 1962 | 3,0 | 3,4 | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 11,7 | 7,5 | 5,6 |
| 1963 31,9 | 14,5 | 10,9 | 6,0 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 4,5 | 7,9 | 6,2 |  |
| 1964 | 3,4 | 10,0 | 6,0 | 3,6 | 3,8 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 7,1 |
| 1965 10,1 | 18,0 | 10,1 | 8,4 | 17,8 | 8,1 | 11,1 | 6,6 | 5,1 | 12,4 | 5,7 | 9,6 |  |
| 1966 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 5,6 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 6,1 |
| 1967 12,1 | 10,2 | 8,4 | 4,0 | 2,6 | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 4,4 | 4,7 |  |
| 1968 15,8 | 4,7 | 3,6 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 3,6 |  |
| 1969 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | 5,6 | 5,2 | 2,1 | 1,7 | 8,2 | 23,7 | 5,7 |
| 1970 11,6 | 14,3 | 11,9 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 8,8 | 4,6 | 11,5 | 8,1 | 3,8 | 23,9 |  |

Fl. 09 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SERRA DAS FURNAS

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 33,7 | 10,6 | 7,3 | 5,8 | 6,4 | 11,0 | 16,5 | 6,7 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 4,2 |  |
| 1972 10,9 | 30,2 | 11,2 | 14,4 | 5,1 | 3,8 | 8,5 | 10,8 | 18,0 | 34,4 | 10,6 | 7,6 |  |
| 1973 18,4 | 17,5 | 10,4 | 5,8 | 6,9 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 9,3 | 10,6 | 7,2 | 7,9 |  |
| 1974 20,0 | 11,2 | 15,9 | 7,2 | 5,2 | 12,9 | 7,3 | 4,8 | 3,6 | 6,2 | 4,8 | 10,8 |  |
| 1975 14,0 | 13,3 | 11,3 | 5,5 | 4,9 | 4,8 | 6,5 | 6,1 | 4,1 | 15,3 | 13,3 | 24,1 |  |
| 1976 21,7 | 24,3 | 11,9 | 8,0 | 8,9 | 13,2 | 9,5 | 20,3 | 13,8 | 13,6 | 16,5 | 10,9 |  |
| 1977 15,0 | 13,6 | 8,1 | 12,9 | 5,8 | 6,4 | 5,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 5,4 | 7,1 |  |
| 1978 | 3,8 | 3,2 | 5,6 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 9,7 | 5,2 | 13,7 | 5,0 | 7,9 | 8,3 |
| 1979 | 8,1 | 4,4 | 4,3 | 2,6 | 8,7 | 4,3 | 4,8 | 6,5 | 14,6 | 13,5 | 11,1 | 10,9 |
| 1980 18,4 | 17,2 | 22,6 | 13,4 | 7,1 | 6,5 | 8,8 | 7,6 | 13,7 | 8,4 | 6,0 | 15,1 |  |
| 1981 26,4 | 10,4 | 5,9 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 6,3 | 6,9 | 14,2 |  |
| 1982 | 6,3 | 10,8 | 6,6 | 3,9 | 3,6 | 15,8 | 23,8 | 9,5 | 5,6 | 12,6 | 30,5 | 40,3 |
| 1983 19,6 | 12,7 | 17,7 | 14,5 | 30,2 | 56,3 | 17,3 | 8,3 | 19,4 | 11,3 | 8,2 | 7,7 |  |
| 1984 | 7,6 | 6,2 | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 6,5 | 4,6 | 5,8 | 10,8 |
| 1985 | 5,5 | 5,4 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 2,0 |
| 1986 | 3,0 | 7,7 | 7,9 | 4,8 | 12,7 | 6,8 | 3,9 | 8,9 | 5,4 | 4,3 | 5,6 | 16,5 |
| 1987 | 7,4 | 22,3 | 7,5 | 5,6 | 20,7 | 21,3 | 9,3 | 5,6 | 5,1 | 5,6 | 7,8 | 5,9 |
| 1988 | 5,9 | 7,9 | 6,6 | 4,1 | 16,1 | 14,3 | 6,7 | 4,4 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 4,8 |
| 1989 28,0 | 23,7 | 12,6 | 7,1 | 5,7 | 6,1 | 8,9 | 8,9 | 14,1 | 6,9 | 5,5 | 17,8 |  |
| 1990 53,2 | 10,1 | 6,4 | 5,9 | 7,3 | 6,7 | 18,1 | 11,9 | 12,5 | 9,8 | 7,4 | 6,0 |  |
| 1991 | 5,1 | 7,6 | 12,9 | 6,1 | 6,8 | 5,8 | 5,3 | 4,4 | 3,1 | 7,5 | 5,5 | 13,1 |
| 1992 | 5,5 | 7,6 | 12,3 | 13,1 | 27,8 | 12,8 | 6,8 | 5,2 | 6,8 | 11,6 | 6,6 | 5,7 |
| 1993 12,0 | 26,2 | 13,1 | 8,9 | 6,1 | 10,1 | 6,3 | 4,5 | 10,4 | 11,5 | 4,4 | 5,8 |  |
| 1994 | 9,1 | 8,3 | 5,4 | 4,4 | 3,8 | 7,0 | 5,4 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | 4,6 | 4,1 |
| 1995 38,7 | 19,7 | 9,6 | 11,5 | 6,4 | 6,7 | 9,8 | 4,9 | 9,2 | 12,7 | 6,1 | 4,9 |  |
| 1996 11,5 | 12,4 | 15,8 | 9,1 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 5,1 | 7,9 | 6,7 | 9,5 |  |
| 1997 45,6 | 29,8 | 7,5 | 4,8 | 3,7 | 10,8 | 9,5 | 7,2 | 10,3 | 7,6 | 10,0 | 11,4 |  |
| 1998 12,6 | 18,8 | 20,8 | 18,3 | 10,9 | 9,2 | 6,8 | 7,4 | 19,0 | 21,4 | 7,4 | 7,5 |  |
| 1999 | 9,5 | 10,2 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 9,8 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 2,1 |
| 2000 | 4,5 | 22,2 | 7,2 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 20,3 | 6,6 | 5,7 | 9,2 |
| 2001 | 9,5 | 17,7 | 7,4 | 6,5 | 9,7 | 8,1 | 6,4 | 5,4 | 8,2 | 10,5 | 7,1 | 7,8 |
| 2002 17,5 | 9,0 | 10,0 | 5,4 | 9,4 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 9,9 | 6,3 | 8,8 | 12,0 |  |
| 2003 16,2 | 15,6 | 9,7 | 10,4 | 5,9 | 5,2 | 8,2 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 4,2 | 6,8 |  |
| 2004 12,8 | 8,0 | 6,5 | 4,7 | 11,9 | 14,2 | 9,5 | 5,1 | 3,6 | 6,6 | 6,9 | 5,1 |  |
| 2005 20,2 | 7,4 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 7,6 | 15,7 | 9,6 | 8,9 |  |
| 2006 13,0 | 10,0 | 5,8 | 4,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 3,3 | 5,0 | 3,6 | 6,2 |  |
| 2007 20,0 | 15,8 | 8,2 | 5,1 | 6,3 | 4,3 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |