DSP - DESPACHO 683/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Copel Geração e Transmissão S.A, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste despacho.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-03-17
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 683, DE 11 DE MARÇO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005435/2021-79, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.,
conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste
Despacho.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessidade
(kV) (**)
(*)
Instalação de chave
seccionadora no circuito de
entrada do transformador
BTF-A 525/230 kV (bay do

transformador; 525 kv).
COPEL-GT 0001684/2019 BATEIAS 525 Detalhes técnicos das 31/12/2022 36
características elétricas do
equipamento: Tensão
nominal: 525 kV, Corrente
nominal: 4000 A e Corrente
curto-simétrica: 63 kA.
Instalação de chave
seccionadora no circuito de
entrada do transformador
BTF-B 525/230 kV (bay do

transformador; 525 kv).
COPEL-GT 0001687/2019 BATEIAS 525 Detalhes técnicos das 30/11/2022 36
características elétricas do
equipamento: Tensão
nominal: 525 kV, Corrente
nominal: 4000 A e Corrente
curto-simétrica: 63 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do
vão ATF-C 230/138 kV (DJ5228).

COPEL-GT 0000260/2021 BATEIAS 230 Imediata 36
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento
(kA): no mínimo 63 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do
vão ATF-D 230/138 kV (DJ5237).

COPEL-GT 0000261/2021 BATEIAS 230 Imediata 36
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento
(kA): no mínimo 63 kA.
Instalação de chave
seccionadora no circuito de
entrada do transformador
BTF-A 525/230 kV (bay do

transformador; 525 kv).
CASCAVEL

COPEL-GT 0001688/2019 525 Detalhes técnicos das 31/12/2022 36
OEST
características elétricas do
equipamento: Tensão
nominal: 525 kV, Corrente
nominal: 4000 A e Corrente
curto-simétrica: 63 kA.

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessidade
(kV) (**)
(*)
Instalação de chave
seccionadora no circuito de
entrada do transformador
BTF-B 525/230 kV (bay do

transformador; 525 kv).
CASCAVEL

COPEL-GT 0001689/2019 525 Detalhes técnicos das 31/12/2022 36
OEST
características elétricas do
equipamento: Tensão
nominal: 525 kV, Corrente
nominal: 4000 A e Corrente
curto-simétrica: 63 kA.
Instalação de chave
seccionadora no circuito de
entrada do transformador
BTF-C 525/230 kV (bay do

transformador; 525 kv).
CASCAVEL

COPEL-GT 0001690/2019 525 Detalhes técnicos das 31/12/2022 36
OEST
características elétricas do
equipamento: Tensão
nominal: 525 kV, Corrente
nominal: 4000 A e Corrente
curto-simétrica: 63 kA.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita
prévia do ONS com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.