DSP - DESPACHO 1331/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Rincão São Miguel, de titularidade da Rincão São Miguel Energética S.A, no rio Toropi, no município de São Martinho da Serra, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-13
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL
Em 12 de maio de 2021.
Processo: 48500.004596/2006-44.
Assunto: Sumário Executivo referente ao projeto
básico revisado da Pequena Central Hidrelétrica
Rincão São Miguel, com 9.750 kW de Potência
Instalada, cuja autorização para implantar e explorar,
sob o regine de produção independente de energia
elétrica, foi conferido à Rincão São Miguel Energética
S.A. por meio da Resolução Autorizativa nº 3.889, de
29 de janeiro de 2018.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo e do Projeto Básico revisado referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Rincão São Miguel, com 9.750 kW de potência instalada, cadastrada
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.031029-8.01. A PCH Rincão São
Miguel possui autorização para implantar e explorar, sob o regine de produção independente de energia
elétrica, conferida à Rincão São Miguel Energética S.A. (Rincão ou Interessada), por meio da Resolução
Autorizativa nº 3.889, de 29 de janeiro de 2013. A usina está localizada no rio Toropi, sub-bacia 76, na
bacia hidrográfica do rio Uruguai, e sua casa de força localiza-se no município de São Martinho da Serra
(ME), estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.875, de 15 de agosto de 2006, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Toropi, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Rincão São Miguel.
3. A Resolução Autorizativa nº 3.889, de 29 de janeiro de 2013, autoriza a Rincão São Miguel
Energética S.A. a implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, a PCH
Rincão São Miguel.
4. O Despacho nº 285, de 2 de fevereiro de 2018, registrou a adequabilidade aos estudos de
inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) e homologou os parâmetros
necessários ao cálculo da garantia física da PCH Rincão São Miguel.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
5. Por meio da Correspondência nº 02/2020/PCHRSM1, de 30 de julho de 2020,
01/2021/PCHRSM2,
complementada pela Correspondência nº de 12 de fevereiro de 2021, a Interessada
protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico revisado referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
7. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Rincão São Miguel
8. O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do
Reservatório da PCH Rincão São Miguel:
1 Documento SicNet nº 48513.020470/2020-00-1 (NAEXO: 001)
2 Documento SicNet nº 48513.003897/2021-00-1 (ANEXO: 001)

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
29°26'56,04" S Quevedos (MD)/RS e São
Barramento
54°5'32,1" W Martinho da Serra (ME)/RS
29°26'55,32" S São Martinho da Serra
Casa de Força
54°5'24,72" W (ME)/RS
29°25'21" S Quevedos/RS e São Martinho
Limite máximo do Reservatório
54°3'20" W da Serra/RS
9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
10. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.875, de 15 de agosto de 2006.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Rincão São Miguel

| PCH Rincão São Miguel | Estudos de Inventário | Despacho nº 285/2018 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 29°27'3" S | 29°27'3" S | 29°26'56,04" S |
| Barramento | 54°5'34" W | 54°5'34" W | 54°5'32,1" W |
| Localização da Casa de | 29°27'3" S | 29°27'3" S | 29°26'55,32" S |
| Força | 54°5'34" W | 54°5'34" W | 54°5'24,72" W |
| NA Montante (m) | 159,48 | 159,50 | 159,50 |
| NA Jusante (m) | 139,20 | 139,81 | 139,81 |
| Queda Bruta (m) | 20,28 | 19,69 | 19,69 |

Área do Reservatório
1,81 1,77 1,77
(km²)

Potência (kW) 8.500 9.750 9.750
Energia Média (kWméd) 5.100,00 5.070,00 5.070,00
Vazão QMLT4 (m³/s) 49,63 44,59 45,94
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Toropi ESTADO: RS SUB-BACIA: 76
3
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.

DESPACHO: 1.875 DATA: 15/08/2006
AUTOR: Manozzo e Batista Engenharia e Construtora Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 58.250,00 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)

Cachoeira Cinco 29°25'11" S REA Nº
199,50 161,50 16.227
Veados 3.888/2013
54°3'10" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
Rincão Ventura5 - - - - -
III.2 – Aspectos de Gestão
11. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Sérgio Moises R. Batista

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Sérgio Moisés Rodrigues Batista 7684607-2 046730-3 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Sérgio Vicente Novak 20112756117 PR-15463/D
topográficos

| Jarbas Ivan da Silva Copetti | 4891390 | RS083694 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sérgio Moisés Rodrigues Batista | 7684607-2 | 046730-3 | Estudos hidrológicos |
| Sérgio Moisés Rodrigues Batista | 7684607-2 | 046730-3 | Estudos energéticos |
| Sérgio Moisés Rodrigues Batista | 7684607-2 | 046730-3 | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença de Instalação
Número 00212/2020
Órgão emissor FEPAM
Data de emissão 12 de junho de 2020
Validade 24 de janeiro de 2024
m³/s6
Vazão remanescente 2,49
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
5
Os Estudos de Inventário aprovados identificaram o aproveitamento Rincão Ventura com potência instalada de 4.500 kW, o
qual não teve Projeto Básico aprovado enquadrando-se, agora, como Central Geradora de Capacidade Reduzida (CGH).
6 Este valor não foi descrito no Sumário Executivo apresentado. Contudo, consta descrito na Licença de Instalação EIA/RIMA –
LIER nº 00212/2020.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
Tipo de Licença Portaria
Número 625/2015
Órgão Emissor SEMA
Data de emissão 03 de julho de 2015
Validade Vigente conforme Ofício nº 017/2020-GAB/DRHS/DIOUT/SEMA7
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
12. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,59 m, com a alteração do nível operacional de montante
e jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
Queda e níveis operacionais
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Rincão São Miguel
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.640,00 NOME DO RIO DA USINA: Toropi
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
76085000 Cachoeira Cinco Veados Toropi 1.540,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 3.959,72 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto CCR
Sérgio Moisés Rodrigues Batista Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7684607-2
046730-3 ART
7 Documento SicNet nº 48513.003897/2021-00-8 (ANEXO: 008)

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
76085000 Cachoeira Cinco Veados Toropi 1.540,00
13. Conforme informado pela Interessada por meio do Ofício nº 01/2021/PCHRSM ocorreram
ajustes pontuais indicados abaixo.
[...]
* As coordenadas da barragem sofreram pequeno ajuste estão de acordo com a LI – Anexo 01;
** As coordenadas da casa de máquinas sofreram pequeno ajuste devido a revisão e estão de
acordo com a LI – Anexo 01;
*** O engolimento máximo por turbina é de 29,16 m³/s e o engolimento total para duas turbinas

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
58,32 m³/s. Considerando que uma turbina com as características do projeto, assim como as novas
tecnologias que permitem as turbinas Kaplan operarem com dupla regulação até 20% da vazão
turbinada mantendo um excelente rendimento, possibilita que o engolimento mínimo para uma
unidade seja de 5,84 m³/s. Esta garantia é declarada pelo fabricante Anexo 02;
**** Também no Anexo 02 é possível constatar que o fabricante assegura o rendimento das
turbinas;
***** Também no Anexo 02 é possível constatar que o fabricante assegura o rendimento dos
geradores conforme o apontado no projeto;
****** Embora ser composto por vertedouro de soleira livre, devido ao arranjo ter parte
significativa da barragem do tipo enrocamento com núcleo de argila, por questões de segurança foi
adotada a vazão de cheia TR-10.000 anos;
******* Foram utilizados os dados do posto base Cachoeira Cinco Veados (76085000), localizado
no mesmo rio dentro do futuro lago da PCH Rincão São Miguel obtidos do banco de dados da ANA,
através do site www.ana.gov.br. (sistema hidroweb). Este posto com excelente relação de área de
drenagem posto (1.540 km²) e a PCH Rincão São Miguel (1.640 km²) com dados atuais possibilitou
uma série de 44 anos. Obs.: esta série poderia ser estendida com dados de estações de jusante,
porém com dados não confiáveis;
******** Em função da revisão dos estudos hidrológicos, também foi atualizada a MLT do sítio
[...]
14. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 9.750 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,529 são inferiores aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,60. Contudo, não
houve alteração em relação ao que foi aprovado pelo Despacho nº 285/2018.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.250 kW.
Estudos Energéticos
Foi adotado um TEIF de 2,50% e um IP de 2,50%, apresentando como justificativa o fato
de ser o valor observado em usinas em operação na mesma região com características
similares.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.078,13 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.416,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
15. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Rincão São Miguel Sumário Executivo
29°26'56,04" S
Coordenadas do eixo do barramento
54°5'32,1" W
29°26'55,32" S
Coordenadas da casa de força
54°5'24,72" W
NA Montante (m) 159,50
NA Jusante (m) 139,81
Potência Instalada Total (kW) 9.750
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 5.416,67; 5.416,67
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 5.078,13; 5.078,13
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,84; 5,84
Rendimento nominal por turbina (%) 92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
2,50%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,39
Hb: Queda bruta nominal (m) 19,69
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 91
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,49
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, entendem-se
pertinentes as alterações propostas. Deste modo, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Rincão
São Miguel conforme solicitado por Rincão São Miguel Energética S.A., bem como aprovar os parâmetros
necessários aos cálculos da garantia física do empreendimento, uma vez que os diplomas ambientais
apresentados se encontram válidos e aderentes ao projeto revisado apresentado.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente ao Projeto Básico revisado da PCH Rincão São Miguel sob a titularidade de
Rincão São Miguel Energética S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 262/2021-SCG/ANEEL, de 12/05/2021.
19. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA HENRIQUE PAIVA DE PAULA
Especialista em Regulação Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Rincão São Miguel

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1977 26,94 11,08 17,25 29,71 13,84 28,65 78,91 88,50 23,54 11,08 15,34 5,69
4,52 2,61 0,98 1,02 0,90 2,33 23,85 15,02 16,72 6,84 72,74 27,79
1978

| 1979 | 2,08 | 2,70 | 3,10 | 16,19 | 55,38 | 19,38 | 45,26 | 60,49 | 70,71 127,79 41,85 | 29,92 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 4,60 | 2,51 | 10,97 | 17,68 | 31,31 | 32,37 | 38,66 | 31,84 | 15,23 | 57,29 | 50,37 | 17,68 |
| 1981 | 19,59 | 24,28 | 5,34 | 2,39 | 2,37 | 15,34 | 8,56 | 4,15 | 63,15 | 16,51 | 19,06 | 7,60 |
| 1982 | 1,95 | 5,69 | 5,09 | 1,26 | 25,88 128,86 112,88 122,47 92,01 | 83,70 128,86 17,15 |  |  |  |  |  |  |
| 9,69 | 33,65 | 73,48 | 52,93 150,16 45,58 110,75 48,67 | 17,04 | 41,00 | 30,46 | 5,70 |  |  |  |  |  |

1983

| 1984 | 45,79 | 56,02 | 8,36 | 78,70 193,82 171,45 123,53 42,28 | 67,41 | 48,77 | 35,89 | 8,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 3,38 | 15,02 | 30,46 | 69,22 | 85,19 | 53,46 101,49 106,49 122,47 17,89 | 5,80 | 1,38 |  |  |
| 1986 | 0,35 | 1,87 | 63,36 | 95,95 | 60,28 | 80,51 | 52,61 | 70,71 | 67,09 | 28,97 158,68 17,89 |
| 1987 | 23,11 | 12,14 | 17,15 | 109,69 68,48 | 45,58 169,32 105,43 46,32 | 31,74 | 40,79 | 7,35 |  |  |
| 10,97 | 10,86 | 1,80 | 4,25 | 14,70 | 45,58 | 28,11 | 8,03 | 130,99 22,47 | 20,87 | 4,74 |

1988

| 1989 | 9,64 | 6,45 | 5,53 | 52,29 | 8,31 | 6,66 | 53,25 | 27,37 113,95 36,74 | 13,95 | 6,28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 11,18 | 27,48 | 50,37 | 85,83 | 44,73 | 93,18 | 33,97 | 7,88 | 100,85 120,34 121,40 26,52 |  |  |  |
| 1991 | 2,27 | 2,10 | 1,53 | 18,64 | 33,44 | 92,97 | 51,76 | 52,93 | 13,84 | 7,32 | 2,12 | 21,19 |
| 1992 | 13,95 | 71,24 | 31,10 | 48,77 | 66,13 | 83,38 | 31,42 | 13,21 | 24,49 | 41,53 | 23,43 | 11,61 |
| 18,21 | 14,80 | 29,29 | 12,35 | 65,60 111,82 84,02 | 18,85 | 9,26 | 51,54 | 73,27 | 54,95 |  |  |  |

1993

| 1994 | 5,70 | 80,19 | 17,68 | 28,75 | 21,51 | 88,82 103,30 38,76 | 48,35 | 75,08 | 34,61 | 3,95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 8,20 | 26,09 | 39,62 | 6,69 | 8,46 | 13,84 | 89,88 | 86,90 | 50,48 | 56,23 | 4,93 | 1,02 |
| 1996 | 31,20 | 101,91 | 34,50 | 68,37 | 8,68 | 16,19 | 7,52 | 42,06 | 35,25 | 27,48 | 42,38 | 16,72 |
| 1997 | 5,19 | 13,42 | 5,46 | 3,32 | 5,10 | 38,55 | 31,31 | 71,78 | 18,85 258,78 105,22 79,12 |  |  |  |
| 91,37 | 140,57 | 92,54 | 200,21 66,24 | 43,13 160,81 91,16 113,95 49,84 | 14,70 | 8,91 |  |  |  |  |  |  |

1998

| 1999 | 2,19 | 5,42 | 3,59 | 55,16 | 68,26 | 77,10 108,62 27,37 | 73,59 | 71,03 | 17,15 | 3,75 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 6,03 | 5,05 | 29,18 | 45,47 | 62,94 | 83,70 | 50,90 | 26,52 | 70,71 | 78,49 | 50,37 | 25,03 |
| 2001 135,25 | 51,22 | 39,19 | 79,98 | 53,89 | 90,63 109,69 18,64 109,69 66,45 | 31,95 | 6,65 |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1,68 | 7,57 | 10,65 | 50,90 | 87,96 | 88,82 125,66 110,75 104,26 218,31 93,18 | 88,92 |  |  |  |  |  |
| 30,35 | 46,86 | 69,97 | 49,31 | 55,80 | 76,36 | 59,32 | 23,00 | 21,94 | 70,92 | 71,14 143,77 |  |  |

2003

| 2004 | 26,73 | 25,35 | 2,12 | 5,35 | 10,97 | 12,03 | 21,62 | 21,83 | 22,26 | 29,50 | 57,72 | 10,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 5,41 | 2,50 | 1,03 | 28,65 | 94,14 | 76,99 | 28,43 | 34,18 | 83,81 149,09 17,25 | 6,42 |  |  |
| 2006 | 7,19 | 3,17 | 8,68 | 15,23 | 8,54 | 28,75 | 18,32 | 11,61 | 52,08 | 44,62 | 47,82 | 12,35 |
| 2007 | 12,03 | 30,14 | 45,26 | 15,76 | 54,63 | 25,03 | 47,82 | 28,65 110,75 44,41 | 50,90 | 9,00 |  |  |
| 7,09 | 3,91 | 12,99 | 19,38 | 28,01 | 79,34 | 52,29 | 72,95 | 37,59 124,60 33,65 | 4,93 |  |  |  |

2008

| 2009 | 5,06 | 4,90 | 10,34 | 2,22 | 5,52 | 21,94 | 24,07 | 64,96 109,69 49,20 158,68 87,01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 192,75 138,44 | 17,68 | 30,03 | 43,02 | 68,05 129,92 20,45 126,73 20,77 | 7,67 | 17,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 9,19 | 16,08 | 10,97 | 37,27 | 36,10 | 33,01 | 51,01 | 74,01 | 24,17 | 38,87 | 12,46 | 2,77 |
| 2012 | 2,32 | 3,92 | 6,86 | 3,00 | 3,10 | 15,97 | 22,68 | 9,69 | 37,38 111,82 20,02 | 93,18 |  |  |
| 54,10 | 15,44 | 37,27 | 53,57 | 31,52 | 36,95 | 47,71 | 45,90 | 23,11 | 26,20 | 89,35 | 23,32 |  |

2013

| 2014 | 29,29 | 9,64 | 28,54 | 51,22 | 65,49 124,60 182,10 30,35 | 89,24 | 84,88 | 51,01 | 52,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 74,33 | 18,42 | 51,44 | 26,09 | 39,83 140,57 69,54 | 35,68 | 64,64 181,04 51,71 | 26,05 |  |  |
| 2016 | 26,94 | 11,18 | 38,55 | 80,94 | 25,88 | 10,12 | 20,66 | 18,10 | 30,56 105,64 92,76 | 36,74 |
| 2017 | 64,75 | 23,64 | 42,38 | 54,84 153,35 98,61 | 11,39 | 53,46 | 39,62 | 96,38 | 26,84 | 26,41 |
| 47,50 | 15,76 | 26,30 | 42,17 | 33,33 | 62,62 | 66,88 | 37,38 124,60 57,72 | 97,55 | 73,27 |  |

2018

2019 101,28 16,19 93,08 61,13 148,03 28,22 50,37 38,76 18,85 84,56 87,54 8,85
2020