DSP - DESPACHO 266/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Lebon Régis, de titularidade da RTK Engenharia Ltda, no rio dos Patos, no município de Lebon Régis, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-02-05
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL
Em 4 de fevereiro de 2021.
Processo: 48500.004939/2019-57.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Lebon Régis, com 6.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à RTK
Engenharia Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Lebon Régis, com 6.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.045165-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à RTK Engenharia Ltda.. (RTK ou Interessada), por meio do Despacho
nº 2.866, de 21 de outubro de 2019, localizada no rio dos Patos, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do
Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se no município de Lebon Régis, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 2.460, de 03 de setembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio dos Patos, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Lebon Régis.
3. O Despacho nº 2.866, de 21 de outubro de 2019, confere o DRI-PCH à RTK, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH Lebon Régis.
4. Em 30 de novembro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento1.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
1 Documento SicNet nº 48513.031638/2020-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
48524.000796/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Lebon Régis
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Lebon Régis:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
26°59'53" S
Barramento Lebon Régis/SC
50°41'12" W
27°0'25" S
Casa de Força Lebon Régis/SC
50°41'10" W
26°59'34" S
Limite máximo do Reservatório Lebon Régis/SC
50°41'27" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.460, de 03 de setembro de 2019.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Lebon Régis

PCH Lebon Régis Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°0'8" S 26°59'53" S
Localização do Barramento
50°40'55" W 50°41'12" W

| NA Montante (m) | 925,50 | 925,50 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 877,00 | 877,22 |
| Queda Bruta (m) | 48,50 | 48,28 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,15 | 0,18 |
| Potência (kW) | 5.640 | 6.000 |
| Energia Média (kWméd) | 3.100 | 3.128 |

QMLT3

Vazão (m³/s) 9,57 9,97
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: dos Patos ESTADO: SC SUB-BACIA: 71
DESPACHO: 2.460 DATA: 03/09/2019
AUTOR: RTK Engenharia Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 11,90 2 (dois)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA NA Potência
Condição

montante Força Montante Jusante (kW)
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
27°3'44" S Disponível

Rio dos Patos 860,50 835,00 6.260
50°42'57" W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenharios Associados Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodolfo Dornelas 7595572-0 139382-6-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Sílvio da Silva BR20200868358 47408707972
topográficos

| Mauren Marques Domit | 7595630-3 | 089991-2-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Kern | 7565346-0 | 006956-3-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodolfo Dornelas | 7595572-0 | 139382-6-SC | Estudos energéticos |
| Rodolfo Dornelas | 7595572-0 | 139382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,22 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Lebon Régis
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 340,13 NOME DO RIO DA USINA: dos Patos
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
71200000 Vila Canoas Canoas 1.010,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 71496000 | Ponte do Rio Correntes | Correntes | 539,00 |
| 71498000 | Passo Marombas | Marombas | 3.680,00 |
| 71490000 | Ponte Marombas | Marombas | 354,00 |
| 71250000 | Ponte João Paulo | João Paulo | 489,00 |
| 71300000 | Rio Bonito | Canoas | 2.000,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 498,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Rodolfo Dornelas Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7595572-0
139382-6-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
71496000 Ponte do Rio Correntes Correntes 539,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
O projeto básico informa na página 12 que o projeto terá 3.026 kWmédios de energia e
FC = 0,504. Na página 33 informa que o empreendimento terá 2.927 kW de energia
assegurada e um FC = 0,488. A Ficha Técnica, por sua vez, apresenta energia média de
3.128 kW e energia assegurada de 2.927 kW.
Entretanto, para fins de avaliação do DRS-PCH, serão consideradas as informações
constantes do Sumário Executivo, devendo serem revisados ou confirmados no
momento de homologação dos parâmetros de Garantia Física. Dessa forma, a potência
de 6.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,52 são compatíveis aos estimados nos
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário, que teve sua potência associada a uma
Estudos Energéticos
permanência de vazões turbinadas da ordem de 30%. Além disso, houve pequena
redução da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção
energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,279%, considerando 14 dias/ano de indisponibilidade, e um IP
DE 2,192%, considerando 24 dias/ano de indisponibilidade das três máquinas nos dois
casos.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.077,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Lebon Régis Sumário Executivo
26°59'53" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°41'12" W
27°0'25" S
Coordenadas da casa de força
50°41'10" W
NA Montante (m) 925,50
NA Jusante (m) 877,22
Potência Instalada Total (kW) 6.000
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 2.222,22; 2.222,22;

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
2.222,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
2.077,00; 2.077,00;
Potência instalada por turbina (kW)
2.077,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 2,45; 2,45; 2,45
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,3%; 96,3%; 96,3%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,28%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,19%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,792
Hb: Queda bruta nominal (m) 48,28
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,62%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 14
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,51
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Lebon Régis conforme solicitado por RTK Engenharia Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável -
SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Lebon Régis sob a titularidade de RTK Engenharia Ltda..

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lebon Régis

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1959 4,93 7,49 4,24 5,84 5,57 4,42 2,85 3,81 8,01 4,27 2,87 2,30
2,77 5,75 6,04 4,55 4,65 3,77 2,38 7,26 6,98 11,79 16,12 9,16
1960

| 1961 10,04 | 6,70 | 14,32 | 7,72 | 4,74 | 4,52 | 4,20 | 2,34 | 26,42 | 24,14 | 22,20 | 10,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 5,63 | 5,17 | 5,61 | 4,00 | 7,01 | 4,72 | 5,81 | 2,97 | 8,75 | 12,54 | 5,64 | 3,32 |
| 1963 9,42 | 11,56 | 13,07 | 5,91 | 3,60 | 2,31 | 1,94 | 2,78 | 6,09 | 17,20 | 18,89 | 9,86 |
| 1964 5,01 | 6,62 | 6,68 | 6,52 | 7,53 | 5,03 | 5,55 | 8,30 | 8,35 | 4,98 | 2,77 | 2,03 |
| 2,71 | 2,52 | 3,53 | 1,95 | 7,43 | 3,70 | 7,01 | 10,49 | 10,54 | 14,12 | 9,43 | 14,46 |

1965

| 1966 12,79 | 30,29 | 11,56 | 5,79 | 4,15 | 9,97 | 7,70 | 6,44 | 13,48 | 17,40 | 9,71 | 11,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 6,92 | 11,59 | 9,28 | 4,07 | 3,40 | 4,78 | 3,90 | 5,53 | 11,96 | 8,79 | 9,40 | 8,73 |
| 1968 3,86 | 2,57 | 3,60 | 4,53 | 3,56 | 3,31 | 3,82 | 2,69 | 5,22 | 4,46 | 5,83 | 6,30 |
| 1969 7,47 | 16,85 | 11,40 | 22,10 | 6,71 | 12,86 | 9,75 | 6,29 | 6,82 | 4,78 | 4,64 | 4,33 |
| 5,45 | 2,32 | 3,79 | 1,84 | 4,59 | 9,10 | 8,98 | 5,54 | 7,22 | 8,93 | 4,61 | 7,84 |

1970

| 1971 16,12 | 12,22 | 11,55 | 12,29 | 11,25 | 18,16 | 12,84 | 7,71 | 6,56 | 5,74 | 2,03 | 1,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 3,42 | 17,45 | 7,63 | 4,58 | 2,25 | 10,14 | 7,00 | 27,48 | 28,53 | 18,58 | 10,22 | 7,85 |
| 1973 7,59 | 11,29 | 7,91 | 3,69 | 8,49 | 14,47 | 13,79 | 26,92 | 23,80 | 9,91 | 8,44 | 4,40 |
| 1974 5,20 | 8,00 | 8,92 | 4,21 | 3,15 | 7,37 | 5,78 | 3,75 | 11,00 | 4,14 | 3,64 | 2,04 |
| 4,08 | 5,01 | 6,01 | 3,69 | 3,42 | 6,94 | 4,38 | 11,08 | 27,73 | 25,83 | 7,74 | 16,96 |

1975

| 1976 13,67 | 7,28 | 10,89 | 4,66 | 11,52 | 12,03 | 7,15 | 14,98 | 8,97 | 7,98 | 7,72 | 11,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 12,63 | 16,76 | 14,86 | 7,60 | 3,47 | 3,73 | 5,01 | 13,32 | 8,14 | 20,12 | 21,40 | 7,33 |
| 1978 6,70 | 5,23 | 6,69 | 2,36 | 1,83 | 2,33 | 4,05 | 4,33 | 5,89 | 2,77 | 3,01 | 2,89 |
| 1979 1,85 | 2,57 | 2,13 | 4,16 | 17,45 | 5,92 | 6,16 | 3,56 | 5,48 | 32,46 | 30,95 | 14,79 |
| 4,39 | 3,74 | 13,77 | 5,47 | 5,91 | 5,40 | 9,12 | 18,89 | 18,31 | 9,68 | 9,01 | 17,42 |

1980

| 1981 14,17 | 10,10 | 4,07 | 3,18 | 2,56 | 3,31 | 3,15 | 5,28 | 7,31 | 5,95 | 6,42 | 4,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 4,45 | 10,45 | 7,47 | 5,15 | 4,17 | 11,47 | 23,81 | 15,04 | 6,14 | 19,29 | 40,69 | 14,14 |
| 1983 12,12 | 15,85 | 27,95 | 8,85 | 23,56 | 23,33 | 88,71 | 45,73 | 16,57 | 9,11 | 10,39 | 6,60 |
| 1984 5,00 | 3,70 | 4,54 | 5,32 | 7,82 | 15,82 | 11,51 | 38,78 | 11,16 | 13,43 | 12,48 | 11,64 |
| 3,85 | 9,71 | 4,53 | 6,73 | 5,10 | 2,74 | 3,61 | 2,24 | 4,59 | 3,66 | 6,93 | 1,48 |

1985

| 1986 2,87 | 4,10 | 3,37 | 6,44 | 4,85 | 5,91 | 3,22 | 4,49 | 7,94 | 10,10 | 11,46 | 10,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 12,80 | 8,85 | 3,69 | 3,90 | 23,78 | 11,36 | 9,62 | 9,85 | 6,09 | 17,04 | 6,50 | 4,67 |
| 1988 3,87 | 5,02 | 4,47 | 5,91 | 26,14 | 14,85 | 6,77 | 3,63 | 6,22 | 7,04 | 4,46 | 4,74 |
| 1989 10,38 | 12,55 | 7,47 | 7,52 | 13,57 | 5,02 | 6,26 | 6,75 | 22,13 | 11,68 | 5,88 | 3,57 |
| 18,01 | 12,42 | 7,39 | 10,44 | 11,74 | 38,70 | 16,98 | 13,67 | 16,58 | 26,32 | 21,37 | 9,43 |

1990

| 1991 4,73 | 3,39 | 2,57 | 2,63 | 2,69 | 9,85 | 8,14 | 12,41 | 4,49 | 9,39 | 5,52 | 6,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 5,44 | 9,04 | 10,05 | 5,74 | 25,43 | 21,52 | 32,28 | 18,94 | 11,87 | 6,81 | 7,88 | 4,90 |
| 1993 5,88 | 15,05 | 10,37 | 6,72 | 12,37 | 12,36 | 23,24 | 7,98 | 17,51 | 22,93 | 9,67 | 13,69 |
| 1994 4,36 | 19,51 | 10,50 | 9,32 | 11,45 | 16,62 | 22,29 | 9,80 | 5,58 | 11,63 | 18,11 | 6,80 |
| 22,63 | 15,07 | 6,82 | 4,02 | 2,77 | 6,06 | 6,30 | 3,79 | 8,55 | 17,05 | 6,52 | 5,07 |

1995

| 1996 11,01 | 13,98 | 14,68 | 10,05 | 3,62 | 8,00 | 12,88 | 11,58 | 15,38 | 16,33 | 7,75 | 10,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 9,57 | 21,35 | 9,93 | 3,43 | 3,65 | 9,89 | 14,32 | 19,30 | 7,08 | 35,60 | 35,12 | 11,73 |
| 1998 17,34 | 25,05 | 23,15 | 30,68 | 17,09 | 7,86 | 13,11 | 27,93 | 30,08 | 18,22 | 6,06 | 6,67 |
| 1999 6,87 | 10,03 | 5,18 | 8,81 | 4,29 | 7,72 | 23,11 | 5,35 | 5,45 | 14,85 | 5,26 | 3,91 |
| 6,11 | 9,39 | 9,15 | 5,98 | 6,78 | 6,73 | 12,20 | 9,59 | 31,02 | 26,26 | 8,87 | 12,79 |

2000

2001 14,45 22,92 10,97 9,05 11,71 11,42 12,33 7,23 10,91 25,77 11,16 9,65
2002 6,18 6,16 4,71 7,81 7,06 7,69 6,26 17,21 16,07 20,38 19,34 13,34
2003 5,30 6,45 8,78 4,30 3,99 7,00 5,22 2,93 2,35 7,74 6,46 15,59

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lebon Régis

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 8,24 | 4,11 | 2,22 | 3,78 | 7,75 | 5,70 | 14,25 | 5,62 | 9,29 | 18,74 | 14,87 | 8,42 |  |
| 2005 8,91 | 4,17 | 2,75 | 6,93 | 16,21 | 14,96 | 9,01 | 7,83 | 32,73 | 26,23 | 14,67 | 5,53 |  |
| 2006 4,46 | 4,18 | 4,54 | 3,09 | 1,59 | 1,37 | 2,61 | 5,76 | 4,53 | 4,66 | 7,73 | 9,65 |  |
| 2007 6,56 | 8,61 | 11,43 | 8,02 | 19,92 | 7,77 | 15,17 | 11,30 | 9,42 | 18,33 | 21,41 | 9,00 |  |
| 2008 9,34 | 9,76 | 6,56 | 8,95 | 7,69 | 10,40 | 7,22 | 6,74 | 13,46 | 30,79 | 27,20 | 6,73 |  |
| 2009 8,75 | 6,38 | 4,56 | 2,43 | 2,50 | 3,33 | 15,09 | 18,10 | 25,65 | 27,83 | 10,81 | 10,05 |  |
| 12,36 | 10,11 | 10,20 | 27,78 | 26,13 | 11,81 | 10,17 | 10,99 | 4,81 | 8,13 | 7,36 | 20,71 |  |

2010

| 2011 15,14 | 26,67 | 15,90 | 15,22 | 7,77 | 7,91 | 24,13 | 29,13 | 34,85 | 11,27 | 7,54 | 4,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 7,00 | 6,67 | 3,11 | 3,10 | 3,24 | 8,60 | 8,35 | 8,09 | 2,63 | 6,00 | 2,67 | 3,68 |
| 2013 8,37 | 4,32 | 6,37 | 3,95 | 2,09 | 12,81 | 10,81 | 18,67 | 24,34 | 11,73 | 4,69 | 5,38 |
| 2014 13,43 | 5,44 | 8,14 | 4,42 | 10,69 | 36,57 | 14,94 | 6,55 | 12,27 | 18,97 | 10,25 | 7,99 |
| 15,79 | 13,62 | 6,50 | 4,83 | 3,98 | 11,54 | 24,87 | 6,32 | 17,56 | 46,18 | 22,34 | 14,74 |

2015

| 2016 7,87 | 9,76 | 15,44 | 8,33 | 12,08 | 7,66 | 6,33 | 12,19 | 7,38 | 11,86 | 6,35 | 7,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 10,49 | 4,54 | 5,36 | 2,79 | 11,44 | 26,33 | 3,89 | 4,26 | 1,79 | 7,76 | 7,84 | 3,03 |
| 2018 7,07 | 3,79 | 5,81 | 3,91 | 2,44 | 2,93 | 2,11 | 3,02 | 13,22 | 14,12 | 7,03 | 4,32 |
| 2019 7,31 | 8,99 | 12,68 | 7,95 | 12,48 | 14,41 | 3,89 | 2,01 | 2,24 | 4,13 | 8,71 | 3,29 |

2020