DSP - DESPACHO 3441/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Nelson José Zanelatto, de titularidade da Electra Power Geração de Energia S.A, no rio Fão, no município de Pouso Novo, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-11-03
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL
Em 29 de outubro de 2021.
Processo: 48500.001080/2020-68.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Nelson José Zanelatto, com 5.690
kW de Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra
Power Geração de Energia S.A..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Nelson José Zanelatto, com 5.690 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046106-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra Power Geração de Energia S.A. (Electra ou Interessada), por
meio do Despacho nº 698, de 5 de março de 2020, localizada no rio Fão, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica
do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Pouso Novo, estado de Rio Grande
do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Fão, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Nelson José Zanelatto.
3. O Despacho nº 698, de 5 de março de 2020, confere o DRI-PCH à Electra, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH Nelson José Zanelatto.
4. Em 4 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48513.020967/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213441 48524.009473/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Nelson José Zanelatto
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Nelson José Zanelatto:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
29°12'18,88" S POUSO NOVO/RS e MARQUES
Barramento
52°11'19,52" W DE SOUZA/RS
29°12'19,36" S
Casa de Força POUSO NOVO/RS
52°11'10,81" W
29°11'45,53" S POUSO NOVO/RS e MARQUES
Limite máximo do Reservatório
52°13'35,47" W DE SOUZA/RS
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Nelson José Zanelatto

PCH Nelson José Zanelatto Estudos de Inventário Sumário Executivo
29°12'28,97" S 29°12'18,88" S
Localização do Barramento
52°11'4,27" W 52°11'19,52" W

| NA Montante (m) | 95,00 | 95,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 75,60 | 79,41 |
| Queda Bruta (m) | 19,40 | 15,59 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,09 | 0,86 |
| Potência (kW) | 6.900 | 5.690 |
| Energia Média (kWméd) | 3.761,00 | 3.146,81 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 42,33 | 34,95 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Fão ESTADO: RS SUB-BACIA: 86
DESPACHO: 3.082 DATA: 06/11/2019
AUTOR: ELECTRA POWER - JOSÉ RENATO ARTIOLI
EIXOS

POTÊNCIA: 45.690,00 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
29°11'41,05" S

PCH QUEIMADO 120,00 96,40 8.180 706, de
52°13'45,73" W
05.03.2020
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PROVANT ENGENHARIA LTDA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

LARISSA DE SOUZA CORREIA 1720213397033 CREA PR-119.410/D
topográficos
SHEILA MENA BARRETO

11379364 CREA RS 176.163 Estudos geotécnicos
SILVEIRA

FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Estudos hidrológicos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Estudos energéticos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 3,81 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto,
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo
Queda e níveis operacionais
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa
de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Nelson José Zanelatto
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.275,00 NOME DO RIO DA USINA: FÃO
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86745000 PASSO DO COIMBRA FORQUETA 791,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86560000 LINHA COLOMBO GUAPORÉ 2.030,00
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.715,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: CANAL LATERAL SOLEIRA CREAGER CONCRETO
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: ENROCAMENTO COM NUCLEO IMPERMEÁVEL
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720213695336
CREA PR 99.764/D ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86745000 PASSO DO COIMBRA FORQUETA 791,00
12. Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada traz as seguintes considerações.
[...]

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
Através de estudos, verificou-se a viabilidade de alteração do eixo de implantação da
PCH NELSON JOSÉ ZANELATTO, tendo seu eixo da barragem deslocado para montante em
relação ao eixo dos Estudos de Inventário. O circuito hidráulico, no entanto, foi mantido
com casa de força próxima ao pé da barragem. É importante salientar que tal alteração não
modificou os níveis de água, montante, definidos na divisão de quedas do rio Fão. A
descrição dos estudos de alternativas será apresentada detalhadamente, mais adiante no
relatório.
Este deslocamento no eixo do barramento reduziu os impactos em áreas urbanas e
permitiu a locação do eixo do barramento e demais estruturas em locais mais propícios
para sua execução, manutenção e segurança do barramento.
A casa de força da PCH NELSON JOSÉ ZANELATTO foi posicionada na margem direita do rio
Fão. Conforme definido nos Estudos de Alternativas, a PCH NELSON JOSÉ ZANELATTO terá
potência total de 5,69 MW, aproveitando a queda gerada integralmente pelo alteamento
da barragem na calha do rio, uma vez que o rio não dispõe de quedas naturais nesse trecho,
além de baixa declividade.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 5.690 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de
inventário. Houve redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos na sua
produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Estudos Energéticos
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW dentro da faixa de
potência de 3.500 kW à 7.500 kW.
Foi adotado um TEIF de 2,068%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.950,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.161,11 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Nelson José Zanelatto Sumário Executivo
29°12'18,88" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°11'19,52" W
29°12'19,36" S
Coordenadas da casa de força
52°11'10,81" W
NA Montante (m) 95,00
NA Jusante (m) 79,41
Potência Instalada Total (kW) 5.690
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.161,11; 3.161,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 2.950,00; 2.950,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,36; 6,36
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
2,07%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,35
Hb: Queda bruta nominal (m) 15,59
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,12%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 26
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Nelson José Zanelatto conforme solicitado por
Electra Power Geração de Energia S.A., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria do
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também
permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Nelson José Zanelatto sob a titularidade de Electra Power Geração
de Energia S.A..

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nelson José Zanelatto

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 21,81 | 5,97 | 2,78 | 4,04 | 6,19 | 6,99 | 23,70 | 46,93 | 86,54 | 21,82 | 37,02 | 25,53 |
| 1958 | 9,91 | 3,91 | 20,53 | 5,20 | 3,65 | 46,02 | 8,49 | 67,55 | 39,95 104,15 16,73 | 67,04 |  |  |
| 1959 | 7,13 | 26,89 | 43,43 | 86,98 | 28,72 120,40 26,40 | 79,69 | 95,90 | 31,41 | 7,76 | 6,89 |  |  |
| 1960 | 1,79 | 2,91 | 3,84 | 4,33 | 5,05 | 30,73 | 12,73 | 58,30 | 78,53 | 41,35 | 15,17 | 7,59 |
| 1961 | 9,04 | 4,53 | 22,03 | 21,90 | 11,08 | 41,28 | 28,54 | 24,75 167,55 116,17 20,24 | 9,61 |  |  |  |
| 1962 | 10,61 | 2,95 | 2,34 | 3,84 | 7,38 | 5,98 | 16,04 | 14,30 | 24,63 | 9,84 | 6,52 | 4,60 |
| 1963 | 18,91 | 14,69 | 11,65 | 8,41 | 5,92 | 17,58 | 20,56 | 35,43 101,76 203,88 33,59 | 26,40 |  |  |  |
| 1964 | 3,32 | 3,08 | 1,44 | 4,48 | 6,06 | 1,56 | 14,25 | 45,71 | 85,61 | 14,26 | 8,76 | 12,26 |
| 1965 | 8,41 | 3,12 | 4,72 | 3,93 | 6,85 | 9,81 | 12,46 | 68,75 | 83,52 | 36,34 | 20,03 | 50,68 |
| 1966 | 17,35 | 72,62 | 48,27 | 7,40 | 3,98 | 53,99 | 83,18 228,45 234,02 84,67 | 49,83 | 68,19 |  |  |  |
| 1967 | 8,17 | 7,00 | 10,15 | 5,77 | 5,93 | 13,12 | 31,10 | 39,49 304,41 40,20 | 9,42 | 30,85 |  |  |
| 1968 | 4,07 | 3,53 | 5,32 | 6,92 | 5,53 | 10,87 | 38,62 | 4,16 | 25,19 | 12,89 105,41 | 3,74 |  |
| 1969 | 46,34 | 89,08 | 16,75 | 10,05 | 14,66 | 24,07 | 15,38 | 15,02 | 13,92 | 7,86 | 18,49 | 8,08 |
| 1970 | 5,62 | 10,20 | 17,26 | 4,52 | 106,48 95,76 | 48,44 | 26,97 | 11,97 | 28,55 | 5,06 | 30,16 |  |
| 1971 | 20,34 | 26,64 | 149,94 | 13,24 | 27,52 | 68,93 | 58,71 | 75,23 | 10,44 | 11,36 | 2,84 | 2,30 |
| 1972 | 10,47 | 18,83 | 9,52 | 45,28 | 10,68 127,49 68,45 151,65 128,95 51,87 | 50,89 | 36,59 |  |  |  |  |  |
| 1973 | 18,42 | 34,88 | 13,92 | 11,94 | 75,89 | 31,75 | 78,44 | 93,77 | 93,93 | 39,41 | 20,65 | 39,71 |
| 1974 | 25,85 | 34,38 | 31,04 | 6,56 | 22,52 118,07 16,39 | 16,54 | 13,44 | 6,41 | 10,80 | 25,22 |  |  |
| 1975 | 27,23 | 30,05 | 12,74 | 9,49 | 8,14 | 32,36 | 15,39 | 89,62 | 87,05 | 30,16 | 39,48 | 18,27 |
| 1976 | 23,94 | 13,78 | 20,19 | 9,37 | 33,78 | 35,26 | 44,25 | 74,23 | 30,79 | 22,37 | 37,18 | 26,04 |
| 1977 | 14,71 | 13,63 | 23,68 | 28,81 | 9,10 | 22,63 | 90,62 | 80,85 | 60,61 | 9,06 | 18,79 | 11,06 |
| 1978 | 6,92 | 5,65 | 2,00 | 0,95 | 1,04 | 3,09 | 39,43 | 36,52 | 35,12 | 10,10 | 50,27 | 22,64 |
| 1979 | 1,42 | 1,45 | 1,96 | 9,62 | 16,41 | 17,38 | 42,46 | 42,03 | 13,31 108,87 63,53 | 28,00 |  |  |
| 1980 | 6,13 | 5,61 | 10,03 | 4,42 | 17,18 | 8,39 | 52,92 | 57,93 | 24,31 | 55,44 | 61,94 | 30,27 |
| 1981 | 15,32 | 35,32 | 15,02 | 5,76 | 3,18 | 18,10 | 9,90 | 7,17 | 74,56 | 31,20 | 36,46 | 13,07 |
| 1982 | 4,46 | 5,15 | 2,26 | 1,01 | 4,28 | 70,08 | 63,46 | 59,24 | 47,72 102,65 144,21 13,63 |  |  |  |
| 1983 | 6,55 | 48,63 | 56,93 | 50,49 126,23 86,48 170,10 115,15 47,58 | 32,59 | 21,39 | 7,37 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 16,20 | 27,17 | 6,95 | 65,33 116,15 113,65 82,07 | 60,34 | 35,01 | 44,51 | 14,64 | 6,49 |  |  |  |
| 1985 | 3,73 | 6,50 | 16,70 | 88,49 | 34,68 | 26,14 | 36,48 | 80,44 | 45,14 | 9,57 | 2,70 | 1,28 |
| 1986 | 0,54 | 0,63 | 7,36 | 31,50 | 22,19 | 32,68 | 55,55 | 78,24 | 29,86 | 39,97 124,75 23,18 |  |  |
| 1987 | 18,62 | 12,69 | 3,24 | 49,16 | 50,27 | 37,67 128,97 39,31 | 54,01 | 53,90 | 30,66 | 6,06 |  |  |
| 1988 | 13,03 | 11,23 | 3,06 | 13,49 | 13,11 | 37,99 | 20,81 | 5,16 | 153,39 42,91 | 30,60 | 10,36 |  |
| 1989 | 21,54 | 12,62 | 11,06 | 17,42 | 15,90 | 6,50 | 74,69 | 29,62 149,27 21,86 | 14,95 | 6,47 |  |  |
| 1990 | 37,35 | 17,46 | 21,07 | 43,71 | 77,98 | 71,90 | 40,29 | 10,70 102,84 82,02 | 52,18 | 11,34 |  |  |
| 1991 | 4,84 | 4,83 | 1,10 | 6,88 | 2,89 | 58,84 | 24,93 | 11,57 | 11,44 | 16,12 | 9,04 | 46,55 |
| 1992 | 18,90 | 20,47 | 29,02 | 42,21 | 57,38 | 78,26 | 32,20 | 29,21 | 42,79 | 17,84 | 23,44 | 15,76 |
| 1993 | 15,52 | 19,49 | 15,67 | 9,82 | 25,19 | 67,50 | 38,27 | 8,19 | 12,70 | 6,63 | 51,96 | 40,86 |
| 1994 | 11,19 | 12,75 | 13,18 | 52,95 133,18 78,34 | 67,44 | 35,77 | 22,06 | 76,10 | 28,78 | 21,33 |  |  |
| 1995 | 27,68 | 18,36 | 18,95 | 6,04 | 4,87 | 46,12 | 67,82 | 28,71 | 33,02 | 57,56 | 5,41 | 2,55 |
| 1996 | 46,97 | 68,77 | 12,72 | 42,57 | 5,07 | 19,17 | 29,48 | 44,41 | 45,41 | 79,04 | 19,37 | 4,71 |
| 1997 | 3,21 | 13,42 | 8,30 | 1,60 | 2,17 | 15,07 | 23,48 | 83,12 | 12,07 178,84 137,94 26,90 |  |  |  |
| 1998 | 40,78 | 55,82 | 24,81 | 32,94 | 34,20 | 31,78 | 53,08 | 85,59 | 68,29 | 22,02 | 7,75 | 5,93 |
| 1999 | 2,75 | 5,66 | 2,13 | 19,53 | 10,23 | 40,22 | 44,25 | 14,66 | 28,54 | 52,06 | 15,57 | 6,37 |
| 2000 | 11,23 | 15,20 | 44,17 | 19,87 | 14,65 | 49,97 | 60,17 | 25,46 | 93,91 | 92,57 | 29,76 | 8,83 |
| 2001 | 28,19 | 32,52 | 18,98 | 34,29 | 31,08 | 22,52 115,21 10,97 | 70,89 | 83,90 | 15,01 | 17,31 |  |  |

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nelson José Zanelatto

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 7,44 | 7,15 | 8,40 | 33,25 | 56,77 122,67 89,32 | 74,44 | 46,81 107,44 103,03 74,87 |  |  |  |  |  |
| 2003 | 29,08 | 14,84 | 19,27 | 15,59 | 25,90 | 35,36 | 90,62 | 9,96 | 6,72 | 75,11 | 32,99 | 81,97 |
| 2004 | 15,05 | 14,27 | 2,63 | 3,39 | 24,39 | 15,62 | 41,91 | 13,62 | 25,23 | 23,75 | 40,86 | 7,57 |
| 2005 | 8,72 | 1,17 | 1,56 | 20,08 | 62,99 | 76,60 | 41,32 | 41,18 | 53,08 133,68 17,90 | 8,92 |  |  |
| 2006 | 4,51 | 3,51 | 3,80 | 3,29 | 4,20 | 27,16 | 67,48 | 25,58 | 16,20 | 8,37 | 40,11 | 6,85 |
| 2007 | 3,79 | 8,82 | 17,58 | 11,28 | 40,20 | 13,70 | 60,67 | 26,97 | 54,42 | 35,61 | 42,09 | 7,01 |
| 2008 | 3,64 | 2,69 | 2,93 | 1,54 | 17,90 | 37,70 | 21,59 | 75,16 | 21,76 134,42 39,26 | 2,23 |  |  |
| 2009 | 16,72 | 16,51 | 13,22 | 3,58 | 4,74 | 8,83 | 25,65 119,07 199,06 62,97 157,52 87,70 |  |  |  |  |  |
| 2010 127,78 | 32,85 | 9,15 | 32,86 | 38,88 | 29,09 | 72,99 | 15,67 130,01 15,23 | 16,15 | 17,11 |  |  |  |
| 2011 | 11,79 | 36,91 | 58,22 | 62,46 | 21,29 | 38,27 105,20 84,82 | 24,36 | 16,78 | 7,52 | 2,14 |  |  |
| 2012 | 2,69 | 3,92 | 7,51 | 2,35 | 1,31 | 4,05 | 34,90 | 17,93 | 84,66 | 28,98 | 7,77 | 36,46 |
| 2013 | 24,39 | 23,49 | 51,34 | 18,55 | 24,50 | 27,71 | 33,82 | 81,62 | 56,35 | 25,87 | 61,33 | 10,84 |
| 2014 | 12,98 | 16,61 | 38,96 | 26,36 | 22,34 125,99 68,34 | 13,43 | 69,87 | 84,64 | 12,16 | 12,99 |  |  |
| 2015 | 53,30 | 20,95 | 11,27 | 34,73 | 30,70 112,27 103,69 17,07 | 75,95 110,09 35,58 | 87,88 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 19,20 | 22,26 | 47,65 | 66,88 | 20,84 | 9,75 | 37,56 | 12,23 | 24,31 | 98,92 | 15,28 | 6,82 |
| 2017 | 19,17 | 27,59 | 29,31 | 28,60 | 77,85 | 86,74 | 4,25 | 21,35 | 10,11 | 39,87 | 24,35 | 10,80 |
| 2018 | 23,66 | 7,60 | 16,13 | 12,44 | 10,27 | 24,99 | 55,66 | 27,31 | 73,16 | 55,82 | 39,95 | 34,36 |
| 2019 | 31,49 | 5,69 | 8,83 | 12,16 | 37,95 | 17,69 | 18,75 | 10,00 | 19,43 | 83,68 | 78,20 | 8,24 |
| 2020 | 8,74 | 5,68 | 18,50 | 21,29 | 27,74 | 17,79 166,60 39,82 | 14,57 | 8,64 | 7,63 | 22,12 |  |  |