DSP - DESPACHO 3263/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica SU-118, de titularidade da Sapezal Energia Ltda, no rio Sauê-Uiná, no município de Sapezal, (MT).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-10-19
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL
Em 18 de outubro de 2021.
Processo: 48500.002436/2020-81.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica SU-118, com 8.501,40 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Sapezal Energia Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) SU-118, com 8.501,40 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.046749-9.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sapezal Energia Ltda. (Sapezal ou Interessada), por meio do Despacho
nº 1.433, de 21 de maio de 2020, localizada no rio Sauê-Uiná, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio
Amazonas, cuja casa de força localiza-se no município de Sapezal, estado de Mato Grosso.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Sauê-Uiná, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH SU-118.
3. O Despacho nº 1.433, de 21 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Sapezal, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH SU-118.
4. Em 20 de julho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48524.019277/2021-00 (VIA 001)
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213263 48524.009122/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH SU-118
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH SU-118:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
12°53'2,28" S
Barramento Sapezal/MT
58°40'58,47" W
12°52'9,9" S
Casa de Força Sapezal/MT
58°40'40,62" W
12°54'25,02" S
Limite máximo do Reservatório Sapezal/MT
58°41'5,19" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SU-118

PCH SU-118 Estudos de Inventário Sumário Executivo
12°53'5,1" S 12°53'2,28" S
Localização do Barramento
58°40'59,9" W 58°40'58,47" W

| NA Montante (m) | 353,00 | 353,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 327,33 | 327,40 |
| Queda Bruta (m) | 25,67 | 25,60 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,29 | 0,29 |
| Potência (kW) | 8.850,00 | 8.501,40 |
| Energia Média (kWméd) | 7.540,00 | 7.260,00 |

QMLT3

Vazão (m³/s) 41,3 37,82
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Sauê-Uiná ESTADO: MT SUB-BACIA: 17
DESPACHO: 408 DATA: 12/02/2020
AUTOR: Sapezal Energia Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 65.400,00 9 (nove)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA NA Potência Condição
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.

montante Força Montante Jusante (kW)
(m) (m)
12°54'57,12" S Disponível

SU-127 370,00 353,07 5.750
58°41'20,89" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
12°51'55,6" S

SU-104 327,00 310,16 6.700 1.432, de
58°40'42,9" W
21.05.2020
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
RODRIGO GOMES OTSUKI 0720210037590 18858/D-DF Responsável Geral do Projeto
280272302006138 Estudos cartográficos e
VICTOR YUDI KANESHIRO 5069908196-SP
78 topográficos
FELIPE MARÇAL BARBOSA DE

0720210037564 23967/D-DF Estudos geotécnicos
MELO GOIS

JOAQUIM RORIZ DA SILVA 0720210037559 11377/D-DF Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS 0720210037552 10195/D-DF Estudos energéticos
RODRIGO GOMES OTSUKI 0720210037590 18858/D-DF Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,07 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SU-118
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.400,00 NOME DO RIO DA USINA: Sauê-Uiná
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
17091000 Fazenda Tucunaré Juruena 4.360,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 17092800 | Aldeia Sacre II | Sacre | 6.770,00 |
| 17093000 | Fontanilhas | Juruena | 55.900,00 |
| 17120000 | Porto dos Gaúchos | Arinos | 37.100,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 124,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra
RODRIGO GOMES OTSUKI Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720210037590
18858/D-DF ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
17091000 Fazenda Tucunaré Juruena 4.360,00
12. Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada apresenta as seguintes
considerações:
[...]

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
Considerando todos os estudos e levantamentos executados, o Projeto Básico resultou na
proposta de implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica com potência instalada de
8,5 MW, com queda bruta nominal de 25,6 m e área de reservatório de 29 ha.
[...]
Tendo como cenário atual tarifas no ACR para empreendimentos hidrelétricos de pequeno
porte, verifica-se que a PCH SU-118 se mostrou bastante competitiva.
Para as próximas fases recomendam-se ações específicas visando à otimização do projeto
e sus redução de custos. Dentre elas, recomenda-se que sejam iniciadas as tratativas com
fornecedores de equipamentos, objetivando a customização das soluções, considerando a
construção do complexo com 4 usinas de mesmo porte: SU-118 (8,50 MW), SU-104 (6,70
MW), SU-93 (9,15 MW) e SU-75 (9,10 MW), totalizando aproximadamente 32 MW, com
similaridade em alguns grupos geradores e demais equipamentos.
Recomenda-se também o aprofundamento das campanhas de investigações geológicogeotécnicas, para subsidiar os estudos de otimização do arranjo, em conjunto com
empreiteira civil, visando à simplificação da logística para as obras e dos custos unitários
dos insumos.
Por fim, recomenda-se a realização de estudos junto à concessionária de energia, visando
à definição e, se possível, simplificação do sistema de conexão para o complexo.
Por fim, com base no projeto desenvolvido e nas soluções propostas e apresentadas neste
Projeto Básico de Engenharia, recomenda-se que sejam iniciadas as tratativas junto à
SEMA-MT, com o objetivo de se obter um Termo de Referência para a execução dos estudos
ambientais.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 8.501,40 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,85 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,85.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi
adotado no estudo de inventário. Além disso, ligeiro da queda do aproveitamento, o que
Estudos Energéticos também traz impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW dentro da faixa de 6.000
kW à 10.000 kW.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.382,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.723,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH SU-118 Sumário Executivo
12°53'2,28" S
Coordenadas do eixo do barramento
58°40'58,47" W
12°52'9,9" S
Coordenadas da casa de força
58°40'40,62" W
NA Montante (m) 353,00
NA Jusante (m) 327,40
Potência Instalada Total (kW) 8.501,40
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 4.723,00; 4.723,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 4.382,00; 4.382,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 8,73; 8,73
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,85
Hb: Queda bruta nominal (m) 25,60
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 3,80%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 3,78
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH SU-118 conforme solicitado por Sapezal Energia
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021.
Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH SU-118 sob a titularidade de Sapezal Energia Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-118

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1974 45,77 47,01 47,80 47,34 45,83 43,13 38,33 35,88 35,44 37,06 37,99 40,33
42,83 45,29 43,83 44,37 41,36 37,23 36,72 35,66 34,99 35,36 37,86 41,17
1975

| 1976 41,10 | 42,56 | 43,81 | 41,96 | 40,86 | 38,21 | 36,34 | 35,42 | 35,16 | 37,16 | 37,75 | 39,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 42,87 | 44,73 | 43,12 | 42,60 | 41,28 | 39,92 | 37,47 | 36,24 | 36,52 | 38,21 | 40,46 | 42,60 |
| 1978 46,59 | 44,83 | 47,19 | 43,96 | 43,65 | 39,24 | 37,03 | 37,57 | 37,25 | 36,84 | 37,72 | 42,50 |
| 1979 45,85 | 47,74 | 49,89 | 48,23 | 43,48 | 40,99 | 38,93 | 37,52 | 38,13 | 37,08 | 39,56 | 39,63 |
| 43,30 | 46,32 | 48,62 | 47,05 | 42,31 | 38,47 | 39,00 | 37,05 | 36,40 | 35,82 | 37,96 | 42,22 |

1980

| 1981 44,68 | 45,82 | 46,77 | 46,65 | 41,19 | 38,26 | 36,71 | 35,60 | 34,81 | 36,83 | 40,64 | 41,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 45,98 | 47,75 | 49,61 | 45,01 | 37,40 | 34,51 | 32,60 | 32,80 | 37,68 | 38,56 | 39,14 | 40,14 |
| 1983 43,54 | 44,45 | 45,94 | 44,27 | 41,43 | 39,53 | 37,16 | 35,96 | 35,25 | 36,71 | 38,16 | 43,61 |
| 1984 42,48 | 42,81 | 44,52 | 44,30 | 42,14 | 38,62 | 36,76 | 35,92 | 35,89 | 36,39 | 38,36 | 39,88 |
| 43,12 | 42,83 | 44,70 | 44,27 | 41,27 | 38,16 | 36,93 | 35,99 | 35,92 | 37,05 | 38,72 | 39,21 |

1985

| 1986 45,27 | 46,62 | 46,08 | 44,93 | 42,08 | 39,29 | 37,28 | 36,61 | 36,45 | 36,73 | 37,16 | 39,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 40,71 | 43,30 | 43,33 | 41,32 | 39,08 | 36,73 | 35,30 | 34,07 | 33,76 | 34,30 | 38,08 | 40,63 |
| 1988 43,63 | 45,48 | 47,72 | 46,86 | 42,55 | 40,14 | 38,01 | 36,56 | 35,92 | 36,03 | 38,26 | 41,19 |
| 1989 44,49 | 48,73 | 49,08 | 46,67 | 44,55 | 40,79 | 39,37 | 38,21 | 36,96 | 37,38 | 37,80 | 43,22 |
| 42,78 | 45,58 | 45,30 | 43,79 | 40,04 | 37,58 | 36,16 | 35,27 | 37,26 | 37,62 | 39,04 | 40,42 |

1990

| 1991 44,22 | 46,10 | 46,88 | 47,47 | 43,39 | 39,44 | 38,05 | 36,83 | 37,25 | 36,59 | 38,15 | 39,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 41,88 | 43,82 | 43,81 | 44,03 | 39,99 | 37,42 | 35,99 | 35,13 | 36,76 | 36,61 | 37,73 | 41,12 |
| 1993 43,08 | 45,64 | 47,69 | 46,41 | 42,05 | 39,74 | 37,18 | 34,36 | 33,33 | 33,85 | 33,85 | 36,41 |
| 1994 42,56 | 46,92 | 47,44 | 47,69 | 39,74 | 36,67 | 34,87 | 32,82 | 31,28 | 31,79 | 32,31 | 36,41 |
| 45,13 | 48,72 | 50,77 | 49,49 | 44,62 | 41,03 | 39,49 | 38,46 | 37,69 | 38,72 | 40,26 | 44,87 |

1995

| 1996 42,82 | 42,05 | 45,38 | 43,59 | 41,03 | 38,97 | 37,69 | 37,69 | 36,67 | 37,44 | 40,51 | 38,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 39,23 | 42,56 | 45,64 | 45,38 | 43,33 | 40,77 | 38,20 | 37,44 | 37,44 | 37,18 | 37,18 | 37,95 |
| 1998 38,72 | 42,31 | 44,62 | 43,08 | 39,49 | 38,20 | 36,67 | 36,15 | 35,38 | 36,92 | 38,97 | 38,72 |
| 1999 38,97 | 38,72 | 40,26 | 38,97 | 38,20 | 36,41 | 35,64 | 34,87 | 35,13 | 35,13 | 36,41 | 37,69 |
| 36,67 | 38,46 | 43,08 | 41,28 | 38,20 | 36,41 | 35,38 | 34,87 | 34,62 | 35,13 | 36,67 | 36,15 |

2000

| 2001 38,20 | 38,20 | 40,51 | 38,97 | 36,67 | 35,90 | 34,87 | 34,62 | 34,36 | 34,87 | 36,15 | 37,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 36,92 | 40,00 | 39,23 | 37,69 | 36,15 | 34,62 | 33,85 | 33,33 | 33,33 | 33,08 | 33,59 | 34,87 |
| 2003 36,92 | 38,20 | 38,20 | 40,51 | 36,41 | 36,92 | 34,36 | 33,33 | 33,33 | 34,10 | 34,87 | 34,87 |
| 2004 36,67 | 38,20 | 37,95 | 36,67 | 35,64 | 34,10 | 33,33 | 32,31 | 32,31 | 33,08 | 33,85 | 33,59 |
| 37,18 | 36,15 | 37,69 | 36,41 | 34,62 | 33,85 | 32,82 | 32,05 | 33,59 | 32,82 | 33,33 | 34,62 |

2005

| 2006 36,67 | 37,44 | 37,95 | 39,23 | 35,90 | 34,62 | 33,85 | 32,82 | 32,82 | 35,13 | 33,85 | 36,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 38,97 | 40,00 | 39,74 | 37,95 | 35,64 | 34,36 | 33,59 | 32,82 | 32,56 | 33,85 | 34,87 | 35,13 |
| 2008 35,64 | 37,69 | 37,95 | 37,95 | 35,64 | 34,36 | 33,33 | 32,56 | 32,31 | 33,08 | 34,10 | 35,90 |
| 2009 35,64 | 36,67 | 39,74 | 36,92 | 35,38 | 33,59 | 32,56 | 32,31 | 31,03 | 31,28 | 32,05 | 32,05 |
| 33,59 | 37,44 | 34,87 | 32,31 | 31,28 | 32,05 | 31,54 | 31,03 | 31,03 | 31,54 | 31,54 | 33,33 |

2010

| 2011 36,92 | 36,41 | 37,18 | 37,44 | 33,85 | 32,56 | 31,79 | 31,28 | 30,51 | 31,28 | 32,05 | 32,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 34,10 | 35,64 | 36,92 | 34,87 | 32,56 | 32,56 | 32,05 | 30,26 | 31,03 | 32,56 | 31,54 | 33,33 |
| 2013 35,90 | 37,69 | 36,15 | 34,87 | 33,08 | 32,56 | 31,54 | 31,03 | 30,51 | 31,03 | 31,54 | 32,05 |
| 2014 33,08 | 36,67 | 40,51 | 40,00 | 41,79 | 37,69 | 33,85 | 32,56 | 32,56 | 32,82 | 34,36 | 34,62 |
| 35,64 | 35,90 | 36,15 | 36,92 | 36,67 | 34,87 | 33,59 | 33,59 | 32,82 | 32,56 | 33,85 | 32,82 |

2015

2016 34,36 36,92 37,44 37,44 34,62 32,82 31,28 31,03 31,54 31,03 31,28 34,10
2017 33,59 36,15 36,41 35,64 34,10 32,56 32,31 31,28 29,74 29,74 32,31 33,85
2018 35,38 36,92 37,44 38,20 36,41 34,10 33,08 32,56 32,31 33,59 34,87 36,41

Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-118

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2019 35,38 34,87 39,74 43,82 38,05 35,12 33,74 32,69 32,01 34,23 35,12 34,24
2020 34,40 39,57 41,23 36,35 34,53 32,28 31,21 30,24 29,77 30,82 30,86 31,65