REN - RESOLUÇÃO NORMATIVA 956/2021
Tipo de documento: anexo
Ementa: Estabelece os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, revoga as Resoluções Normativas ANEEL 395, de 15 de dezembro de 2009; 424, de 17 de dezembro de 2010; e 432, de 5 de abril de 2011.
Assunto: Fixação
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-12-15
Autor: ANEEL

ANEXO III DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Seção 3.0
Introdução
Conteúdo
1. Além desta seção introdutória, este módulo está estruturado da seguinte forma:
Seção 3.1 – Requisitos para Conexão de Microgeração e Minigeração Distribuída: estabelece requisitos
técnicos para conexão de microgeração e minigeração distribuída ao sistema de distribuição;
Seção 3.2 – Requisitos para Conexão de Central Geradora: estabelece requisitos técnicos para conexão
de central geradora ao sistema de distribuição;
Seção 3.3 – Requisitos de Projeto das Instalações de Conexão: define os requisitos a serem observados
para elaboração de projetos de instalações de conexão;
Seção 3.4 – Requisitos dos Sistemas de Proteção para demais Usuários: define requisitos gerais de
proteção para usuários que não se enquadram nas Seções 3.1 e 3.2;
Seção 3.5 – Requisitos de Operação, Manutenção e Segurança da Conexão: estabelece diretrizes para
a operação, manutenção e segurança das conexões; e
Anexos.
Objetivo
2. Estabelecer as instruções detalhadas e os requisitos complementares sobre a regulação da conexão ao
sistema de distribuição de energia elétrica disposta nas Regras de Prestação do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica.
Aplicabilidade
3. Os procedimentos definidos neste módulo devem ser observados por:
a) distribuidoras de energia elétrica; e
b) usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica.

4. Para a conexão dos usuários devem ser observadas todas as condições, etapas e prazos estabelecidos
nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
5. A distribuidora pode solicitar as informações complementares do Anexo 3.F, conforme o tipo de
usuário, desde que estritamente necessárias à realização dos estudos de sua responsabilidade,
elaboração do projeto e orçamento da conexão.
Seção 3.1
Requisitos para Conexão de Microgeração e Minigeração Distribuída
Requisitos Gerais
6. A solicitação de conexão deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso para microgeração e
minigeração distribuída constante nos Anexos 3.A, 3.B e 3.C deste Módulo 3, conforme potência instalada
da geração, acompanhado dos documentos pertinentes a cada caso, não cabendo à distribuidora solicitar
documentos adicionais àqueles indicados nos Formulários.
6. A solicitação de conexão deve ser realizada por meio do formulário padronizado pela ANEEL,
acompanhado dos documentos e informações pertinentes a cada caso, não sendo permitido à
distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários. (Redação dada pela REN
ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
7. Para a microgeração distribuída deve ser entregue o Relacionamento Operacional, conforme modelo
do Anexo 3.D.
8. Para minigeração distribuída deve ser celebrado o Acordo Operativo, conforme modelo do Anexo 3.E.
9. Para a elaboração do Acordo Operativo ou do Relacionamento Operacional, deve-se fazer referência
aos contratos celebrados para a unidade consumidora por meio da qual se conecta a microgeração ou
minigeração distribuída e participante do sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora
local.
10. A distribuidora deve realizar a coleta e o envio à ANEEL das informações para registro de microgeração
e minigeração distribuída, nos termos da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.
10. A distribuidora deve realizar a coleta e o envio à ANEEL das informações para registro de microgeração
e minigeração distribuída, conforme Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia
Elétrica. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
Requisitos de Projetos
11. A quantidade de fases e o nível de tensão de conexão da central geradora são definidos pela
distribuidora em função das características técnicas da rede e em conformidade com a regulamentação
vigente.

11.1. Na definição da forma de conexão da microgeração ou minigeração distribuída, a distribuidora deve
permitir a ligação com número de fases igual ou inferior à quantidade de fases de atendimento da unidade
consumidora, observados os níveis de desequilíbrios de potência entre as fases estabelecidos em normas
técnicas próprias. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
12. A Tabela 1 indica os requisitos mínimos do ponto de conexão da microgeração e minigeração
distribuída.
Tabela 1 – Requisitos mínimos em função da potência instalada
Potência Instalada
Maior que 75 kW e
Maior que 500 kW e
EQUIPAMENTO Menor ou igual a 75
menor ou igual a
menor ou igual a 5
kW
500 kW MW
(1)

Elemento de desconexão Sim Sim Sim
Elemento de interrupção (2) Sim Sim Sim
Transformador de acoplamento(3) Não Sim Sim
Proteção de sub e sobretensão Sim
Sim (4) Sim (4)

Proteção de sub e sobrefrequência Sim (4) Sim (4) Sim
Proteção contra desequilíbrio de
Não Não Sim
corrente
Proteção contra desbalanço de
Não Não Sim
tensão

Sobrecorrente direcional Não Sim Sim
Sobrecorrente com restrição de
Não Não Sim
tensão

Relé de sincronismo Sim(5) Sim(5) Sim(5)
Anti-ilhamento

Sim(6) Sim(6) Sim(6)
Sistema de Medição Medidor 4 Medidor 4
Medição

Bidirecional (7) Quadrantes Quadrantes
Notas:
(1) Chave seccionadora visível e acessível que a distribuidora usa para garantir a desconexão da central
geradora durante manutenção em seu sistema, exceto para microgeradores e minigeradores que se
conectam à rede por meio de inversores.
(2) Elemento de interrupção automático acionado por proteção para microgeradores distribuídos e por
comando e/ou proteção para minigeradores distribuídos.
(3) Transformador de interface entre a unidade consumidora e rede de distribuição.
(4) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico que detecte tais anomalias
e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção.
(5) Não é necessário relé de sincronismo específico, mas um sistema eletroeletrônico que realize o
sincronismo com a frequência da rede e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do
elemento de interrupção, de maneira que somente ocorra a conexão com a rede após o sincronismo ter
sido atingido.

(6) No caso de operação em ilha do usuário, a proteção de anti-ilhamento deve garantir a desconexão física
entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a parcela
de carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do
fornecimento.
(7) O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da
energia elétrica ativa injetada na rede.
12. Os requisitos mínimos da interface com a rede da microgeração e minigeração distribuída estão
indicados na Tabela 1. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
TABELA 1 – REQUISITOS MÍNIMOS DA INTERFACE COM A REDE EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA
PARA MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Potência Instalada da Microgeração ou Minigeração Distribuída
Maior que 75 kW e menor ou Maior que 500 kW e
Elemento Menor ou igual a
igual a menor ou igual a
75 kW
500 kW 5 MW
Transformador de
Elemento de Transformador de interface
Nenhum interface com isolação
acoplamento com isolação galvânica (1)
galvânica (1)

Elemento de Chave seccionadora Chave seccionadora
Disjuntor termomagnético(2)

seccionamento acessível (2) acessível (2)
Dispositivo de

Elemento de Dispositivo de interrupção Dispositivo de interrupção
interrupção automática

interrupção automática (3) (4) automática (3) (4)
(3) (4)
Conjunto de funções de
Conjunto de funções de Conjunto de funções de
proteção que produza
proteção que produza uma proteção que produza uma saída
Elemento de uma saída capaz de
saída capaz de operar na capaz de operar na lógica de
proteção operar na lógica de
lógica de atuação do atuação do elemento de
atuação do elemento de
elemento de interrupção interrupção
interrupção

Elemento de Medidor de energia ativa Medidor de energia de 4 Medidor de energia de 4
medição bidirecional (5) quadrantes (5) quadrantes (5)
Notas:
(1) Transformador de interface entre a unidade consumidora e rede de distribuição. Para os casos em que
a unidade consumidora possua transformador com capacidade de potência adequada para atender
também a microgeração ou minigeração distribuída, não é necessário um transformador exclusivo.
(2) Instalado junto à microgeração ou minigeração distribuída de forma a possibilitar a desconexão física
de todos os condutores ativos da usina.
(3) Elemento de interrupção automático com desconexão física, por meio de relé ou contator, instalado
junto à Microgeração ou Minigeração Distribuída acionado por proteção para microgeração distribuída e
por comando e/ou proteção para minigeração distribuída.
(4) No caso de operação em ilha, o elemento de interrupção deve garantir a desconexão física entre a

rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a parcela de
carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do
fornecimento.
(5) O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da
energia elétrica ativa injetada na rede, atendendo às especificações estabelecidas no Módulo 5 do
PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
Requisitos de Proteção
12-A. As funções de proteção junto à interface com a rede da microgeração e minigeração distribuída
estão indicadas na Tabela 1-A. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
TABELA 1-A – FUNÇÕES DE PROTEÇÃO JUNTO À INTERFACE DA MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
Potência Instalada da Microgeração ou Minigeração Distribuída

Código ANSI Maior que 75 kW e Maior que 500 kW e
Função de proteção Menor ou igual a

equivalente menor ou igual a menor ou igual a
75 kW
500 kW 5 MW
Função de proteção

27 Sim Sim Sim
de subtensão
Função de proteção

59 Sim Sim Sim
de sobretensão
Função de proteção de

81U Sim Sim Sim
subfrequência
Função de proteção de

81º Sim Sim Sim
sobrefrequência
Função de proteção

contra desequilíbrio de 46 Sim (1)(5) Sim Sim
corrente entre fases
Função de proteção

contra reversão e 47 Sim (1)(5) Sim Sim
desequilíbrio de tensão
Função de proteção

contra 50 / 50N Sim (1) Sim Sim
curto-circuito
Função de proteção

seletiva 51 / 51N Sim (1) Sim Sim
contra curto-circuito
Função de proteção

contra Relé de detecção Relé de detecção Relé de detecção
-

perda de rede de ilhamento (2) (3) de ilhamento (2) (3) de ilhamento (2) (3)
(proteção anti-ilhamento)
Função de verificação de

25 Sim Sim Sim
sincronismo
Função de espera de

62 Sim (4) Sim (4) Sim (4)
tempo de reconexão

Notas:
(1) Pode ser implementado através de um Disjuntor termomagnético.
(2) Não é necessário relé de ilhamento específico, podendo ser empregada uma lógica baseada em
conjunto de funções de proteção que atuando coordenadamente realize a detecção de ilhamentos e que
produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção.
(3) No caso de operação em ilha, a proteção de anti-ilhamento deve garantir a desconexão física entre a
rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a parcela de carga
e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do fornecimento.
(4) Cabe à distribuidora definir no estudo técnico o tempo de reconexão, baseado em normas técnicas
próprias e da ABNT. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
(5) Essas funções de proteção são exigidas para microgeração distribuída baseada em máquina síncrona. Para
conexão de microgeração distribuída conectada via conversores eletrônicos, essas funções não são obrigatórias.
(Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
12.1. Na determinação dos ajustes das funções de proteção, deve ser observado o eventual impacto da
operação da microgeração ou minigeração distribuída sobre a Rede Básica e as DIT. (Incluído pela REN
ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
12.1. Na determinação dos ajustes das funções de proteção de frequência, tensão e anti-ilhamento,
devem ser observados os impactos de atuações inadvertidas destas proteções sobre a Rede Básica e as
DIT. (Redação dada pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
12.2. Para microgeração ou minigeração distribuída que utiliza exclusivamente conversor eletrônico de
potência para realizar a interface com a rede de distribuição, incluindo sistema de armazenamento de
energia elétrica, o consumidor deve apresentar relatório de ensaio em língua portuguesa, atestando que
todos os modelos utilizados tenham sido aprovados em ensaios de avaliação da sua conformidade com as
normas técnicas brasileiras vigentes que avaliam a interface de conexão desses conversores com a rede
de distribuição. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
12.2.1. Os ensaios a que se refere o item 12.2 devem ser realizados em laboratórios acreditados junto ao
Inmetro ou acreditados em outros países que sejam signatários do acordo de reconhecimento mútuo da
International Laboratory Association (ILAC MRA), e que possuam em seu escopo as referidas normas
técnicas, na tensão nominal de conexão, de forma a atender aos requisitos de segurança e qualidade
estabelecidos nesta seção. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
12.3. Caso não existam normas brasileiras vigentes que avaliem a interface de conexão dos conversores
eletrônicos de potência com a rede de distribuição, para a fonte primária empregada ou para sistemas de
armazenamento de energia elétrica, pode-se considerar uma norma internacional, desde que os ensaios
sejam realizados para os mesmos níveis de tensão e frequência de atendimento da unidade consumidora.
(Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
12.4. Excepcionalmente, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação deste item, a
distribuidora deve aceitar os certificados atestando que os conversores eletrônicos de potência foram
ensaiados e aprovados conforme normas técnicas brasileiras ou normas internacionais (no caso de
ausência de normas brasileiras), considerando as características técnicas do sistema elétrico brasileiro, ou
o número de registro da concessão do Inmetro para o modelo e a tensão nominal de conexão, de forma
a atender aos requisitos de segurança e qualidade estabelecidos nesta seção. (Incluído pela REN ANEEL
1.059, de 07.02.2023)

12.5. Nos sistemas que se conectam à rede por meio de conversores eletrônicos de potência, as funções
de proteção relacionadas na Tabela 1-A podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a
redundância de proteções desnecessária para microgeração distribuída. 12.6 O conversor eletrônico de
potência utilizado microgeração ou minigeração distribuída deve ser instalado em local apropriado que
permita o acesso da distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
13. Observadas as disposições deste Módulo, as funções de proteção devem ser ajustadas de acordo com
os critérios estabelecidos pela distribuidora.
13.1. Caso os critérios estabelecidos pela distribuidora não sejam compatíveis com os padrões do ONS, a
distribuidora e o ONS devem estabelecer os critérios conjuntamente. (Revogado pela REN ANEEL 1.076,
de 03.10.2023)
13-A. A microgeração ou minigeração distribuída devem ser capazes de permanecerem conectadas ao
sistema de distribuição e operar satisfatoriamente sem atuação das funções de proteção de frequência
de acordo com os valores de frequência e temporizações mínimas apresentadas na Tabela 1-B. (Incluído
pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
TABELA 1-B – PERÍODO MÍNIMO QUE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DEVEM SER
CAPAZES DE PERMANECEREM OPERANDO COM VALORES DE FREQUÊNCIA NÃO NOMINAL –
SUPORTABILIDADE A VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS DE FREQUÊNCIA
Frequência [Hz] Suportabilidade mínima
f ≤ 57,0 Não exigida
57,0 < f ≤ 57,5 5 s
57,5 < f ≤ 58,5 20 s
58,5 < f ≤ 62,5 Tempo ilimitado
62,5< f ≤ 63,0 10 s
f > 63,0 Não exigida
(Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-A.1. Para a microgeração ou minigeração distribuída de fonte térmica, os valores da Tabela 1-B podem
ser flexibilizados, desde que haja comprovação técnica e concordância da distribuidora. (Incluído pela REN
ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-A.2. Não são permitidos ajustes para a função de proteção de subfrequência iguais ou superiores a 58,5
Hz, independentemente da temporização associada. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-B. A microgeração ou minigeração distribuída baseada em máquinas síncronas devem ser capazes de
permanecerem conectadas ao sistema de distribuição e operar satisfatoriamente com taxas de variação
de frequência de até 1,0 Hz/s, considerando a média de uma janela deslizante de medição de no mínimo
100 ms. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)

13-B.1. Caso seja empregada a função de proteção de taxa de variação de frequência (81R ou 81df/dt) no
sistema de proteção anti-ilhamento, esta função de proteção deve ter um ajuste superior a 1 Hz/s e com
temporização superior a 100 ms. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-B.2. Para microgeração e minigeração distribuída baseadas em máquinas síncronas, a função de
proteção anti-ilhamento salto de vetor só deve ser empregada caso seja comprovada a sua necessidade e
desde que seja garantida a não atuação dessa proteção para perturbações externas no sistema de
transmissão. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-C. A microgeração ou minigeração distribuída conectadas via conversores eletrônicos deve ser capaz de
permanecer conectada ao sistema de distribuição e operar satisfatoriamente com taxas de variação de
frequência de até 2,0 Hz/s, considerando a média de uma janela deslizante de medição de no mínimo 100
ms. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-C.1. Caso seja empregada a função de proteção taxa de variação de frequência (81R ou 81df/dt) no
sistema de proteção anti-ilhamento, esta função de proteção deve ter um ajuste superior a 2,0 Hz/s e com
temporização superior a 100 ms, independentemente do valor de frequência, de modo a evitar atuações
inadvertidas diante perturbações no Sistema Interligado Nacional. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de
03.10.2023)
13-C.2. É proibida a utilização da função de proteção anti-ilhamento salto de vetor (ou relé de
deslocamento de fase) para microgeração e minigeração distribuída conectadas via conversores
eletrônicos de potência. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
13-D. A microgeração e minigeração distribuída conectadas via conversores eletrônicos de potência
devem continuar operando satisfatoriamente, sem desconexão, para qualquer tipo de distúrbio, diante de
variações transitórias na tensão de acordo com os valores de tensão e temporizações mínimas
apresentadas na Tabela 1-C. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
TABELA 1-C – SUPORTABILIDADE A SUBTENSÕES E SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS NO PONTO CONEXÃO
C.A. DO CONVERSOR COM A REDE ELÉTRICA
Tensão [p.u.] Suportabilidade mínima
V ≤ 0,20 Não exigida
0,2 < V ≤ 0,5 0,5 s
0,5 < V ≤ 0,8 2,5 s
0,80 < V ≤ 1,10 Tempo ilimitado
1,10 < V ≤ 1,18 1 s
V > 1,18 Não exigida
(Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)

14. Para o caso de sistemas que se conectam à rede por meio de inversores, o consumidor deve
apresentar certificados atestando que os inversores foram ensaiados e aprovados conforme normas
técnicas brasileiras ou normas internacionais, ou o número de registro da concessão do Inmetro para o
modelo e a tensão nominal de conexão constantes na solicitação de acesso, de forma a atender aos
requisitos de segurança e qualidade estabelecidos nesta seção 3.1.
15. Nos sistemas que se conectam à rede por meio de inversores, os quais devem estar instalados em
locais apropriados de fácil acesso, as proteções relacionadas na Tabela 1 podem estar inseridas nos
referidos equipamentos, sendo a redundância de proteções desnecessária para a microgeração
distribuída.
16. Os valores de referência a serem adotados para os indicadores de tensão em regime permanente,
fator de potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de
frequência são os estabelecidos no Módulo 8 do PRODIST.
16.1. O cumprimento aos requisitos de suportabilidade definidos nas tabelas 2 e 3 deve ocorrer sem
prejuízo do atendimento aos limites definidos para os indicadores mencionados no item 16. (Incluído
pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
17. A distribuidora pode propor proteções adicionais ou dispensar alguma proteção, desde que justificado
tecnicamente, em função de características específicas do sistema de distribuição acessado, sem custos
para a microgeração distribuída.
18. As unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída podem operar em modo de
ilha, desde que desconectadas fisicamente da rede de distribuição.
19. A distribuidora poderá solicitar às unidades consumidoras com microgeração ou minigeração a
aplicação das disposições da Seção 3.2, desde que justificado tecnicamente.
Seção 3.2
Requisitos para Conexão de Central Geradora
Requisitos Gerais
20. A conexão de central geradora deve ser realizada em corrente alternada com frequência de 60 Hz.
21. A central geradora deve operar dentro dos limites de frequência estabelecidos no Módulo 8 do
PRODIST.
22. O paralelismo das instalações da central geradora com o sistema da distribuidora não pode causar
problemas técnicos ou de segurança aos demais usuários, ao sistema de distribuição acessado e ao
pessoal envolvido com a sua operação e manutenção, e deve observar as seguintes condições:
deve existir um sistema de comunicação entre a central geradora e a distribuidora;
o gerador é o único responsável pela sincronização adequada de suas instalações com o sistema de

distribuição;
o gerador deve ajustar as proteções de suas instalações de maneira a desfazer o paralelismo caso ocorra
desligamento, antes da tentativa de religamento subsequente;
o tempo de religamento deve ser definido no acordo operativo; e
no caso de paralelismo permanente, o usuário deve atender aos requisitos técnicos de operação da
distribuidora, observando os procedimentos operacionais do Módulo 4 do PRODIST.
23. A distribuidora e o gerador devem definir os arranjos da interface de seus sistemas no acordo
operativo.
23-A. As disposições dos itens 13-A a 13-D deste Módulo aplicáveis à microgeração e minigeração
distribuída também devem ser observadas para conexão de demais centrais geradoras às distribuidoras.
(Incluído pela REN ANEEL 1.076, de 03.10.2023)
23-B. Para conexão de centrais geradoras em nível de tensão superior a 69 kV, devem ser observados os
requisitos técnicos mínimos apresentados nos Procedimentos de Rede. (Incluído pela REN ANEEL 1.076, de
03.10.2023)
Requisitos de Proteção
24. Para o ponto de conexão da central geradora devem ser observadas as seguintes proteções mínimas:
Tabela 2 – Proteções mínimas em função da potência instalada
Potência Instalada
EQUIPAMENTO 10 kW a 500 kW
(4)
< 10 kW > 500 kW
(4)
(1)

Elemento de desconexão Sim Sim Sim
Elemento de interrupção (2) Sim Sim Sim
Transformador de acoplamento Não Sim Sim
Proteção de sub e sobretensão Sim
Sim (3) Sim (3)

Proteção de sub e sobrefrequência Sim (3) Sim (3) Sim
Proteção contra desequilíbrio de
Não Não Sim
corrente

Proteção contra desbalanço de tensão Não Não Sim
Sobrecorrente direcional Não Não Sim
Sobrecorrente com restrição de tensão Não Não Sim
Notas:
(1) Chave seccionadora visível e acessível que a distribuidora usa para garantir a desconexão da central geradora durante
manutenção em seu sistema.
(2) Elemento de desconexão e interrupção automático acionado por comando ou proteção.
(3) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico que detecte tais anomalias e que produza
uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de desconexão.
(4) Nas conexões acima de 300 kW, se o lado da distribuidora do transformador de acoplamento não for aterrado, deve-se usar
uma proteção de sub e de sobretensão nos secundários de um conjunto de transformador de potência em delta aberto.
25. A distribuidora pode propor proteções adicionais ou dispensar alguma proteção, desde que justificado

tecnicamente, em função de características específicas do sistema de distribuição acessado.
26. Nas conexões de central geradora acima de 10 MW as proteções de subtensão/sobretensão e
subfrequência/sobrefrequência devem prever as operações instantânea e temporizada, levando em
consideração o esquema de proteção informado pela distribuidora.
27. Observadas as disposições deste Módulo, as funções de proteção devem ser ajustadas de acordo com
os critérios estabelecidos pela distribuidora.
27.1. Caso os critérios estabelecidos pela distribuidora não sejam compatíveis com os padrões do ONS, a
distribuidora e o ONS devem estabelecer os critérios conjuntamente. (Revogado pela REN ANEEL 1.076,
de 03.10.2023)
28. A central geradora com potência instalada maior ou igual a 300 kW deve possuir sistemas de controle
de tensão e de frequência.
29. Para centrais geradoras com potências inferiores a 300 kW, os sistemas de controle de tensão e de
frequência devem ser instalados caso haja possibilidade de operação ilhada.
30. Para o paralelismo da central geradora com o sistema de distribuição deve ser observado o seguinte:
o disjuntor ou religador na saída da subestação da distribuidora do circuito alimentador no qual se
estabelece o paralelismo da central geradora deve ser dotado de comando de abertura por relés que
detectem faltas entre fases e entre fase e terra na linha de distribuição;
o paralelismo pode ser estabelecido por um ou mais disjuntores, que devem ser supervisionados por
relé de verificação de sincronismo;
os ajustes dos relés que atuam sobre o disjuntor responsável pelo paralelismo, bem como as relações
dos transformadores de corrente que os suprem, devem ser definidos pelo usuário e aprovados pela
distribuidora, quando aplicáveis;
os disjuntores nas instalações do gerador que possam fechar o paralelismo devem ser dotados de
dispositivos de intertravamento com o disjuntor de paralelismo;
os relés de proteção da interligação devem operar nas seguintes condições anormais, atuando nos
disjuntores:
i. sobretensão e subtensão;
ii. sobrecorrentes de fase e de neutro;
iii. sobrefrequência e subfrequência;
instalação de proteção de retaguarda, composta de relés para detecção de faltas entre fases e entre
fases e terra, atuando na abertura do paralelismo;
os dispositivos que atuam nos disjuntores de paralelismo não devem operar por perturbações ou
interferências provenientes de súbita variação de tensão ou frequência e correntes harmônicas do
sistema, sendo tal característica comprovada por meio de ensaios apropriados;
não devem ser utilizados fusíveis ou seccionadores monopolares entre o disjuntor de entrada e os
geradores; e
o autoprodutor que possua geração própria no mesmo local de consumo com o fim de suprir
parcialmente sua carga, sem previsão de paralelismo sob qualquer regime operativo, deve incluir no

projeto de suas instalações uma chave reversível de acionamento manual ou elétrico, automática ou não,
com intertravamento mecânico.
31. Na determinação de sobrecorrentes e de sobretensões devem ser levadas em conta as impedâncias
de aterramento e a existência de bancos de capacitores.
32. Os geradores da central geradora de energia devem estar acoplados ao sistema de distribuição por
meio de um transformador de acoplamento.
32.1. A ligação dos enrolamentos e o deslocamento angular devem estar de acordo com a indicação da
distribuidora.
32.2. O transformador de acoplamento não pode ser protegido por meio de fusíveis e as derivações de
quaisquer de seus enrolamentos devem ser definidas no projeto.
33. Para a central geradora com potência instalada acima de 300 kW, deve ser feita uma avaliação técnica
da possibilidade de operação ilhada envolvendo as unidades consumidoras atendíveis.
33.1. A decisão pela operação ilhada deve ser precedida de estudos da distribuidora que avaliem a
qualidade da energia na rede associada.
33.2. Quando a operação ilhada não for permitida, deve ser utilizado sistema automático de abertura do
disjuntor de paralelismo.
34. Não podem ser instalados fusíveis entre a saída do circuito da subestação da distribuidora e o ponto
de conexão com a central geradora de energia.
35. A distribuidora deve prevenir a inversão de fluxo de potência nos reguladores de tensão, quando
necessário.
36. A distribuidora deve implementar medidas preventivas que impeçam a ocorrência de sobretensões e
subtensões sustentadas em seu sistema de distribuição, decorrentes da inserção e retirada de centrais
geradoras, até a atuação dos reguladores de tensão em operação.
37. Os estudos da distribuidora, caso aplicável, devem prever a possibilidade de a central geradora vir a
participar do Controle Automático de Geração – CAG e do Esquema de Corte de Geração – ECG,
atendendo aos requisitos de proteção e controle estabelecidos nos Procedimentos de Rede.
38. Os estudos da distribuidora, caso aplicável, devem prever a possibilidade de a central geradora vir a
participar de um agrupamento de centrais despachadas por um centro de despacho de geração
distribuída.
Seção 3.3
Requisitos de Projeto das Instalações de Conexão do Usuário
Requisitos Gerais

39. Os projetos de instalações de conexão de responsabilidade do usuário devem conter um memorial
descritivo de suas instalações de conexão, de seus dados e de suas características.
40. O memorial descritivo deve relacionar toda a documentação, normas e padrões técnicos utilizados
como referência.
Redes e Linhas
41. Devem ser consideradas as demandas de carga e geração atendidas, com a previsão de seu
crescimento, e a demanda contratada.
42. A escolha do traçado deve ser feita com base em critérios técnicos e econômicos, considerando as
questões de preservação ambiental, de segurança e do patrimônio histórico e artístico.
43. Devem ser respeitadas as regulamentações específicas dos órgãos ambientais federais, estaduais e
municipais.
44. Os cálculos elétricos devem ser feitos com base em critérios técnicos e econômicos, conforme normas
da ABNT, considerando, em casos específicos, as orientações da distribuidora para:
o dimensionamento dos cabos condutores, levando-se em conta a demanda, as perdas, a queda de
tensão, a elevação de tensão, a variação de tensão no ponto de conexão e os parâmetros ambientais;
o isolamento, que deve levar em conta as características de contaminação da região;
a proteção contra sobretensões;
o sistema de aterramento;
o cabo para-raios e o condutor neutro, que não devem ser seccionados;
a conexão ao sistema de aterramento da subestação;
o seccionamento e o aterramento das cercas localizadas dentro da faixa de servidão; e
os afastamentos e as distâncias mínimas de segurança.
45. O projeto mecânico deve considerar cargas mecânicas conforme critérios das normas da ABNT e das
normas utilizadas pela distribuidora.
46. Deve ser considerada a utilização de sistema de amortecimento para a prevenção de danos
provocados por vibrações relacionadas à ação do vento.
47. As travessias e sinalizações das redes e linhas sobre ou sob vias urbanas e rurais, ferrovias, vias fluviais,
linhas elétricas e de comunicação e nas proximidades de aeroportos, dentre outros, devem observar a
legislação e as normas instituídas pelas entidades envolvidas e pelo poder público.
47.1. O responsável pela construção da rede deve obter as aprovações necessárias.
48. O projeto deve conter a lista e a especificação dos materiais e equipamentos.
Subestações

49. O projeto deve apresentar as características técnicas dos equipamentos elétricos, de comunicação e
sinalização, das obras civis e da proteção física da subestação.
50. Para o projeto de uma subestação de tensão a partir de 69 kV deve ser apresentado, no mínimo:
diagrama unifilar simplificado;
diagrama unifilar de proteção, medição e supervisão;
fiação entre painéis, entre painéis e equipamentos e entre equipamentos;
arranjo geral (plantas, cortes, detalhes e lista de materiais);
sistema de aterramento (memória de cálculo, planta, detalhes e lista de materiais);
eletrodutos e acessórios (plantas, cortes, detalhes e lista de materiais);
bases, fundações e canaletas (planta, formas e armações, lista de materiais);
terraplenagem (planta, perfis e mapa de cubação);
estradas de serviço e drenagem (plantas, cortes, detalhes e lista de materiais);
casa de comando (arquitetura, estrutura e instalações);
serviços auxiliares (memórias de cálculo, diagramas unifilares e especificações);
diagramas esquemáticos (trifilares, lógicos de comando, controle, proteção e supervisão);
fiação dos painéis, interligação e listas de cabos;
especificação de equipamentos principais e dos painéis; e
sistema de medição.
51. O projeto deve indicar a disposição dos condutores e as cargas mecânicas e espaçamentos para a
estrutura ou pórtico de entrada.
52. O arranjo das barras deve ser definido entre o usuário e a distribuidora, de modo a otimizar o número
de circuitos e aspectos operacionais, prevendo futuras expansões, quando for o caso.
53. Devem ser observadas as normas técnicas específicas quanto às distâncias de segurança, objetivando
a garantia da integridade física das pessoas e instalações.
54. Para as unidades transformadoras de potência, a ligação dos enrolamentos e o deslocamento angular
devem ser compatíveis com indicação da distribuidora.
55. No caso de unidades transformadoras de potência antigas em operação nas instalações existentes,
seus fatores limitantes e restrições operativas devem ser levados em consideração para as devidas
correções.
56. As entradas e saídas de rede e linhas devem ser equipadas com disjuntor ou religador.
57. O projeto dos equipamentos de proteção de sobrecorrente deve considerar a potência de curtocircuito no ponto de conexão informada pela distribuidora.

58. Os seccionadores devem estar intertravados com os disjuntores e religadores do mesmo circuito de
entrada.
59. Devem ser instalados para-raios, no mínimo, nas chegadas das linhas.
60. Em entradas com redes subterrâneas, os para-raios, se necessários, devem ser instalados após o
disjuntor de entrada do usuário.
61. As características dos transformadores para instrumentos devem satisfazer às necessidades dos
sistemas de proteção e ser compatíveis com os padrões e procedimentos da distribuidora.
62. As características específicas dos transformadores para instrumentos para os sistemas de medição
devem atender ao Módulo 5 do PRODIST.
63. No caso de subestação de unidade consumidora de MT e AT, é necessária, no mínimo, a proteção de
sobrecorrente de fase e de neutro, com unidades instantânea e temporizada.
63.1. No caso de a conexão estabelecer-se sem disjuntor de entrada, os requisitos de proteção aqui
estabelecidos devem aplicar-se ao disjuntor do lado da alta tensão do transformador de potência.
64. Os relés devem possibilitar a sinalização individual das atuações da proteção, com registro de
sequência de eventos para fins de análise de ocorrências.
65. A distribuidora pode estabelecer proteções adicionais ou dispensar alguma proteção, desde que
justificado tecnicamente, em função de características específicas do sistema de distribuição.
65.1. O usuário deve arcar com as responsabilidades técnicas e financeiras pela implantação da proteção
adicional solicitada em suas próprias instalações.
66. Os ajustes dos relés que atuam sobre o disjuntor de entrada, bem como as relações dos
transformadores de corrente que os suprem, devem levar em consideração o esquema de proteção
informado pela distribuidora, quando aplicáveis.
67. A subestação deve dispor de serviços auxiliares de corrente alternada e/ou de corrente contínua,
dimensionados adequadamente para acionamento dos dispositivos de comando, proteção, medição e
comunicação instalados na subestação, devendo a tensão de operação atender aos padrões da
distribuidora.
68. Deve ser instalado sistema de iluminação de emergência para utilização quando de eventual perda do
serviço auxiliar.
69. O sistema de aterramento deve ser compatível com os padrões e normas da distribuidora, atendendo
a requisitos de segurança pessoal e de equipamentos.
Seção 3.4
Requisitos de Sistema de Proteção para demais Usuários
70. O sistema de proteção das instalações do usuário que não se enquadre como Central Geradora ou
Microgeração e Minigeração Distribuída, de que tratam as Seções 3.1 e 3.2, deve ser compatível com os

requisitos de proteção da distribuidora, a qual deve disponibilizar as informações pertinentes à
elaboração do respectivo projeto, incluindo tipos de equipamentos e ajustes.
71. O sistema de proteção das instalações do usuário deve estar dimensionado para as correntes de curtocircuito no ponto de conexão e previstas para o horizonte de planejamento, extinguindo os defeitos
dentro do tempo estabelecido pela distribuidora.
72. Devem ser observados os seguintes critérios técnicos:
as proteções das instalações do usuário, linhas, barramentos, transformadores e equipamentos de
compensação reativa devem ser concebidas de maneira a não dependerem de proteção de retaguarda
remota no sistema de distribuição;
as proteções do usuário e da distribuidora devem atender aos requisitos de sensibilidade, seletividade,
rapidez e confiabilidade operativa, de forma a não deteriorarem o desempenho do sistema elétrico
durante as condições de regime permanente e de distúrbios no sistema elétrico; e
o usuário deve atender às condições estabelecidas no PRODIST e aos padrões e instruções da
distribuidora relativamente à capacidade de interrupção de disjuntores e religadores, lógica de
religamentos, esquemas de teleproteção, alimentação de circuitos de comando e controle, medição e
registro de grandezas e oscilografia.
73. Os procedimentos de operação da proteção do sistema elétrico do usuário devem estar definidos no
acordo operativo, quando aplicável.
74. Os ajustes das proteções das instalações do usuário devem ser por ele calculados e disponibilizados à
distribuidora.
75. A distribuidora pode exigir alterações nas especificações e no projeto dos sistemas de proteção
relativos às instalações do usuário em função de particularidades do sistema de distribuição, registrando
e justificando as suas proposições.
Seção 3.5
Requisitos de Operação, Manutenção e Segurança da Conexão
Requisitos Gerais
76. Esta seção não se aplica à conexão de unidades consumidoras, exceto quando expressamente
previsto.
77. As diretrizes para a elaboração do acordo operativo são apresentadas no Anexo 3.E.
78. A definição e a descrição detalhadas do ponto de conexão devem ser apresentadas no acordo
operativo.
79. A operação e a manutenção devem garantir:
a segurança das instalações, dos equipamentos e do pessoal envolvido; e

que sejam mantidos no ponto de conexão os padrões de qualidade estabelecidos no Módulo 8 do
PRODIST.
80. Na execução da manutenção devem ser considerados os procedimentos das partes envolvidas, as
recomendações dos fabricantes dos equipamentos e as normas técnicas nacionais ou internacionais.
81. Os procedimentos relativos à manutenção devem incluir instruções sobre:
inspeção (programada e aleatória);
manutenção corretiva;
manutenção preventiva;
manutenção preditiva, quando aplicável; e
manutenção em linha viva.
82. É responsabilidade do usuário realizar a preservação do sistema de distribuição acessado contra os
efeitos de quaisquer perturbações originadas em suas instalações.
83. As partes devem estabelecer as condições de acesso para a manutenção do ponto de conexão no
acordo operativo.
84. A programação de intervenções no ponto de conexão deve seguir os procedimentos estabelecidos no
Módulo 4 do PRODIST.
85. Caso seja permitida a operação ilhada para central geradora, as condições devem ser estabelecidas
no acordo operativo, observando os procedimentos estabelecidos no Módulo 4 do PRODIST.
86. Os recursos necessários à operação do ponto de conexão, tais como supervisão, comando, controle,
comunicação e medição, devem ser disponibilizados pelo usuário, atendendo às características técnicas
definidas pela distribuidora.
87. A especificação de todos os meios de comunicação que devem estar disponíveis para o
relacionamento operacional entre a distribuidora e o usuário deve constar do acordo operativo.
87.1. Os recursos de comunicação devem atender aos requisitos mínimos definidos no Módulo 4 do
PRODIST.
88. O intercâmbio de informações e dados necessários às atividades de operação e manutenção das
instalações de conexão deve ser detalhado no acordo operativo, em conformidade com os requisitos e
procedimentos estabelecidos no Módulo 4 do PRODIST.
89. Devem constar do acordo operativo os nomes e dados das pessoas autorizadas por parte da
distribuidora e do usuário para troca de informações sobre a operação e manutenção das instalações de
conexão.
90. No acordo operativo deve constar a obrigação de comunicação formal sobre quaisquer alterações nas
instalações da distribuidora e do usuário.

91. Eventuais distúrbios ocorridos no ponto de conexão, provenientes das instalações do usuário ou do
sistema de distribuição acessado, devem ser investigados por meio de análise de perturbação, prevista
no acordo operativo, observando os procedimentos estabelecidos no Módulo 4 do PRODIST.

91.1. Após o processo de análise de perturbações, caso não haja entendimento entre o usuário e a
distribuidora quanto à definição de responsabilidades, as partes devem proceder conforme a seguir:
a distribuidora contrata um especialista e o usuário outro, sendo um terceiro nomeado de comum
acordo pelos especialistas contratados pelas partes;
não havendo consenso quanto à escolha do terceiro especialista, a parte afetada o escolhe;
as partes devem colocar à disposição dos especialistas todas as informações e dados necessários para
os trabalhos;
os 3 especialistas elaboram parecer no prazo de 30 dias com subsídios para solução das divergências;
recebido o parecer, as partes têm 10 dias úteis para aprová-lo ou rejeitá-lo, neste caso, apresentando
os motivos e fundamentos da discordância por escrito;
havendo discordância quanto ao parecer dos especialistas, as partes têm mais 7 dias para se reunirem
e acertarem as divergências;
todas as despesas decorrentes do processo de análise de perturbação, excetuando-se a remuneração
dos especialistas, são de responsabilidade da parte a que o parecer resulte desfavorável e, não sendo
identificadas as responsabilidades pela ocorrência, as despesas são divididas igualmente entre as partes;
e
a remuneração dos especialistas é de responsabilidade da respectiva parte contratante, sendo a do
terceiro especialista dividida igualmente entre as partes.
91.2. Indenizações por danos materiais diretos causados por uma parte à outra ou a usuários por
quaisquer das partes, que se fizerem devidas nos termos do processo de análise de perturbações, são de
responsabilidade do causador da perturbação, observados os casos específicos previstos na regulação.
Requisitos de Segurança da Conexão
92. O usuário e a distribuidora devem estabelecer normas de segurança a serem seguidas pelas equipes
envolvidas na operação e manutenção do ponto de conexão, incluindo:
todos os procedimentos relacionados às rotinas de operação e manutenção;
a emissão e o cancelamento das ordens de serviço relativas aos equipamentos associados; e
as medidas de segurança para a execução de serviços envolvendo manobras elétricas, manutenções,
reparos e procedimentos adequados ao ambiente de trabalho.
93. As normas para a execução de serviços no ponto de conexão devem incluir:
regras de comunicação;
aterramento temporário do equipamento ou instalação no qual se executará o serviço;
chaves de manobra e conjuntos de aterramento;
tensões de toque e de passo;

distâncias de segurança;
regras de acesso e circulação;
sinalização;
procedimentos de combate a incêndios;
recursos para iluminação de emergência; e
segurança para trabalho em vias públicas.
94. Quando for permitida a operação ilhada de central geradora, as normas de segurança devem conter
instruções específicas para essa situação.
95. As normas de segurança devem considerar aspectos relativos à segurança das instalações contra
vandalismo e invasões.
96. O proprietário da instalação deve prover garantias de segurança contra acidentes no acesso à
instalação.

ANEXO 3.A DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA
IGUAL OU INFERIOR A 10kW
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC
Código da UC: Classe:
Titular da UC:

Rua/Av.: Nº: CEP:
Bairro: Cidade:
E-mail:
Telefone: ( ) Celular: ( )
CNPJ/CPF:
2- Dados da Unidade Consumidora
Localização em coordenadas (em graus decimais): Latitude: Longitude:
Carga instalada (kW): Tensão de atendimento (V):

Tipo de conexão: ⃝ monofásica ⃝ bifásica ⃝ trifásica
3 - Dados da Geração
Potência instalada de geração (kW):
Tipo da Fonte de Geração:
⃝ Hidráulica ⃝ Solar ⃝ Eólica ⃝ Biomassa ⃝ Cogeração Qualificada
Outra (especificar):
4 - Documentação a ser Anexada
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional
competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico,
o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na
legislação específica e na forma prevista nessa legislação.
2. Diagrama unifilar contemplando Geração/Proteção (inversor, se for o caso)/Medição e
memorial descritivo da instalação.
3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do
Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
4. Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da
ANEEL, a depender do tipo de fonte.
5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver)
indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento, conforme Resolução
Normativa nº 482/2012.
6. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os
integrantes, se houver.
7. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se
houver.
8. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade
existente, devem ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para os respectivos casos.
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)

Responsável/Área:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
6 - Solicitante
Nome/Procurador Legal:
Telefone:
E-mail:
/ /

Local Data Assinatura do Responsável
(Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
ANEXO 3.B DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA
SUPERIOR A 10kW
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC
Código da UC: Classe:
Titular da UC:

Rua/Av.: Nº: CEP:
Bairro: Cidade:
E-mail:
Telefone: ( ) Celular: ( )
CNPJ/CPF:
2 - Dados da Unidade Consumidora
Localização em coordenadas (em graus decimais): Latitude: Longitude:
Potência instalada (kW): Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão: ⃝ monofásica ⃝ bifásica ⃝ trifásica
Tipo de ramal: ⃝ aéreo ⃝ subterrâneo
3 - Dados da Geração
Potência instalada de geração (kW):
Tipo da Fonte de Geração:
⃝ Hidráulica ⃝ Solar ⃝ Eólica ⃝ Biomassa ⃝ Cogeração Qualificada
Outra (especificar):
4 - Documentação a Ser Anexada
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional
competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico,
o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na
legislação específica e na forma prevista nessa legislação.
2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo.

3. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção.
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do
Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
5. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL,
a depender do tipo de fonte.
6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver)
indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme Resolução
Normativa nº 482/2012.
7. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os
integrantes, se houver.
8. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se
houver.
9. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade
existente, devem ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para os respectivos casos.
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)
Responsável/Área:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
6 - Solicitante
Nome/Procurador Legal:
Telefone:
E-mail:
/ /

Local Data Assinatura do Responsável
(Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
ANEXO 3.C DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC

Código da UC: Grupo B Grupo A Classe:
Titular da UC :

Rua/Av.: Nº: CEP:
Bairro: Cidade:
E-mail:
Telefone: ( ) Celular: ( )
CNPJ/CPF:
2 - Dados da Unidade Consumidora
Localização em coordenadas (em graus decimais): Latitude: Longitude:
Potência instalada (kW): Tensão de atendimento (V):

Tipo de conexão: ⃝ monofásica ⃝ bifásica ⃝ trifásica
Transformador particular (kVA): ⃝ 75 ⃝ 112,5 ⃝ 225 ⃝ outro:
Tipo de instalação: ⃝ Posto de transformação ⃝ cabine ⃝ subestação
Tipo de ligação do transformador:
Impedância percentual do transformador:
Tipo de ramal: ⃝ aéreo ⃝ subterrâneo
3 - Dados da Geração
Potência instalada de geração (kW):
Tipo da Fonte de Geração:

⃝ Hidráulica ⃝ Solar ⃝ Eólica ⃝ Biomassa ⃝ Cogeração Qualificada
Outra (especificar):
4 - Documentação a Ser Anexada
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional
competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico,
o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na
legislação específica e na forma prevista nessa legislação.
2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo.
3. Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão .
4. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção.
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do
Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
6. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL,
a depender do tipo de fonte.
7. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver)
indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme art. 2º da
Resolução Normativa nº 482/2012.
8. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os
integrantes, se houver.
9. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se
houver.
10. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade
existente, devem ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para os respectivos casos.
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)
Responsável/Área:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
6 - Solicitante
Nome/Procurador Legal:
Telefone:
E-mail:
/ /

Local Data Assinatura do Responsável
(Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

ANEXO 3.D DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o
proprietário de sistema de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere
ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (nome do proprietário) (CPF/Identidade); (CNPJ/MF);
(endereço da localização da microgeração); (Cidade); (Estado); (UF); e (número de referência da unidade
consumidora) e a (nome/sigla) concessionária/permissionária de distribuição de energia elétrica.
1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o
proprietário de sistema de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere
ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (nome do proprietário) (CPF ou CNPJ); (endereço da
localização da microgeração); (Cidade); (Estado); (UF); e (número de identificação da unidade
consumidora) e a (nome/sigla) concessionária/permissionária de distribuição de energia elétrica.
(Redação dada pela REN ANEEL 1.095, de 18.07.2024)
2. Este documento prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas interligando o sistema
de microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da (sigla da distribuidora).
3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas Regras de
Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e na Resolução Normativa nº 482, de 17
de abril de 2012.
3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas Regras de
Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e nos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4. Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou Contrato de
Adesão disciplinado pelas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA
5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão de sistema de microgeração distribuída aos
sistemas de distribuição.
6. Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência instalada
menor ou igual a 75 kW, conforme definição dada pela Resolução Normativa nº 482/2012.
6. Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica que utilize fontes
renováveis ou, conforme Resolução Normativa nº 1.031, de 26 de julho de 2022, de cogeração qualificada,

conectada à rede de distribuição de energia elétrica por meio de unidade consumidora, da qual é
considerada parte, com potência instalada em corrente alternada menor ou igual a 75 kW. (Redação dada
pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL
7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando das
instalações de conexão é composta por:
Pela distribuidora: (área responsável - telefone de contato)
Pelo responsável pelo sistema de microgeração: (nome – telefone de contato)
CLÁUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
8. O sistema de microgeração compreende: gerador (fonte); (capacidade instalada – kW); (descrição)
conectado ao sistema de distribuição por meio de (descrição do ponto de conexão – tensão – chave
seccionadora – elemento de interrupção automático – condições de acesso para a manutenção do ponto
de conexão).
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL
9. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de microgeração distribuída
sobre as atividades de coordenação e supervisão da operação, e sobre possíveis intervenções e
desligamentos envolvendo os equipamentos e as instalações do sistema de distribuição, incluídas as
instalações de conexão.
10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer com o
máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de interrupção que, em casos de
emergência, não sendo possíveis tais informações, as interrupções serão coordenadas pelos encarregados
das respectivas instalações.
11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas instalações do
microgerador e da distribuidora.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
12. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de microgeração distribuída
sobre os aspectos de segurança do pessoal durante a execução dos serviços com equipamento
desenergizado, relacionando e anexando as normas ou instruções de segurança e outros procedimentos
a serem seguidos para garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em
equipamento desenergizado.
13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão só
podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da (sigla da distribuidora).

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO
14. A (sigla da distribuidora) poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de sistema de
microgeração de seu sistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo
(proprietário do microgerador) não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no PRODIST; e (ii)
quando a operação do sistema de microgeração representar perigo à vida e às instalações da (sigla da
distribuidora), neste caso, sem aviso prévio.
15. Em quaisquer dos casos, o (proprietário do sistema de microgeração) deve ser notificado para
execução de ações corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão, de acordo com o disposto nas
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.

ANEXO 3.E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ACORDO OPERATIVO
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1. Identificação do Acordo Operativo
Identificação do Contrato do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD ao qual o Acordo
Operativo se refere.
2. Estrutura da operação entre os agentes
Descrição da estrutura de operação responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e
comando das instalações de conexão, tanto da parte da distribuidora quanto do usuário, especificando o
órgão de cada agente responsável pelas atividades.
Fornecer relação do pessoal credenciado de cada parte para exercer o relacionamento operacional.
Especificar a forma de atualização e meios de comunicação entre os representantes das partes.
3. Codificação de equipamentos e sistema de distribuição nas fronteiras
Codificar visando à segurança do relacionamento operacional entre a distribuidora e o usuário.
Incluir, como anexo ao Acordo Operativo, diagramas unifilares das instalações da distribuidora onde se
localizam os pontos de conexão e a subestação do usuário, quando existir, com a configuração de chaves
e disjuntores na condição normal de operação.
Descrever os pontos de conexão codificados e especificar a forma de atualização.
4. Meios de comunicação
Especificar os meios de comunicação para o relacionamento operacional entre a distribuidora e o usuário.
5. Fluxo de informações
Detalhar os processos para a transferência das informações e dados necessários para o desenvolvimento
das atividades operacionais, envolvendo as etapas de planejamento operativo, programação,
coordenação e supervisão da operação e de pós-operação.
6. Definições de intervenções e desligamentos
Conceituar as intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as instalações do sistema de

distribuição, incluídas as instalações de conexão.
7. Procedimentos operacionais
Detalhar os procedimentos operacionais associados às instalações de conexão observando o disposto no
Módulo 4 do PRODIST, fazendo constar no mínimo:
níveis de coordenação operacional das instalações de conexão e responsabilidades;
instruções para operação em regime normal e em contingência e as responsabilidades pela sua
emissão;
procedimentos para acesso às instalações de conexão pelas equipes de operação, manutenção e de
segurança;
requisitos e procedimentos para notificação dos eventos em ocorrências envolvendo as instalações de
conexão e as centrais geradoras conectadas, quando for o caso;
procedimentos para programação de intervenção em equipamentos das instalações de conexão e das
centrais geradoras conectadas, quando for o caso;
procedimentos para testes dos meios de comunicação, quando se tratar de central geradora de energia;
condições em que é admitido o ilhamento de centrais geradoras com parte do sistema de distribuição;
procedimentos para a análise de perturbações, conforme Módulo 4 do PRODIST .
8. Solicitação de intervenção no sistema
Especificar os procedimentos a serem seguidos para solicitação e programação de intervenções nas
instalações de conexão quanto aos meios de comunicação e equipamentos associados à supervisão em
tempo real, conforme os requisitos e procedimentos estabelecidos no Módulo 4 do PRODIST–
Procedimentos Operativos.
9. Aspectos de segurança do pessoal durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado
Relacionar e anexar as normas ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para
garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento
desenergizado, observando o disposto no Módulo 4 do PRODIST.
10. Responsabilidades sobre a operação e manutenção do ponto de conexão
Especificar as responsabilidades pela operação e pela manutenção do ponto de conexão.
11. Data e assinatura do Acordo Operacional
Datar e assinar o acordo ou sua revisão (representantes legais da distribuidora e do usuário).

12. Anexos
ANEXO A – Relação de Pessoal Credenciado da Distribuidora
ANEXO B – Relação de Pessoal Credenciado do Usuário
ANEXO C – Diagrama Unifilar das Instalações da Distribuidora
Destacar o(s) Ponto(s) de Conexão.
ANEXO D – Diagrama Unifilar das Instalações do Usuário
Incluir o Ponto de Conexão com a Distribuidora.
ANEXO E – Identificação do(s) Ponto(s) de Conexão
E.1 – Instalações e Equipamentos (detalhamento e codificação)
E.2 – Desenhos e Diagramas Elétricos e Operativos
E.3 – Parâmetros Elétricos das Instalações
E.4 – Limites de Responsabilidade
E.5 – Agrupamento de Pontos de Conexão
E.6 – Descrição do Ponto de Conexão (com informações da instalação, equipamentos, tensões nominais,
capacidades operativas normais e de emergência)
ANEXO F – Normas e Instruções de Segurança.

ANEXO 3.F DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 956, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONEXÃO
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL –
PRODIST
MÓDULO 3 - CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1. Informações complementares para Centrais Geradoras

Informação Especificação Unidade
Natureza Instalação nova, ampliação
Hidráulica, térmica (especificar combustível), eólica,
Energético utilizado pela central geradora
solar, química, outro (especificar)
Avaliação da capacidade energética
Potência de cada unidade MW
Número de unidades Número
Fator de potência nominal %
Tensão nominal kV
Energia garantida MW médio
Regime de operação Permanente ou emergência
Operação interligada Sim/não
Código, instalação (existente/prevista), tipo (motor
Características das principais máquinas de síncrono/assíncrono, gerador/compensador síncrono,
corrente alternada quantidade, aplicação, potência (%), esquema de
partida, corrente de partida (A)
Sistemas de proteção e controle
Níveis de confiabilidade
Variação de tensão %
Variação de Frequência %
Diagrama unifilar das instalações internas do
gerador
Incluindo transformadores de instrumentos com suas
Informações sobre o sistema de medição características básicas, relação de transformação e classe
de exatidão
Cronograma do empreendimento
2. Informações complementares para Centrais Geradoras Térmicas
2.1 Centrais Geradoras Térmicas - Dados Gerais

Informação Especificação Unidade
Identificação da unidade
Fabricante das turbinas
Tipo de turbina G/V/O

Fabricante do gerador
Potência nominal de placa kW
Potência máxima em regime contínuo MW
Corrente nominal A
Tensão nominal kV
Frequência nominal Hz
Velocidade nominal rpm
Número de fases Número
Tipo e ligação  ou Y
Número de polos Número
Fator de potência Sobre-excitado e sub-excitado %
2.2 Centrais Geradoras Térmicas - Dados Complementares

Informação Especificação Unidade
Curvas para tomada de carga Cold, wart, not start
Curva para parada das unidades
Condições ambientais para as quais estas
estão referidas
2.3 Centrais Geradoras Térmicas - Curvas de Capabilidade e de Saturação

Informação Especificação Unidade
Curvas de capabilidade para a tensão de Referida às condições ambientais locais, altitude e
operação máxima temperatura média anual
Curvas de capabilidade para a tensão de Referida às condições ambientais locais, altitude e
operação mínima temperatura média anual
Curvas de capabilidade para a tensão de Referida às condições ambientais locais, altitude e
operação nominal temperatura média anual
Curvas de saturação em p.u.
2.4 Centrais Geradoras Térmicas - Faixas Operativas

Informação Especificação Unidade
Faixa operativa contínua de tensão nos
Em regime permanente p.u.
terminais da máquina
Faixa operativa temporizada de tensão
Ajustes propostos da proteção Sobretensão e subtensão
Faixa operativa contínua de frequência
Faixa operativa temporizada de frequência
Ajustes propostos de proteção Sobrefrequência e subfrequência
Faixas de operação proibidas Por conjunto turbina-gerador
Limite máximo da turbina associada MW
2.5 Centrais Geradoras Térmicas - Sistema de Excitação

Informação Especificação Unidade
Sinal adicional (PSS) derivado de potência
Sim/Não
acelerante
Tempo de resposta menor ou igual a 0,1
Sim/Não
segundos
Teto de tensão positivo maior ou igual a 5 p.u.
Teto de tensão negativo menor ou igual a –4
p.u.
Regulador de tensão, sinal adicional, limitadores de
Diagramas de blocos
sobre-excitação e de sub-excitação
Ajustes propostos de regulador de tensão
Faixas de parâmetros para os ajustes
Resultados de simulações e/ou ajustes
2.6 Centrais Geradoras Térmicas - Informações sobre Geradores Síncronos

Informação Especificação Unidade
Reatância síncrona de eixo direto não saturada
Na base MVA da máquina %
(Xd)
Reatância síncrona de eixo em quadratura não
Na base MVA da máquina %
saturada (Xq)
Reatância transitória de eixo direto não
Na base MVA da máquina %
saturada (X'q)
Reatância subtransitória de eixo direto não
Na base MVA da máquina %
saturada (X''q)
Reatância de dispersão não saturada (X1) Na base MVA da máquina %
Constante de tempo transitória de eixo direto
segundos
(T'd0)
Constante de tempo subtransitória de eixo
segundos
direto, em circuito aberto (T''d0)
Constante de tempo subtransitória de eixo em
segundos
quadratura, em circuito aberto (T''q0)
Momento de inércia do conjunto turbinasegundos
gerador (H)
3. Informações complementares para Centrais Geradoras Hidráulicas
3.1 Centrais Geradoras Hidráulicas – Dados Gerais

Informação Especificação Unidade
Identificação da unidade
Fabricante das turbinas

Fabricante do gerador
Potência nominal de placa MVA
Potência máxima em regime contínuo MW
Corrente nominal A
Tensão nominal kV
Frequência nominal Hz
Velocidade nominal rpm
Número de fases Número
Tipo e ligação  ou Y
Número de pólos Número
Fator de potência Sobre-excitado e sub-excitado %
3.2 Centrais Geradoras Hidráulicas – Dados Complementares

Informação Especificação Unidade
Rendimentos dos conjuntos turbina-gerador %
Tipo de turbina
Rampeamento (curva de carga) Nas diversas condições operativas
3.3 Centrais Geradoras Hidráulicas – Faixas Operativas

Informação Especificação Unidade
Faixa operativa contínua de tensão nos
Em regime permanente kV
terminais da máquina
Faixa operativa temporizada de tensão kV
Ajustes propostos da proteção Sobretensão e subtensão
Faixa operativa contínua de frequência Hz
Faixa operativa temporizada de frequência Hz
Ajustes propostos de proteção Sobrefrequência e subfrequência
Faixas de operação proibidas Por conjunto turbina-gerador
Limite máximo da turbina associada MW
3.4 Centrais Geradoras Hidráulicas – Sistema de Excitação

Informação Especificação Unidade
Sinal adicional (PSS) derivado de potência
Sim/Não
acelerante
Tempo de resposta menor ou igual a 0,1
Sim/Não
segundos
Teto de tensão positivo maior ou igual a 5 p.u.
Teto de tensão negativo menor ou igual a –4
p.u.
Regulador de tensão, sinal adicional, limitadores de
Diagramas de blocos
sobre-excitação e de sub-excitação

Ajustes propostos de regulador de tensão
adicional
Faixas de parâmetros para os ajustes
Resultados de simulações e/ou ajustes
3.5 Centrais Geradoras Hidráulicas – Sistemas e Regulação de Velocidade da Turbina

Informação Especificação Unidade
Diagramas de blocos Regulador de velocidade p.u.
Ajustes propostos de velocidade
Faixas de parâmetros para ajustes
Resultados das simulações e/ou ajustes
3.6 Centrais Geradoras Hidráulicas – Informações sobre Geradores Síncronos

Informação Especificação Unidade
Reatância síncrona de eixo direto (Xd) Na base MVA da máquina, saturada e não-saturada %
Reatância síncrona de eixo em quadratura (Xq) Na base MVA da máquina, saturada e não-saturada %
Reatância transitória de eixo direto (X'q) Na base MVA da máquina, saturada e não-saturada %
Reatância subtransitória de eixo direto (X''q) Na base MVA da máquina, saturada e não-saturada %
Reatância de dispersão (X1) Na base MVA da máquina, saturada e não-saturada %
Constante de tempo (T'd0) segundos
Constante de tempo subtransitória de eixo
segundos
direto, em circuito aberto (T''d0)
Constante de tempo subtransitória de eixo em
segundos
quadratura, em circuito aberto (T''q0)
Momento de inércia do conjunto turbina-
(MW.s)/MVA
gerador (H)
4. Informações complementares para Centrais Geradoras Eólicas
4.1 Centrais Geradoras Eólicas – Dados Gerais

Informação Especificação Unidade
Número de turbinas/geradores Por tipo %
Potência nominal instalada total Por tipo MW
Montante de uso a contratar – MUST MW
Gráficos de 24 hs de potência prevista injetada
na rede
Controle integrado De tensão, de fator de potência etc.
Potência máxima injetável na rede pela central
MW
eólica
4.2 Centrais Geradoras Eólicas – Dados das Turbinas Eólicas

Informação Especificação Unidade

Fabricante
Modelo
Diâmetro do rotor M
Controle de potência Stall, pitch etc.
Velocidade de rotação nominal rpm
Sobrevelocidade máxima rpm
Velocidade do vento na entrada em serviço
m/s
(cut-in)
Potência gerada na entrada em serviço (cut-in) MW
Velocidade do vento para atingir a potência m/s
Velocidade do vento na saída de serviço (cutm/s
out)
Potência gerada na saída de serviço (cut-out) MW
Momento de inércia da massa girante
Kg.m2
(MD2/4)
Coeficiente de amortecimento P.U. de conjugado/P.U. de velocidade
Curva CP x lambda
Curva de potência Potência x velocidade do vento
Documento de certificação da turbina Data
4.3 Centrais Geradoras Eólicas – Acoplamento turbina/gerador – caixa de engrenagem e/ou eixo

Informação Especificação Unidade
Razão de multiplicação do 1º estágio
Razão de multiplicação do 2º estágio
Razão de multiplicação do 3º estágio
Coeficiente de rigidez do eixo (G/T) p.u. de conjugado/rad. elétrico
4.4 Centrais Geradoras Eólicas – Dados dos Geradores

Informação Especificação Unidade
Fabricante
Tipo construtivo Assíncrono etc.
Potência nominal MW
Potência aparente MVA
Tensão nominal Para estator e rotor V
Limites de variação da tensão terminal %
Corrente nominal Para estator e rotor A
Frequência nominal Hz
Número de polos Indicar se tem 2 números de polos

Velocidade síncrona Para cada número de polos rpm
Velocidade de rotação na potência nominal Faixa rpm
Momento de inércia (MD2/4) kg.m2

Coeficiente de amortecimento P.U. de conjugado/P.U. de velocidade
Corrente em vazio A
Corrente de partida A
Corrente máxima de ligação à rede A
Potência reativa absorvida em vazio Kvar
Potência reativa absorvida na potência
Kvar
nominal
Curvas de potência reativa em função da
Diagrama P, Q de quatro quadrantes
potência ativa
Em % da
Fator de potência sem compensação e
Para 25, 50, 75 e 100 potência
carregamento
ativa nominal
Em % da
Fator de potência com compensação e
Para 25, 50, 75 e 100 potência
carregamento
ativa nominal
Resistências e reatâncias do esquema
Rs, Xs, Rr, Xr e Xm p.u.
equivalente
Resistências e reatâncias do esquema
Esquema de partida
equivalente
Resistências e reatâncias do esquema
Rotor do gerador
equivalente
4.5 Centrais Geradoras Eólicas – Sistema de Proteção

Informação Especificação Unidade
Sobretensão Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
Subtensão Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
Sobrefrequência Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
Subfrequência Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
Sobrecorrente de fase e neutro Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
Sobretensão residual (3V0) Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
Outras (dif/dit, deslocamento de fase etc.) Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização)
4.6 Centrais Geradoras Eólicas – Sistema de Controle

Informação Especificação Unidade
Sistema de controle
Diagrama de Bloco
Parâmetros
Faixa de ajustes
Ajustes propostos
5. Informações complementares para Transformadores de Subestação

Informação Especificação Unidade
Potência nominal MVA
Impedância de curto-circuito de sequência
Na base do transformador p.u.
positiva e zero
Tipo de ligação dos enrolamentos
Impedância dos enrolamentos p.u.
Relações das tensões disponíveis
Derivações de tapes sob carga
Derivações de tapes a vazio
Tensão nominal dos enrolamentos kV
Sobrecargas admissíveis pelo equipamento Em condições normais de operação e em situações de
sem perda de vida útil emergência
6. Informações complementares para Subestações - Diagrama unifilar e dados gerais das instalações
internas da subestação

Informação Especificação Unidade
Potência kV
Impedâncias dos transformadores Base própria %
Características dos sistemas de controle e
proteção existentes
7. Informações complementares para Unidades Consumidoras

Informação Especificação Unidade
Fornos elétricos, motores de corrente alternada,
cargas alimentadas em corrente contínua, cargas
Características da carga kW
alimentadas por conversores, retificadores, fornos,
demais cargas
Nome, aplicação, instalação (existente/prevista), tipo

de conversor (motor síncrono/assíncrono,
Equipamentos com retificação de corrente, gerador/compensador síncrono), número de pulsos,
existentes e previstos potência nominal (kW), tensão nominal AC (kV),
tensão nominal DC (kV), corrente nominal (A), fator
de potência (%)
Equipamentos especiais (fornos, máquinas de Nome, aplicação, instalação (existente/prevista),
solda, compressores etc.) existentes e alimentação, potência nominal (kW), tensão nominal
previstos (kV), fator de potência (%).
Suportabilidade dos equipamentos, variação de
Tensão e frequência
tensão, variação de frequência
Potência nominal, impedância de curto-circuito de
sequência positiva e zero, em p.u. (na base do
Transformadores de subestação
transformador), tipo de ligação dos enrolamentos,
impedância dos enrolamentos, relações das tensões

disponíveis, derivações de tapes sob carga,
derivações de tapes a vazio, tensão nominal dos
enrolamentos, sobrecargas admissíveis pelo
equipamento, sem perda de vida útil, em condições
normais de operação e em situações de emergência
Impedâncias (%, base própria) dos transformadores,
bancos de capacitores de alta e média tensão, filtros
de harmônicos, impedâncias das linhas e dos

Diagrama unifilar e dados gerais das transformadores da subestação principal,
instalações internas do consumidor informações sobre o sistema de medição incluindo os
transformadores de instrumentos com suas
características básicas, relação de transformação e
classe de exatidão
Código, instalação (existente/prevista), tipo (motor
síncrono/assíncrono, gerador/compensador
Geração própria vinculada ao suprimento,
síncrono) quantidade, aplicação, potência (kW), kW
atual e prevista
tensão (kV), fator de potência (%), esquema partida,
corrente partida (A)
Potência de cada unidade já existente kW
8. Informações complementares para Motores de Indução

Informação Especificação Unidade
Designação
Tipo Gaiola de Esquilo (GE)/Rotor bobinado (RB)
Potência nominal kW
Corrente nominal A
Tensão nominal kV
Número de pólos quantidade
Velocidade nominal rpm
Fator de potência em regime %
Rendimento nominal %
Deslizamento a potência e tensão nominais %

Impedância do estator Rs e Xs Ohm
Impedância do rotor Rr e Xr Ohm
Impedância de magnetização Xm Ohm
Corrente de partida A
Fator de potência na partida %
Partida A vazio (AV)/Sob carga (SC)
Frequência de partidas
Aplicação
Direta, motor auxiliar, reator série, resistor série, tapes % ou
Tipo de partida
autotransformador, outros especificar
Momento de inércia motor-carga kg.m2

Inversores, ciclo-conversores, chopper, cascata subControle de velocidade
síncrona, outros
Conjugado motor x velocidade, conjugado da carga x
Curvas características velocidade, corrente x velocidade, fator de potência x
velocidade, conjugado da carga x tempo
9. Informações complementares para Máquina Síncrona

Informação Especificação Unidade
Designação
Gerador (GR)/Motor síncrono (MS)/Compensador
Tipo
síncrono (CS)
Potência nominal kW
Corrente nominal A
Tensão nominal kV
Número de pólos
Pólos L/S
Velocidade nominal rpm
Fator de potência em regime %
Conjugado pull in N.m
Conjugado pull out N.m
Reatâncias Xd, Xq, X'd, X'q, X''d, X''q e X1 %

Constantes de tempo T'd0, T'q0, T''d0 e T''q0 segundos
Constante de amortecimento (D) p.u./p.u.
Corrente de partida A
Fator de potência na partida %
Partida A vazio (AV)/Sob carga (SC)
Frequência de partidas
Aplicação
Direta, motor auxiliar, reator série, resistor série, tapes % ou
Esquema de partida
autotransformador, outros especificar
kg.m2
Momento de inércia motor-carga
Controle de velocidade Inversores, ciclo-conversores, cascata, outros
Conjugado motor x velocidade, conjugado da carga x
Curvas características velocidade, corrente x velocidade, fator de potência x
velocidade, conjugado da carga x tempo
10. Informações complementares para Fornos a Arco
10.1 Fornos a Arco – Dados Gerais

Informação Especificação Unidade
Número de fornos quantidade
Capacidade Ton

Ciclo diário de operação

Número de fornos operando
quantidade
simultaneamente
Tempo médio de corrida durante a corrida minutos
Número de carregamentos quantidade
Tempos médios para as fases de ignição, fusão
minutos
e refino
10.2 Fornos a Arco – Informações Individuais

Informação Especificação Unidade
Potência nominal do forno MVA
Fator de potência sob potência nominal %
Tensão nominal V
Corrente nominal kA
Potência de curto-circuito do forno %
Potência máxima MVA
Fator de potência sob potência máxima %
Comprimento médio do arco elétrico cm
Tensão média de arco elétrico V
Potências ativas médias Para as fases de ignição, fusão e refino MW
Fatores de potência ativas Para as fases de ignição, fusão e refino %
Comprimentos médios de arco Para as fases de ignição, fusão e refino cm
Diagrama unifilar do sistema de alimentação Com as impedâncias dos elementos do circuito
do forno elétrico
Potência nominal dos transformadores
MVA
abaixadores
Impedância dos transformadores abaixadores Base 100 MVA %

Ligações dos enrolamentos dos
transformadores abaixadores

Relação dos tapes disponíveis dos
%
transformadores abaixadores
Tape fixo dos transformadores abaixadores
Mudança de tape sob carga dos
transformadores abaixadores
Mudança de tape a vazio dos transformadores
abaixadores
Curvas características de operação do forno Potência ativa
Automático ou manual, corrente constante ou
Tipo de controle
variável acionamento hidráulico ou elétrico
Diagrama de blocos do sistema de controle
Parâmetros da função de transferência
Tempo mínimo de resposta segundos
Tipo de compensadores estáticos RCT, CCT, RCT/CCT, outros

Potência mínima dos compensadores
MVAr
estáticos
Potência máxima dos compensadores
MVAr
estáticos
Diagrama elétrico dos compensadores
estáticos
Acionamento hidráulico ou elétrico dos
compensadores estáticos
Diagramas elétricos dos filtros Com valores das impedâncias
Diagrama elétrico dos bancos de capacitores Com capacidades
Reator série
Outros Especificar
11. Informações complementares para Conversores, Retificadores e Inversores

Informação Especificação Unidade
Número de unidades iguais quantidade
Designação
Aplicação
Tipo
Pulsos quantidade

Potências Nominal, mínima e máxima MVA
Nominal, mínima e máxima
Tensões kV
CA e CC
Nominal, mínima e máxima
Correntes A
CA e CC

Número de enrolamentos dos
Dados de placa quantidade
transformadores dos conversores
Potência nominal dos transformadores dos
Dados de placa MVA
conversores

Impedâncias na base própria dos
Dados de placa %
transformadores dos conversores
Número de tapes fixos dos transformadores
Dados de placa quantidade
dos conversores
Variação de tapes fixos dos transformadores
Dados de placa %
dos conversores
Número de tapes variáveis (LTC) dos
Dados de placa quantidade
transformadores dos conversores
Variação de tapes variáveis (LTC) dos
Dados de placa %
transformadores dos conversores
Com esquemas de ligação dos conversores e dos
Diagramas
transformadores de alimentação correspondentes
Capacitor equivalente CC F