DSP - DESPACHO 204/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade da Pequena Central Hidrelétrica Jaquirana, de titularidade da CEG - Companhia Energética Gaúcha, no rio Camisas, no município de Jaquirana, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-01-26
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL
Em 24 de janeiro de 2022.
Processo: 48500.006038/2019-08.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Jaquirana, com 6.250 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à CEG -
Companhia Energética Gaúcha.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
–PCH Jaquirana, com 6.250 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.044875-3.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização – DRI – PCH conferido à CEG - Companhia Energética Gaúcha, por meio do Despacho nº 1.919,
de 30 de junho de 2020, localizada no rio Camisas, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico
Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Jaquirana, estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 2.302, de 10 de setembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Camisas, no qual foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Jaquirana.
3. O Despacho nº 1.919, de 30 de junho de 2020, confere o DRI-PCH à CEG, com o objetivo de
desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Jaquirana.
4. Em 10 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1 Documento nº 48513.021932/2021-00-4 (ANEXO: 004)
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\102\NT_033SS1901 48524.000717/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Jaquirana
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Jaquirana:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
28°51'44,47" S
Barramento Jaquirana/RS
50°18'56,66" W
28°51'44,52" S
Casa de Força Jaquirana/RS
50°18'54,04" W
28°54'19,47" S
Limite máximo do Reservatório Jaquirana/RS
50°16'22,99" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.302, de 10 de setembro de 2019.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Jaquirana

PCH Jaquirana Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°52'3,4" S 28°51'44,47" S
Localização do Barramento
50°18'48" W 50°18'56,66" W

| NA Montante (m) | 685,00 | 685,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 655,00 | 663,65 |
| Queda Bruta (m) | 30,00 | 21,35 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,73 | 0,85 |
| Potência (kW) | 6.190 | 6.250 |
| Energia Média (kW méd) | 3.580,00 | 3.457,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 18,76 | 22,73 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Camisas ESTADO: RS SUB-BACIA: 86
DESPACHO: 2.302 DATA: 10/09/2019
AUTOR: Jatir Turmina
EIXOS

POTÊNCIA: 17.550,00 3 (três)
IDENTIFICADOS:
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA
Aproveitamento Potência

Coordenadas da Casa de Força Montante Jusante Condição
a montante (kW)
(m) (m)
28°56'6,23" S DRS ou PB

Garrafa 735,00 705,90 7.500
50°16'45,29" W Aprovado
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo Potência
Montante Jusante Condição
a jusante do Reservatório (kW)
(m) (m)
- - - - - Inexistente
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: TRSUL Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Alexandre B. Tortato 7838244-5 SC057144-8 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Horst Roanld Lanfermann Filho BR20211260549 59119080000
topográficos

| Jarbas Ivan da Silva Coppeti | 11399283 | RS083694 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandre B. Tortato | 7838244-5 | SC057144-8 | Estudos hidrológicos |
| Alexandre B. Tortato | 7838244-5 | SC057144-8 | Estudos energéticos |
| Alexandre B. Tortato | 7838244-5 | SC057144-8 | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022.
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior à apresentada no inventário, cerca
de 8,65m em relação ao do nível operacional de jusante. As diferenças
Queda e níveis operacionais
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Jaquirana
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

811,00 NOME DO RIO DA USINA: Camisas
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86105000 Camisas Camisas 110,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86160000 PASSO TAINHAS TAINHAS 1.120,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.812,39 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto CCR
Alexandre B. Toretto Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7838244-5
SC057144-8 ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86050000 Camisas Camisas 110,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 6.250 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
Estudos Energéticos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,58.
4 Documento nº 48513.021932/2021-75-5 (ANEXO: 005)

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 250 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.221,67 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.472,24 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Jaquirana Sumário Executivo
28°51'44,47" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°18'56,66" W
28°51'44,52" S
Coordenadas da casa de força
50°18'54,04" W
NA Montante (m) 685,00
NA Jusante (m) 663,65
Potência Instalada Total (kW) 6.250
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.472,24; 3.472,24
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 3.221,67; 3.221,67
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,20; 4,20
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,32
Hb: Queda bruta nominal (m) 21,35
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,68%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 18,75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Jaquirana conforme solicitado por CEG - Companhia Energética Gaúcha, bem
como o encaminhamento de documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Jaquirana sob a titularidade de CEG - Companhia Energética Gaúcha.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaquirana

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1940 * * * * * * * * 22,48 51,90 16,27 27,88
12,33 18,14 10,63 36,96 103,28 41,89 38,36 22,01 20,54 35,49 50,90 11,35
1941

| 1942 | 8,68 | 15,60 | 13,13 | 14,40 | 41,69 | 25,55 | 15,27 | 17,67 | 12,87 | 20,94 | 9,88 | 7,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1943 | 6,54 | 8,52 | 7,60 | 6,87 | 7,93 | 12,67 | 21,21 | 20,41 | 19,94 | 9,39 | 6,87 | 7,06 |
| 1944 | 28,41 | 13,47 | 16,60 | 13,47 | 7,88 | 20,81 | 18,94 | 10,46 | 17,81 | 14,14 | 9,69 | 7,08 |
| 1945 | 6,61 | 6,81 | 6,99 | 6,52 | 6,70 | 10,41 | 17,74 | 25,88 | 16,80 | 13,40 | 8,70 | 7,97 |
| 23,74 | 27,41 | 24,25 | 5,25 | 3,57 | 15,85 | 22,26 | 9,58 | 6,53 | 10,56 | 6,27 | 25,07 |  |

1946

| 1947 | 11,91 | 18,72 | 20,60 | 6,63 | 24,28 | 19,71 | 20,26 | 15,59 | 32,84 | 30,80 | 29,27 | 22,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 | 19,94 | 50,62 | 49,39 | 23,17 | 44,53 | 18,27 | 26,57 | 23,45 | 15,94 | 8,66 | 5,56 | 2,06 |
| 1949 | 4,85 | 1,91 | 7,18 | 13,33 | 7,56 | 15,52 | 30,56 | 12,84 | 39,49 | 25,32 | 5,04 | 3,07 |
| 1950 | 2,00 | 2,99 | 8,29 | 9,69 | 11,04 | 10,50 | 9,70 | 17,39 | 10,35 | 30,05 | 8,48 | 10,69 |
| 9,54 | 32,50 | 23,06 | 16,95 | 9,52 | 5,41 | 3,15 | 1,44 | 13,38 | 22,29 | 16,97 | 11,50 |  |

1951

| 1952 | 6,10 | 3,21 | 5,69 | 4,19 | 3,49 | 36,42 | 23,46 | 14,38 | 12,42 | 23,55 | 14,68 | 18,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 | 8,19 | 12,97 | 13,82 | 30,67 | 11,79 | 19,46 | 18,53 | 17,86 | 48,19 | 30,68 | 12,48 | 10,86 |
| 1954 | 29,02 | 40,33 | 38,80 | 37,03 | 22,98 | 49,06 | 63,20 | 27,42 | 73,12 | 33,41 | 6,45 | 3,04 |
| 1955 | 1,60 | 3,73 | 3,42 | 33,88 | 18,13 | 8,37 | 16,10 | 20,18 | 24,40 | 20,42 | 18,43 | 6,50 |
| 33,12 | 26,87 | 8,26 | 36,32 | 23,55 | 29,42 | 15,36 | 30,16 | 37,52 | 22,95 | 8,14 | 2,98 |  |

1956

| 1957 | 20,94 | 13,94 | 12,44 | 34,11 | 21,04 | 24,64 | 33,86 | 38,51 | 47,69 | 24,65 | 16,81 | 11,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 | 18,49 | 9,72 | 18,95 | 13,71 | 12,75 | 44,80 | 10,21 | 26,36 | 28,96 | 34,30 | 46,10 | 40,28 |
| 1959 | 28,63 | 17,81 | 13,77 | 20,20 | 24,97 | 34,13 | 12,97 | 37,55 | 65,34 | 23,55 | 4,25 | 3,20 |
| 1960 | 2,10 | 10,27 | 27,47 | 15,34 | 6,37 | 15,29 | 15,35 | 41,44 | 41,85 | 19,83 | 12,77 | 9,20 |
| 5,78 | 5,90 | 22,79 | 24,03 | 10,18 | 27,15 | 28,45 | 22,30 | 69,87 | 46,76 | 27,88 | 18,53 |  |

1961

| 1962 | 7,66 | 2,10 | 6,83 | 4,71 | 3,31 | 3,30 | 15,15 | 10,00 | 15,27 | 6,71 | 2,55 | 2,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 | 28,19 | 43,40 | 35,78 | 12,64 | 4,08 | 2,80 | 3,78 | 32,34 | 21,47 | 74,67 | 27,14 | 19,00 |
| 1964 | 3,56 | 6,44 | 7,66 | 6,06 | 6,38 | 7,98 | 15,04 | 27,28 | 40,20 | 17,37 | 5,97 | 10,73 |
| 1965 | 7,23 | 6,55 | 8,66 | 5,50 | 8,80 | 5,74 | 9,20 | 75,14 | 65,36 | 23,74 | 19,86 | 19,15 |
| 13,74 | 28,58 | 18,36 | 12,41 | 4,96 | 18,77 | 29,19 | 32,73 | 53,92 | 34,57 | 10,36 | 37,10 |  |

1966

| 1967 | 26,99 | 50,37 | 24,62 | 8,33 | 6,52 | 10,71 | 17,59 | 18,58 | 93,73 | 17,31 | 8,76 | 12,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 | 3,63 | 3,24 | 5,50 | 8,57 | 4,01 | 4,83 | 12,86 | 4,16 | 26,68 | 15,50 | 23,90 | 10,64 |
| 1969 | 19,68 | 34,68 | 19,34 | 34,10 | 18,62 | 26,05 | 13,94 | 9,81 | 29,62 | 9,00 | 18,00 | 6,84 |
| 1970 | 19,65 | 5,33 | 17,32 | 6,19 | 14,61 | 28,66 | 33,68 | 20,86 | 12,44 | 30,87 | 8,72 | 4,91 |
| 12,55 | 28,31 | 35,32 | 20,85 | 26,16 | 22,64 | 26,00 | 38,90 | 16,21 | 12,67 | 5,75 | 5,45 |  |

1971

| 1972 | 23,28 | 20,33 | 34,92 | 23,64 | 13,23 | 34,91 | 43,84 | 57,54 | 77,05 | 34,61 | 35,73 | 22,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 19,01 | 35,48 | 14,66 | 12,81 | 27,31 | 23,32 | 35,82 | 44,61 | 57,19 | 25,21 | 16,64 | 7,29 |
| 1974 | 5,16 | 13,20 | 100,39 | 12,69 | 12,28 | 30,72 | 14,32 | 6,82 | 5,84 | 5,02 | 10,79 | 20,67 |
| 1975 | 9,58 | 24,08 | 9,92 | 10,21 | 7,02 | 18,92 | 14,30 | 46,19 | 65,93 | 29,21 | 22,56 | 28,47 |
| 38,99 | 15,64 | 36,32 | 13,21 | 62,69 | 35,02 | 37,26 | 77,28 | 20,23 | 10,41 | 14,48 | 21,38 |  |

1976

| 1977 | 27,16 | 24,73 | 29,23 | 18,38 | 14,24 | 28,93 | 28,03 | 82,14 | 13,55 | 20,65 | 19,28 | 39,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 31,76 | 20,87 | 17,50 | 5,77 | 4,68 | 3,96 | 24,41 | 22,71 | 25,15 | 22,20 | 18,63 | 14,59 |
| 1979 | 5,36 | 4,41 | 7,27 | 15,75 | 28,33 | 15,88 | 20,64 | 13,70 | 11,43 | 27,64 | 38,32 | 49,62 |
| 1980 | 18,07 | 21,16 | 25,50 | 10,15 | 17,25 | 8,79 | 41,33 | 67,76 | 19,77 | 35,47 | 27,28 | 45,25 |
| 24,31 | 40,76 | 14,92 | 17,39 | 19,77 | 26,37 | 14,97 | 9,73 | 42,04 | 26,03 | 22,93 | 7,88 |  |

1981

1982 3,90 6,01 5,26 2,26 1,49 37,88 38,65 22,87 22,63 36,55 52,53 25,64
1983 30,10 26,43 36,30 35,51 32,36 35,46 105,98 90,79 19,21 34,06 35,25 25,99
1984 25,77 28,67 9,11 20,41 36,32 47,96 38,98 34,72 21,84 36,27 21,19 11,62

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaquirana

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 5,56 | 32,20 | 22,56 | 27,26 | 22,07 | 22,51 | 16,84 | 41,09 | 30,42 | 18,09 | 7,52 | 3,67 |
| 1986 | 4,29 | 8,40 | 6,31 | 18,92 | 12,00 | 21,38 | 19,05 | 26,19 | 34,29 | 43,81 | 22,02 | 21,89 |
| 1987 | 36,12 | 27,61 | 10,29 | 17,53 | 36,15 | 33,52 | 43,28 | 74,03 | 40,74 | 47,48 | 23,18 | 13,26 |
| 1988 | 16,23 | 19,91 | 5,17 | 15,73 | 13,32 | 35,94 | 10,86 | 6,34 | 79,71 | 24,89 | 8,18 | 4,17 |
| 1989 | 8,24 | 12,85 | 14,58 | 26,05 | 44,30 | 9,84 | 31,80 | 13,39 | 56,92 | 19,19 | 6,15 | 5,28 |
| 1990 | 42,50 | 28,06 | 20,17 | 38,51 | 19,24 | 39,97 | 16,14 | 8,50 | 29,37 | 46,83 | 19,08 | 16,55 |
| 7,46 | 4,60 | 5,04 | 5,58 | 4,41 | 19,85 | 11,56 | 21,32 | 8,87 | 9,26 | 31,93 | 23,14 |  |

1991

| 1992 | 28,57 | 42,06 | 33,31 | 25,69 | 26,30 | 26,43 | 40,65 | 32,38 | 31,54 | 9,25 | 6,34 | 3,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 28,66 | 41,88 | 17,86 | 22,25 | 16,24 | 26,76 | 59,87 | 8,90 | 35,62 | 23,79 | 16,29 | 29,04 |
| 1994 | 8,07 | 26,19 | 37,33 | 19,25 | 49,50 | 38,75 | 27,86 | 17,42 | 11,15 | 38,68 | 11,30 | 8,02 |
| 1995 | 24,16 | 43,84 | 18,28 | 10,67 | 3,98 | 11,38 | 34,16 | 32,19 | 15,00 | 15,59 | 15,75 | 53,38 |
| 30,96 | 36,20 | 9,95 | 15,55 | 3,45 | 15,91 | 15,50 | 32,85 | 41,09 | 47,00 | 33,48 | 14,09 |  |

1996

| 1997 | 11,13 | 76,95 | 11,52 | 3,95 | 2,17 | 9,53 | 22,93 | 73,08 | 19,30 | 44,79 | 73,75 | 22,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 35,65 | 39,97 | 31,08 | 16,81 | 24,17 | 17,75 | 24,07 | 52,07 | 41,22 | 19,90 | 6,42 | 6,62 |
| 1999 | 2,81 | 3,00 | 2,65 | 22,31 | 7,56 | 10,87 | 29,84 | 13,43 | 10,18 | 25,05 | 18,00 | 5,86 |
| 2000 | 11,16 | 44,01 | 34,31 | 13,32 | 17,14 | 21,57 | 36,48 | 21,32 | 44,62 | 51,07 | 11,34 | 20,83 |
| 2001 | 42,68 | 52,20 | 38,21 | 43,90 | 33,87 | 21,55 | 44,40 | 9,36 | 31,45 | 43,04 | 18,53 | 14,98 |
| 2002 | 35,11 | 10,25 | 6,52 | 14,66 | 34,84 | 86,40 | 31,58 | 31,94 | 24,83 | 56,30 | 56,83 | 38,60 |
| 2003 | 21,52 | 51,54 | 9,20 | 5,56 | 6,30 | 25,35 | 29,05 | 6,46 | 7,15 | 25,92 | 9,40 | 14,56 |
| 2004 | 12,19 | 12,35 | 8,11 | 10,05 | 25,08 | 16,74 | 26,48 | 13,20 | 28,35 | 25,01 | 19,67 | 11,73 |
| 2005 | 8,17 | 7,33 | 9,32 | 16,14 | 27,55 | 24,61 | 24,28 | 38,96 | 56,50 | 60,11 | 21,28 | 10,25 |
| 22,41 | 11,45 | 11,44 | 10,35 | 10,07 | 19,94 | 30,22 | 22,01 | 15,67 | 9,64 | 11,30 | 12,60 |  |

2006

| 2007 | 15,27 | 34,09 | 42,56 | 25,48 | 39,89 | 15,74 | 61,51 | 25,48 | 47,10 | 27,81 | 36,02 | 21,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 19,74 | 14,80 | 12,19 | 19,01 | 52,17 | 18,54 | 15,20 | 28,28 | 30,42 | 47,16 | 26,48 | 14,34 |
| 2009 | 18,54 | 15,14 | 15,67 | 9,09 | 11,23 | 14,87 | 21,94 | 42,76 108,62 31,68 | 42,63 | 19,27 |  |  |
| 2010 | 19,34 | 35,69 | 18,14 | 29,42 | 40,62 | 33,35 | 30,42 | 19,34 | 27,88 | 14,40 | 15,94 | 13,27 |
| 27,68 | 36,96 | 31,62 | 31,42 | 17,20 | 36,09 | 66,65 | 77,92 | 30,28 | 21,54 | 9,59 | 9,77 |  |

2011

| 2012 | 28,28 | 18,07 | 10,16 | 7,62 | 6,85 | 9,60 | 23,41 | 14,74 | 45,56 | 19,67 | 9,32 | 10,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 12,43 | 11,97 | 24,41 | 16,27 | 9,30 | 16,27 | 22,68 | 83,93 | 36,42 | 20,41 | 24,41 | 18,41 |
| 2014 | 30,55 | 21,61 | 22,68 | 14,40 | 13,80 | 54,64 | 31,75 | 20,94 | 33,55 | 37,36 | 14,94 | 14,40 |
| 2015 | 22,21 | 24,28 | 20,07 | 17,34 | 26,35 | 40,69 | 64,91 | 20,07 | 56,77 | 69,18 | 23,01 | 32,55 |
| 12,60 | 17,27 | 24,41 | 23,88 | 17,14 | 10,21 | 35,62 | 21,94 | 16,40 | 48,56 | 12,93 | 18,61 |  |

2016

2017 28,28 13,60 17,47 15,74 31,08 48,63 10,02 12,73 15,27 36,02 16,47 11,04
2018 16,00 10,11 14,87 15,87 11,07 29,28 43,69 26,35 37,09 44,23 23,14 15,27
2019 12,80 11,25 14,27 16,74 35,02 18,34 17,07 9,82 14,34 31,62 37,49 8,47
2020 9,73 * * * * * * * * * * *