DSP - DESPACHO 3686/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica das Almas, de titularidade da Rio Chopim Energia, no rio Turvo, no município de Cerro Azul, (PR).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-11-22
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL
Em 19 de novembro de 2021.
Processo: 48500.004691/2020-68.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Das Almas, com 7.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização – DRI-PCH conferido à Rio
Chopim Energia.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
– PCH Das Almas, com 7.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.033966-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização – DRI-PCH conferido à Rio Chopim Energia. (RCE ou Interessada), por meio do Despacho nº
190, de 27 de janeiro de 2021, localizada no rio Turvo, sub-bacia 81, na bacia hidrográfica do Atlântico
Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Cerro Azul, estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 659/2002, de 25 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do Das Almas.
3. O Despacho nº 190, de 27 de janeiro de 2021, confere o DRI-PCH à RCE, com o objetivo de
desenvolver o projeto básico da PCH Das Almas.
4. Em 29 de setembro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
1 Documento SicNet nº 48513.026444/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213686 48524.010249/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Das Almas
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
de Força e do Reservatório da PCH Das Almas:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Municípios/UF2
Local
(datum SIRGAS 2000)
24°44'26" S CERRO AZUL/PR e DOUTOR
Barramento
49°22'49,7" W ULISSES/PR
24°44'54,49" S
Casa de Força CERRO AZUL/PR
49°21'13,58" W
24°43'59,16" S CERRO AZUL/PR e DOUTOR
Limite máximo do Reservatório
49°23'17,98" W ULISSES/PR
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 659/2002, de 25 de outubro de 2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Das Almas

PCH Das Almas Estudos de Inventário Sumário Executivo
24°44'16" S 24°44'26" S
Localização do Barramento
49°22'45" W 49°22'49,7" W

| NA Montante (m) | 508,00 | 508,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 413,20 | 413,20 |
| Queda Bruta (m) | 94,80 | 94,80 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,01 | 0,07 |
| Potência (kW) | 6.300 | 7.000 |
| Energia Média (kWméd) | 3.600,00 | 4.222,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 7,39 | 7,48 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: TURVO ESTADO: PR SUB-BACIA: 81
659/2002 DATA: 25/10/2002
DESPACHO:
AUTOR: RDR CONSULTORES ASSOCIADOS
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
EIXOS

POTÊNCIA: 10.000,00 2 (dois)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
24°44'1,21" S

CACHOEIRA BRAVA 563,60 509,80 4.000 CGH
49°23'23,66" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DRI DRS nº
24°45'24,14" S

RIBEIRAO BONITO 400,00 320,00 6.000 189, de
49°20'23,64" W
27.01.2021
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
RDR CONSULTORES ASSOCIADOS
Empresa Projetista:

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
PAULO ROBERTO SCHWAB 1720214080220 PR5276/D Responsável Geral do Projeto
MARLO ANTONIO RIBEIRO Estudos cartográficos e
20133207260 PR 67588/D
MARTINS topográficos
20134189053/2009
LINCOLN OLIVER/CARLOS PR104620/D/PR60
4816753/4097009/ Estudos geotécnicos
AUGUSTO/ 11/D/
7

BRUNO VICTOR VEIGA 20134076380 DF7304/D Estudos hidrológicos
BRUNO VICTOR VEIGA 20134076380 DF7304/D Estudos energéticos
BRUNO VICTOR VEIGA 20134076380 DF7304/D Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Prévia
Número 29065
Órgão emissor iap
Data de emissão 20 de dezembro de 2011
Validade 20 de dezembro de 2013
Vazão remanescente 1,42

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é igual à que é apresentada no inventário, sem
Queda e níveis operacionais
alteração dos níveis operacionais.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Das Almas
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 385,30 NOME DO RIO DA USINA: TURVO
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
81125000 TURVO RIO 402,50
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
81125000 TURVO TURVO 402,50
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 175,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CONCRETO
BRUNO VICTOR VEIGA Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 20134076380
DF7304/D ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.

81125000 TURVO TURVO 402,50
12. Em relação aos estudos desenvolvidos e apresentados a Interessada traz as seguintes
considerações.
[...]
O presente estudo resultou em algumas pequenas modificações do arranjo, em relação ao
proposto na Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Turvo, aprovado na
ANEEL, mas que não alteraram a concepção da usina com derivação e que opera a fio
d'água.
O nível de montante da usina, N.A. máximo normal montante, permaneceu o mesmo
aprovado nos Estudos de Inventário, na El. 508,00 m e o nível de jusante, N.A. máximo
normal jusante, foi consolidado na El. 413,20 m, para a vazão máxima turbinada, com base
em elementos topográficos atualizados obtidos de levantamentos de campo e da curva
chave do canal de fuga.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 7.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,60 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,57.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior ao que foi adotado
no estudo de inventário. Houve manutenção da queda do aproveitamento e aumento
na área do reservatório, o que também traz impactos na sua produção energética.
Estudos Energéticos Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 240 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,5%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
indicado pelo fornecedor dos equipamentos.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.646,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.889,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
da Licença Ambiental atualizada e vigente e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Das Almas Sumário Executivo
24°44'26" S
Coordenadas do eixo do barramento
49°22'49,7" W
24°44'54,49" S
Coordenadas da casa de força
49°21'13,58" W
NA Montante (m) 508,00
NA Jusante (m) 413,20
Potência Instalada Total (kW) 7.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.889,00; 3.889,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 3.646,00; 3.646,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 2,20; 2,20
Rendimento nominal por turbina (%) 92,3%; 92,3%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,50%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,99
Hb: Queda bruta nominal (m) 94,80
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,44%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 125
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,42
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Das Almas conforme solicitado por Rio Chopim
Energia, bem como o encaminhamento de documento à Instituto das Águas do Paraná - IAP, para emissão
da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente
nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 789/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Das Almas sob a titularidade de Rio Chopim Energia.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Das Almas

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1945 3,39 3,37 3,02 2,75
6,12 12,99 8,93 5,86 5,49 5,03 5,61 4,54 4,38 8,25 5,08 5,26
1946

| 1947 | 8,39 | 12,56 | 8,41 | 6,63 | 6,02 | 5,28 | 5,34 | 5,26 | 9,61 | 9,59 | 7,32 | 8,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 | 8,15 | 10,10 | 8,53 | 8,80 | 6,83 | 5,78 | 6,15 | 7,84 | 5,89 | 6,52 | 6,52 | 5,69 |
| 1949 | 5,02 | 4,50 | 4,29 | 3,23 | 2,87 | 3,70 | 3,49 | 3,24 | 2,92 | 2,83 | 2,67 | 2,73 |
| 1950 | 3,81 | 5,10 | 8,09 | 3,39 | 3,11 | 2,69 | 2,73 | 2,26 | 2,53 | 3,96 | 2,86 | 3,84 |
| 7,40 | 10,89 | 8,58 | 6,30 | 5,28 | 5,05 | 4,51 | 3,91 | 3,56 | 5,75 | 4,27 | 4,41 |  |

1951

| 1952 | 4,88 | 5,78 | 4,95 | 3,42 | 3,12 | 5,22 | 3,31 | 2,99 | 5,57 | 6,92 | 5,75 | 3,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 | 5,95 | 7,21 | 5,86 | 7,84 | 5,04 | 5,26 | 4,81 | 3,91 | 4,64 | 5,26 | 5,16 | 3,50 |
| 1954 | 7,81 | 8,61 | 13,11 | 8,11 | 18,28 | 11,59 | 8,35 | 6,61 | 6,48 | 6,11 | 4,81 | 5,46 |
| 1955 | 5,45 | 5,69 | 6,70 | 4,23 | 6,17 | 10,53 | 10,23 | 8,36 | 5,81 | 4,90 | 6,17 | 5,07 |
| 5,44 | 4,26 | 5,10 | 4,98 | 6,02 | 6,12 | 5,20 | 7,14 | 5,06 | 5,95 | 4,44 | 4,92 |  |

1956

| 1957 | 6,01 | 7,05 | 6,49 | 5,99 | 4,84 | 5,48 | 13,74 | 11,46 | 20,58 | 16,61 | 11,88 | 9,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 | 9,68 | 8,94 | 11,31 | 8,03 | 8,27 | 6,96 | 5,84 | 5,16 | 6,16 | 5,70 | 9,02 | 9,95 |
| 1959 | 8,26 | 10,13 | 8,34 | 7,13 | 6,41 | 5,35 | 4,73 | 4,67 | 4,62 | 4,26 | 4,12 | 3,66 |
| 1960 | 5,57 | 5,41 | 4,06 | 4,00 | 4,89 | 4,60 | 3,74 | 5,55 | 3,65 | 4,73 | 5,60 | 3,98 |
| 5,16 | 6,92 | 9,53 | 12,31 | 9,07 | 7,95 | 6,15 | 5,18 | 5,49 | 5,90 | 5,86 | 4,67 |  |

1961

| 1962 | 4,70 | 4,79 | 5,82 | 4,75 | 4,06 | 4,29 | 3,77 | 3,59 | 5,30 | 8,24 | 5,16 | 5,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 | 14,63 | 7,06 | 7,46 | 5,70 | 4,87 | 4,80 | 4,06 | 3,81 | 3,75 | 4,68 | 6,29 | 5,64 |
| 1964 | 3,91 | 4,32 | 3,57 | 3,33 | 3,24 | 8,07 | 5,92 | 4,98 | 4,78 | 5,10 | 5,53 | 6,72 |
| 1965 | 9,94 | 10,66 | 8,71 | 8,97 | 15,46 | 8,86 | 13,54 | 8,59 | 7,24 | 8,50 | 7,83 | 13,81 |
| 10,23 | 14,80 | 12,21 | 9,78 | 9,61 | 8,32 | 7,54 | 6,67 | 7,73 | 8,62 | 7,13 | 9,47 |  |

1966

| 1967 | 9,00 | 10,82 | 11,02 | 7,78 | 6,83 | 8,10 | 7,04 | 6,41 | 5,82 | 5,15 | 8,66 | 5,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 | 10,88 | 6,01 | 7,45 | 5,52 | 4,63 | 4,35 | 3,91 | 3,99 | 3,58 | 3,80 | 4,10 | 3,59 |
| 1969 | 3,93 | 4,28 | 5,17 | 4,70 | 3,92 | 6,34 | 7,37 | 4,20 | 3,81 | 6,12 | 13,20 | 6,40 |
| 1970 | 7,62 | 9,27 | 7,28 | 6,42 | 9,00 | 11,85 | 9,29 | 7,24 | 8,19 | 7,72 | 6,45 | 11,10 |
| 16,84 | 8,51 | 9,87 | 6,73 | 7,91 | 7,57 | 8,18 | 5,94 | 6,03 | 5,65 | 4,46 | 5,12 |  |

1971

| 1972 | 11,99 | 11,75 | 8,63 | 8,25 | 6,03 | 5,32 | 5,77 | 6,59 | 8,95 | 13,16 | 8,19 | 7,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 8,88 | 8,36 | 7,69 | 7,61 | 7,52 | 7,51 | 9,26 | 9,63 | 10,09 | 7,91 | 7,26 | 6,91 |
| 1974 | 10,10 | 7,58 | 10,14 | 7,06 | 5,65 | 6,92 | 5,27 | 5,98 | 5,65 | 6,31 | 5,69 | 5,91 |
| 1975 | 5,75 | 8,12 | 7,84 | 5,58 | 5,13 | 4,82 | 5,68 | 4,81 | 4,54 | 8,19 | 6,97 | 10,62 |
| 11,18 | 9,58 | 10,10 | 7,76 | 9,81 | 9,09 | 8,53 | 9,55 | 9,52 | 8,99 | 8,24 | 8,26 |  |

1976

| 1977 | 9,99 | 12,24 | 10,13 | 11,48 | 8,03 | 6,91 | 6,06 | 5,38 | 4,99 | 5,83 | 5,32 | 5,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 4,99 | 4,99 | 6,52 | 4,65 | 4,53 | 4,17 | 6,29 | 4,94 | 10,13 | 5,29 | 6,21 | 4,88 |
| 1979 | 5,33 | 3,99 | 3,94 | 3,44 | 5,32 | 3,87 | 3,90 | 4,18 | 6,90 | 9,00 | 7,33 | 10,07 |
| 1980 | 8,74 | 9,32 | 10,01 | 8,24 | 6,62 | 5,95 | 6,80 | 6,50 | 7,21 | 6,32 | 5,29 | 7,72 |
| 9,21 | 7,18 | 6,28 | 5,75 | 5,23 | 4,42 | 4,33 | 3,88 | 3,99 | 5,79 | 4,70 | 5,97 |  |

1981

| 1982 | 3,88 | 6,92 | 4,73 | 3,88 | 3,97 | 6,69 | 8,11 | 6,46 | 5,05 | 9,15 | 11,50 | 12,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 14,50 | 13,56 | 11,29 | 10,74 | 20,63 | 35,26 | 21,99 | 14,16 | 16,85 | 12,93 | 10,20 | 10,26 |
| 1984 | 8,10 | 7,11 | 6,64 | 6,49 | 6,55 | 5,60 | 5,14 | 6,34 | 6,36 | 4,92 | 5,92 | 6,71 |
| 1985 | 5,14 | 6,21 | 5,76 | 5,29 | 4,69 | 4,25 | 3,89 | 3,41 | 3,90 | 3,40 | 3,74 | 3,26 |
| 3,95 | 5,07 | 5,15 | 3,59 | 5,06 | 3,63 | 3,30 | 4,26 | 3,41 | 3,60 | 3,67 | 7,83 |  |

1986

1987 6,83 8,96 5,49 5,11 9,75 8,79 6,53 5,32 5,32 5,36 4,75 3,92
1988 4,45 5,87 7,36 5,12 10,77 9,07 6,54 5,49 5,00 5,00 4,16 4,55
1989 7,06 9,14 6,25 6,04 6,69 5,71 6,21 5,57 5,79 4,85 4,74 8,23

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Das Almas

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 22,56 | 12,25 | 10,68 | 8,33 | 8,10 | 7,35 | 9,64 | 8,51 | 10,17 | 9,68 | 10,28 | 7,32 |
| 1991 | 7,06 | 10,82 | 14,45 | 9,10 | 8,07 | 7,29 | 6,22 | 5,68 | 5,04 | 6,32 | 4,96 | 5,66 |
| 1992 | 4,30 | 5,53 | 7,92 | 5,86 | 11,09 | 9,42 | 6,99 | 6,77 | 6,47 | 6,05 | 5,44 | 4,51 |
| 1993 | 6,56 | 15,56 | 11,76 | 9,13 | 7,69 | 8,89 | 7,55 | 6,12 | 8,21 | 10,50 | 6,58 | 6,50 |
| 1994 | 8,03 | 11,88 | 8,70 | 6,91 | 6,96 | 7,59 | 6,51 | 5,28 | 4,66 | 5,20 | 7,25 | 7,95 |
| 1995 | 21,41 | 17,17 | 13,75 | 10,41 | 8,21 | 7,52 | 8,30 | 6,34 | 8,06 | 10,33 | 6,94 | 6,63 |
| 13,74 | 14,83 | 18,16 | 16,46 | 10,31 | 9,02 | 7,73 | 7,08 | 8,30 | 10,00 | 10,62 | 9,33 |  |

1996

| 1997 | 23,66 | 23,89 | 14,19 | 10,64 | 8,78 | 9,27 | 8,01 | 7,45 | 8,63 | 8,35 | 12,14 | 13,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 17,72 | 13,54 | 18,80 | 16,98 | 11,86 | 11,54 | 9,84 | 10,01 | 13,53 | 18,85 | 10,96 | 10,68 |
| 1999 | 12,45 | 16,67 | 12,43 | 9,91 | 8,38 | 7,70 | 9,49 | 6,51 | 6,62 | 5,98 | 5,33 | 5,21 |
| 2000 | 6,26 | 10,85 | 7,56 | 5,45 | 4,95 | 5,20 | 4,87 | 5,81 | 8,61 | 5,95 | 6,45 | 9,40 |
| 11,08 | 14,21 | 11,38 | 8,09 | 9,22 | 8,81 | 9,58 | 7,74 | 7,81 | 16,23 | 10,21 | 10,54 |  |

2001

| 2002 | 12,06 | 10,38 | 10,28 | 9,04 | 9,48 | 7,44 | 7,17 | 7,26 | 8,06 | 7,88 | 6,91 | 10,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 11,79 | 10,38 | 9,65 | 8,60 | 6,65 | 6,04 | 6,53 | 5,19 | 4,95 | 4,76 | 4,92 | 5,53 |
| 2004 | 8,11 | 7,95 | 7,86 | 5,83 | 8,94 | 8,89 | 8,73 | 6,49 | 5,59 | 6,85 | 6,17 | 8,23 |
| 2005 | 13,01 | 8,50 | 6,84 | 6,04 | 6,13 | 5,36 | 5,14 | 4,55 | 7,71 | 10,77 | 7,43 | 6,03 |
| 2006 | 5,62 | 5,97 | 5,36 | 4,42 | 3,89 | 3,68 | 3,63 | 3,25 | 4,32 | 4,37 | 4,49 | 4,26 |
| 2007 | 7,51 | 9,75 | 6,96 | 5,55 | 5,76 | 4,51 | 5,94 | 4,28 | 3,86 | 3,95 | 4,69 | 7,18 |
| 2008 | 7,99 | 7,22 | 5,97 | 6,61 | 7,58 | 6,02 | 5,29 | 9,53 | 6,51 | 8,75 | 8,49 | 6,17 |
| 2009 | 8,84 | 9,33 | 7,88 | 5,88 | 5,50 | 5,08 | 10,60 | 7,25 | 12,65 | 12,26 | 12,23 | 10,63 |
| 2010 | 16,57 | 13,92 | 13,94 | 12,55 | 10,54 | 8,52 | 7,80 | 6,97 | 5,89 | 8,20 | 5,96 | 12,52 |
| 13,00 | 14,80 | 13,86 | 11,63 | 8,70 | 8,08 | 8,02 | 13,10 | 7,62 | 9,34 | 8,20 | 8,56 |  |

2011

| 2012 | 9,05 | 9,13 | 8,30 | 8,75 | 7,59 | 16,74 | 10,94 | 7,98 | 7,09 | 6,77 | 6,22 | 7,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7,34 | 11,20 | 9,51 | 7,49 | 6,84 | 13,17 | 13,16 | 8,97 | 9,76 | 8,76 | 7,27 | 6,45 |
| 2014 | 6,08 | 5,72 | 8,04 | 6,43 | 5,93 | 9,89 | 6,06 | 5,39 | 7,04 | 6,09 | 5,77 | 6,54 |
| 2015 | 6,85 | 8,89 | 12,48 | 8,99 | 7,94 | 6,50 | 9,43 | 6,49 | 7,77 | 8,84 | 12,65 | 15,49 |
| 18,60 | 15,74 | 11,60 | 10,32 | 10,04 | 10,38 | 9,35 | 11,13 | 8,92 | 7,68 | 7,27 | 7,63 |  |

2016

| 2017 | 11,68 | 9,42 | 8,42 | 7,75 | 9,40 | 12,26 | 7,61 | 7,35 | 5,82 | 9,74 | 8,42 | 10,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 11,94 | 9,65 | 11,66 | 8,75 | 7,22 | 6,71 | 5,70 | 5,23 | 4,80 | 6,81 | 4,71 | 5,27 |
| 2019 | 5,98 | 5,45 | 6,96 | 5,85 | 6,82 | 9,91 | 5,58 | 4,95 | 5,05 | 4,16 | 4,64 | 4,41 |
| 2020 | 4,35 | 4,39 | 3,51 | 3,12 | 3,01 | 4,03 | 3,20 | 5,11 | 3,08 | 3,54 | 3,81 | 4,54 |