DSP - DESPACHO 2287/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Taguá, no rio Jordão, nos municípios de Candói e Guarapuava, (PR), de titularidade da Taguá Energia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-08-30
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 608/2016-SCG/ANEEL
Em 26 de agosto de 2016.
Processo nº: 48500.004373/2011-14
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Taguá, com Registro Ativo e Aceite conferidos
à Taguá Energia Ltda., por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.860, de 27 de setembro de 2011, e nº 4.003,
de 17 de dezembro de 2012, localizada nos municípios de
Candói e Guarapuava, no estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Taguá, com 8.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.PR.036914-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Taguá Energia Ltda. (Taguá),
por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.860, de 27 de setembro de 2011, e nº 4.003, de 17 de dezembro de
2012, localizada no rio Jordão, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Candói e
Guarapuava, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 7 de dezembro de 2005, o Despacho n° 2.029 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Jordão, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Taguá.
3. Em 28 de setembro de 2011, por meio do Despacho nº 3.860, foi conferido o Registro Ativo à Taguá,
o qual foi Aceito em 18 de dezembro de 2012, por meio do Despacho nº 4.003.
4. Em 17 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pela Taguá para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Taguá.
1 Por meio do Ofício nº 169/2015, de 25 de novembro de 2015 (Documento nº 48513.033475/2015-00).

FL. 02 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.029, de 06/12/2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Taguá

PCH Taguá Estudos de Inventário Sumário Executivo
25°31'0"S 25°31'24"S
Localização do barramento
51°46'0"W 51°47'1"W

| NA Montante (m) | 880,9 | 880,9 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 869,4 | 869,4 |
| Queda Bruta (m) | 11,5 | 11,5 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,55 | 1,55 |
| Potência (kW) | 6.700 | 8.200 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 60,29 | 60,48 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Jordão ESTADO: PR 65
BACIA:

DESPACHO: 2.029 DATA: 06/12/2005
AUTOR: Santa Paula Indústria de Papéis Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 27.900 kW 6
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

NA Montante NA Jusante Potência Condição
Aproveitamento a montante Coordenadas da Casa de Força
(m) (m) (kW)
25°28'0"S Disponível

Cambará 886,5 880,9 2.800
51°43'0"W (inventariado)

Coordenadas do Limite Máximo NA Montante NA Jusante Potência Condição
Aproveitamento a jusante

do Reservatório (m) (m) (kW)
Não há Não existe
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidroelétricas Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Denny Rodrigo Kufner 4132225-1 068997-7 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Dauri Valdemar Garcia 20124313533 71896
topográficos

| Ana Luiza Da Fonseca | 4364389-3 | 104749-5 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudia D'Avila Bastos | 4529950-2 | 088306-4 | Estudos hidrológicos |
| Denny Rodrigo Kufner | 5906036-0 | 068997-7 | Estudos energéticos |
| Denny Rodrigo Kufner | 5905710-2 | 068997-7 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada.
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada.
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais ao do inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Taguá
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

2.210 NOME DO RIO DA USINA: Jordão
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):

FL. 04 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016

65825000 Santa Clara Jordão 3.930
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64620000 Rio dos Patos Rio dos Patos 1.090
Tabela 8 - Série de vazões máximas

2.481 TR (anos): 10000
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):
TIPO DE VERTEDOURO: Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Soleira Livre Incorporada a Barragem

NOME DO RESP. TÉCNICO: Denny Rodrigo Kufner Nº DA ART 5905710-23
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
A.D. (em km²):
CÓDIGO NOME RIO

65825000 Santa Clara Jordão 3.930
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 8.200 kW está adequada ao potencial definido no inventário.
 Analisando a curva de permanência de vazões do Projeto Básico
em relação à curva do inventário, constatou-se que elas
apresentam a mesma grandeza e o mesmo comportamento.
Adicionalmente, verificou-se que a vazão de engolimento máximo
da turbina (84,29) atende ao critério do Q30 (70,71).
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Taguá Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 8.200
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 4.600 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 4.690 / 12,64
Rendimento da turbina 93,00%
Rendimento do gerador 96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,00%
3 Documento nº 48513.021612/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
Indisponibilidade programada (%) 1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m) 0,39
Queda bruta nominal (m) 11,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,68%
Consumo Interno (kW médio) 8
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 2,92
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pela Taguá.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Taguá, nos termos da REN 343/2008, quanto
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir
transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]

FL. 06 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Taguá à Taguá, bem como o encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná,
para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Taguá sob a titularidade da Taguá.

FL. 07 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
LEILA DE MOURA CARVALHO
Especialista em Regulação
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taguá

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1949

| 26,11 | 18,99 | 25,03 | 31,41 | 31,28 | 52,23 | 24,77 | 22,70 | 16,36 | 22,38 | 16,59 | 14,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 53,76 | 62,98 | 87,73 | 31,66 | 37,56 | 26,94 | 36,61 | 18,73 | 28,96 109,09 58,48 | 29,97 |  |  |
| 1951 53,76 | 78,17 | 92,22 | 25,31 | 17,10 | 19,51 | 20,30 | 13,44 | 10,07 | 89,97 | 102,91 66,92 |  |
| 1952 38,24 | 26,26 | 19,46 | 34,81 | 12,15 | 62,42 | 36,10 | 21,59 | 93,35 | 136,65 87,73 | 37,00 |  |
| 1953 39,93 | 42,18 | 29,35 | 47,57 | 48,02 | 45,83 | 24,86 | 15,01 | 84,35 | 98,97 | 130,46 78,73 |  |

1954

| 129,34 61,30 | 50,16 | 31,21 | 217,06 143,96 79,85 | 43,98 | 56,80 | 107,97 57,36 | 35,03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 25,14 | 19,63 | 23,45 | 34,42 | 96,16 | 238,99 186,13 86,60 | 66,92 | 25,47 | 31,83 | 24,41 |  |
| 1956 33,52 | 34,75 | 26,54 | 116,40 107,41 76,48 | 55,28 | 108,53 56,80 | 33,40 | 17,66 | 10,91 |  |  |
| 1957 33,40 | 49,99 | 29,30 | 25,76 | 26,88 | 72,54 | 143,40 222,12 321,10 102,35 84,35 | 55,28 |  |  |  |
| 1958 30,76 | 18,16 | 31,72 | 16,25 | 11,87 | 20,64 | 21,88 | 44,59 | 118,65 71,42 | 60,73 | 62,98 |

1959

| 49,99 | 37,28 | 32,11 | 31,21 | 38,75 | 59,05 | 37,51 | 39,65 | 51,00 | 40,71 | 24,46 | 16,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 15,18 | 36,78 | 27,72 | 40,32 | 33,40 | 50,78 | 32,95 | 91,10 | 131,03 97,28 | 109,66 40,26 |  |  |
| 1961 25,98 | 28,90 | 130,46 79,29 | 71,42 | 70,85 | 32,50 | 17,49 | 37,23 | 60,73 | 131,03 68,61 |  |  |
| 1962 30,76 | 64,11 | 73,67 | 28,62 | 22,21 | 24,24 | 19,18 | 13,95 | 35,03 | 125,40 54,49 | 51,74 |  |
| 1963 29,13 | 59,05 | 77,04 | 50,27 | 18,44 | 14,85 | 9,00 | 7,76 | 10,97 | 89,41 | 141,15 88,29 |  |

1964

| 30,25 | 26,37 | 40,49 | 95,60 | 62,98 | 105,72 80,41 | 116,40 95,60 | 53,98 | 25,76 | 43,75 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 27,16 | 44,82 | 47,35 | 30,37 | 152,39 57,92 | 135,52 69,73 | 48,36 | 136,65 106,28 66,92 |  |  |  |  |
| 1966 57,36 | 132,15 78,73 | 26,21 | 18,11 | 24,35 | 40,04 | 20,02 | 40,32 | 115,28 75,35 | 51,23 |  |  |
| 1967 51,29 | 66,36 | 71,98 | 36,89 | 15,01 | 48,25 | 37,23 | 33,40 | 43,24 | 34,64 | 31,55 | 43,98 |
| 1968 34,08 | 22,21 | 16,48 | 25,31 | 22,44 | 15,52 | 11,19 | 10,80 | 9,28 | 25,87 | 37,73 | 25,47 |

1969

| 60,17 | 42,51 | 38,30 | 68,04 | 52,02 | 101,78 74,79 | 29,41 | 26,09 | 75,35 | 74,79 | 37,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 32,05 | 26,26 | 33,68 | 29,19 | 39,25 | 117,53 125,96 30,09 | 37,23 | 63,54 | 25,31 | 71,42 |  |
| 1971 161,95 | 83,23 | 56,80 | 51,79 | 133,27 124,28 133,27 42,96 | 62,42 | 69,17 | 28,74 | 38,97 |  |  |
| 1972 43,92 | 82,10 | 60,17 | 50,72 | 18,39 | 59,61 | 82,10 | 120,90 191,76 144,52 54,10 | 60,73 |  |  |
| 1973 109,66 98,97 | 47,29 | 41,67 | 69,17 | 88,29 | 102,35 96,16 | 130,46 125,96 86,04 | 38,63 |  |  |  |

1974

| 60,73 | 66,92 | 57,36 | 27,89 | 17,94 | 44,48 | 44,93 | 33,80 | 57,92 | 36,83 | 39,48 | 38,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 36,27 | 52,02 | 40,83 | 25,64 | 20,64 | 29,52 | 24,01 | 42,12 | 73,67 | 174,89 87,16 | 136,65 |  |
| 1976 78,17 | 47,80 | 45,27 | 49,37 | 44,76 | 123,15 47,91 | 88,29 | 82,66 | 50,05 | 92,79 | 75,35 |  |
| 1977 65,23 | 56,01 | 53,31 | 40,66 | 18,56 | 34,92 | 27,50 | 26,04 | 26,82 | 43,98 | 48,92 | 40,60 |
| 1978 15,80 | 9,50 | 13,72 | 7,09 | 7,99 | 12,77 | 77,04 | 52,02 | 45,04 | 23,06 | 34,98 | 29,35 |

1979

| 32,39 | 27,44 | 21,76 | 15,30 | 102,91 33,23 | 25,36 | 53,98 | 96,72 | 136,09 136,09 80,98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 77,04 | 49,32 | 48,70 | 27,39 | 54,88 | 49,32 | 80,98 | 80,98 | 139,46 85,48 | 51,96 | 88,85 |  |
| 1981 95,60 | 90,54 | 42,40 | 44,48 | 40,26 | 35,60 | 26,99 | 18,05 | 16,25 | 61,30 | 52,86 | 130,46 |
| 1982 51,51 | 30,03 | 18,50 | 9,22 | 9,56 | 108,53 226,06 66,36 | 29,24 | 132,71 285,67 160,27 |  |  |  |  |
| 1983 117,53 71,98 | 113,59 110,22 300,85 213,69 476,87 69,17 | 150,71 146,21 93,35 | 48,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1984

| 32,67 | 34,08 | 49,04 | 52,47 | 68,04 | 113,03 54,72 | 107,97 69,73 | 49,09 | 112,47 107,41 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 34,64 | 50,78 | 36,05 | 96,16 | 38,41 | 24,74 | 34,30 | 18,28 | 20,13 | 10,97 | 12,37 | 6,52 |
| 1986 16,42 | 43,58 | 37,28 | 38,75 | 78,17 | 63,54 | 20,75 | 30,65 | 39,87 | 36,38 | 35,76 | 72,54 |
| 1987 33,12 | 59,61 | 23,73 | 38,80 | 287,92 112,47 65,23 | 38,24 | 22,10 | 43,24 | 47,80 | 45,38 |  |  |
| 1988 29,75 | 37,40 | 34,64 | 38,35 | 142,83 90,54 | 40,09 | 18,61 | 13,05 | 12,77 | 9,17 | 9,50 |  |

FL. 09 da Nota Técnica nº 608/2016–SCG/ANEEL, de 26/08/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taguá

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 64,67 | 113,03 70,29 | 47,35 | 101,22 28,12 | 43,98 | 80,41 | 159,14 91,66 | 46,84 | 33,52 |  |  |  |  |
| 1990 133,27 52,69 | 28,06 | 59,05 | 68,61 | 119,22 109,66 113,03 128,21 155,21 85,48 | 43,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 19,57 | 16,81 | 12,20 | 25,53 | 19,46 | 89,41 | 54,88 | 31,32 | 15,46 | 45,49 | 52,64 | 65,23 |  |

1992

| 46,17 | 37,79 | 40,77 | 42,96 | 233,93 197,94 91,10 | 101,22 81,54 | 84,35 | 73,10 | 45,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 50,78 | 59,05 | 42,79 | 40,21 | 128,78 69,73 | 74,23 | 44,54 | 83,23 | 182,76 48,75 | 121,47 |
| 1994 41,39 | 68,61 | 30,09 | 24,35 | 51,51 | 109,09 102,91 43,08 | 20,36 | 38,75 | 71,98 | 65,79 |
| 1995 256,43 89,97 | 46,17 | 36,89 | 22,61 | 34,53 | 107,97 27,50 | 52,41 | 83,23 | 47,46 | 36,38 |
| 1996 76,48 | 128,78 100,66 69,17 | 23,96 | 32,67 | 61,86 | 29,13 | 44,31 | 154,64 84,91 | 80,41 |  |

1997

| 77,04 | 136,09 68,61 | 25,64 | 21,20 | 96,16 | 77,60 | 77,60 | 61,86 | 220,44 151,27 74,79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 57,36 | 80,41 | 102,91 330,09 133,84 44,65 | 62,98 | 83,23 | 186,13 240,68 55,05 | 33,35 |  |  |  |
| 1999 35,37 | 71,42 | 40,99 | 71,98 | 47,29 | 106,28 131,59 26,88 | 33,57 | 23,73 | 16,70 | 20,86 |
| 2000 28,23 | 57,92 | 48,08 | 23,45 | 30,48 | 40,83 | 68,04 | 38,97 | 189,51 143,40 67,48 | 42,91 |
| 2001 89,97 | 203,01 91,10 | 56,80 | 56,80 | 68,04 | 71,42 | 48,08 | 44,03 | 149,02 52,13 | 55,67 |

2002

| 75,35 | 67,48 | 35,20 | 19,18 | 105,72 44,03 | 24,29 | 38,69 | 77,60 | 82,10 | 110,22 98,41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 41,28 | 64,11 | 57,92 | 29,97 | 19,57 | 54,27 | 65,79 | 28,00 | 24,41 | 35,03 | 75,92 | 96,72 |
| 2004 49,94 | 23,51 | 23,51 | 25,02 | 91,66 | 85,48 | 110,78 39,81 | 28,79 | 107,41 110,22 35,43 |  |  |  |
| 2005 32,73 | 16,98 | 14,40 | 13,83 | 4,64 | 78,17 | 52,52 | 5,03 | 49,71 | 187,82 46,90 | 4,79 |  |
| 2006 5,02 | 5,07 | 5,45 | 5,82 | 5,96 | 5,23 | 5,16 | 5,20 | 5,20 | 5,21 | 5,35 | 5,28 |

2007

| 5,32 | 5,42 | 5,46 | 32,14 | 206,13 28,87 | 27,25 | 17,28 | 14,48 | 13,70 | 40,04 | 39,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 34,74 | 27,98 | 18,83 | 28,74 | 43,02 | 48,33 | 33,53 | 60,16 | 22,63 | 77,04 | 48,51 | 15,13 |
| 2009 20,12 | 31,24 | 28,69 | 14,51 | 14,78 | 19,14 | 84,71 | 49,40 | 101,61 70,80 | 54,41 | 52,41 |  |
| 2010 85,14 | 70,62 | 44,11 | 84,85 | 48,21 | 27,21 | 33,86 | 23,81 | 14,52 | 29,16 | 22,12 | 55,58 |
| 2011 58,04 | 84,42 | 31,20 | 31,74 | 16,83 | 18,84 | 56,88 | 140,50 54,22 | 51,97 | 34,80 | 16,37 |  |