DSP - DESPACHO 3065/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Barreiros, no rio Chapecó, no município de Abelardo Luz, (SC), de titularidade da Guandalina Construções Eireli - ME.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-06
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 832/2016-SCG/ANEEL
Em 23 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.001203/2015-01
Sumário Executivo referente à Pequena Central
Assunto:
Hidrelétrica Barreiros, com Registro Ativo conferido a
Guandalina Construções Eireli ME, por meio do Despacho
por meio do Despacho nº 909, de 1º de abril de 2015,
localizada no município de Abelardo Luz, no estado de
Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Barreiros, com 22.140 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.032598-8.01, com Registro Ativo conferido a Guandalina
Construções Eireli ME (Guandalina Construções), por meio do Despacho nº 909, de 1º de abril de 2015, localizada no
rio Chapecó, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, no município de Abelardo Luz, no estado de Santa
Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 10 de fevereiro de 2015, o Despacho n° 333 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Chapecó, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Barreiros.
3. Em 1º de abril de 2015, por meio do Despacho nº 909, foi conferido o Registro Ativo a Guandalina
Construções Eireli – ME. Cabe mencionar que havia outro registro ativo para esse empreendimento, das interessadas
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Frigorífico Nutribrás Ltda., que, entretanto, formalizaram desistência
de elaborar o Projeto Básico e solicitaram a devolução da garantia de registro. O Despacho nº 3.437, de 8 de outubro
de 2015, formalizou tal desistência1.
4. Em 11 de novembro de 2015, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Guandalina Construções Eireli - ME para emissão do Despacho
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração
da PCH Barreiros.
1 Processo nº 48500.001358/2015-30.
2 Por meio de correspondência s/n, Documento nº 48513.030044/2015-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 333, de 10 de fevereiro de 2015.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barreiros

PCH Barreiros Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°41'1,62" S 26°41'3,53" S
Localização do Barramento
52°10'43,93" W 52°10'44,42" W

| NA Montante (m) | 829,96 | 829,96 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 787,00 | 787,00 |
| Queda Bruta (m) | 42,96 | 42,96 |
| Área do Reservatório (km²) | 2,22 | 2,07 |
| Potência (kW) | 22.140 | 22.140 |
| Energia Média (kWméd) | 12.480,00 | 12.480,00 |
| Vazão QMLT 3 (m³/s) | 44,41 | 44,41 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Chapecó ESTADO: SC 73
BACIA:

DESPACHO: 333 DATA: 10/02/2015
AUTOR: M.Guandalin & Cia Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 38.990 kW 4 (quatro)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
Não há - - - - -

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
26°40'42,68" S PB com Registro

PCH Criciúma 787 774,5 6.450
52°10'47,67" W Ativo
3 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Construnível Construtora Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Coradi Favero | 5402596-1 | CREA-SC 122582-5 | Responsável Geral do Projeto |
| Marcos Coradi Favero | 5402596-1 | CREA-SC 122582-5 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Carlos Augusto dos Santos Silva | 3395909-1 | CREA-SC 007906-3 | Estudos geotécnicos |
| Joiris Manoela Dachery | 5402574-0 | CREA-SC 120525-0 | Estudos hidrológicos |
| Joiris Manoela Dachery | 5402574-0 | CREA-SC 120525-0 | Estudos energéticos |
| Marcos Coradi Favero | 5402596-1 | CREA-SC 122582-5 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentou.
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença A ANEEL fará a articulação com o órgão responsável pela emissão da DRDH.
Número -
Órgão Emissor Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS de Santa
Catarina
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais ao dos Estudos de Inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barreiros
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.285,60 NOME DO RIO DA USINA: Chapecó
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73600000 Abelardo Luz Chapecó 1.840
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 73770000 | Porto Faé Novo | Chapecó | 5.550 |
| 73350000 | Barca Irani | Irani | 1.500 |
| 73700000 | Chapecozinho | Chapecozinho | 1.380 |

- - - -
- - - -
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.828,95 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Compactado a Rolo - CCR
Marcos Coradi Favero Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 5402596-1
122582-5 ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
73600000 Abelardo Luz Chapecó 1.840
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 22.140 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê: 1) uma casa de força principal, com 2 turbinas de 11.041,29
kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 11.777,38 kVA, com 0,9 de
fator de potência, e 2) uma casa de força auxiliar, com 1 turbina de 978,56 kW
e 1 gerador de potência unitária nominal de 1.043,80 kVA, com 0,9 de fator de
potência. Quanto à casa de força auxiliar, a empresa explicou:
4 Documento nº 48513.030044/2015-00-2 (ANEXO 002)

FL. 05 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
"Propõe-se a instalação de uma turbina dentro de uma casa de força secundária ao pé
do barramento aproveitando o desnível de 29,96 m de queda bruta, tal turbina teria
como engolimento a vazão remanescente que será mantida no trecho de vazão
reduzida do rio Chapecó, vale ressaltar que a instalação desta turbina em nada afetaria
a vazão remanescente, por estar instalada no pé da barragem, o que resultaria numa
potência instalada de 0,94 MW, totalizando 22,14 MW para o aproveitamento.
O barramento forma um lago, possibilitando a captação de água pela margem
direita. A água segue para o canal adutor até passar pela câmara de carga, após segue
por dois condutos forçados até duas turbinas Kaplan localizadas na casa de força."
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
Sumário Executivo
PCH Barreiros
Casa de Força Principal Casa de Força Auxiliar
26°41'3.53"S
Coordenadas do eixo do barramento
52°10'44.42"O
26°40'50.90"S
Coordenadas da casa de força principal
52°10'46.93"O
26°41'4.48"S
Coordenadas da casa de força auxiliar
52°10'44.20"O

Potência instalada total (kW) 21.200 940
Número de Unidades Geradoras 2 1

Potência instalada por gerador (kVA) 11.777,38 1.043,80
Fator de potência 0,90

Potência instalada por turbina (kW) 11.041,29 978,56
Engolimento mínimo (m³/s) 8,89 1,13
Rendimento nominal por turbina (%) 92,00
Rendimento nominal por gerador (%) 96,00
TEIF: Taxa equivalente de
2,068
indisponibilidade forçada (%)
IP: Indisponibilidade programada (%) 4,66

h: Perdas hidraúlicas nominais (m) 1,72 1,2
Hb: Queda bruta nominal (m) 42,96 29,96

FL. 06 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
Sumário Executivo
PCH Barreiros
Casa de Força Principal Casa de Força Auxiliar
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de
2,00 2,00
conexão (%)
Cint: Consumo interno (kW médio) 50 10
qr: Vazão remanescente do -
3,77
aproveitamento (m³/s)
qu: Vazão de usos consuntivos 0,00
Série de vazões médias mensais (m³/s) Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Barreiros conforme solicitado por Guandalina Construções Eireli - ME, bem como o
encaminhamento de documento Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS de Santa
Catarina, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Barreiros sob a titularidade de Guandalina Construções Eireli - ME.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável – SDS de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH.
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:

FL. 07 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barreiros

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 17,58 | 25,42 | 14,64 | 14,74 | 15,91 | 21,75 | 27,32 | 22,39 | 62,88 | 77,72 | 53,36 | 31,05 |  |
| 1954 32,16 | 23,25 | 36,51 | 31,01 | 57,98 | 123,61 97,99 | 51,06 | 121,94 141,08 25,85 | 23,62 |  |  |  |  |
| 1955 16,80 | 12,49 | 18,07 | 48,35 | 67,58 | 99,32 | 88,91 | 43,56 | 26,14 | 15,84 | 8,95 | 7,89 |  |
| 1956 20,85 | 17,18 | 7,14 | 39,91 | 47,11 | 23,87 | 30,95 | 25,29 | 81,51 | 37,08 | 6,81 | 10,68 |  |
| 1957 8,96 | 25,60 | 16,94 | 9,78 | 10,08 | 30,57 | 90,50 | 184,53 111,88 26,49 | 15,23 | 13,24 |  |  |  |
| 1958 9,23 | 6,62 | 32,46 | 14,61 | 6,21 | 18,31 | 13,72 | 38,44 | 79,80 | 49,05 | 44,67 | 63,61 |  |
| 1959 34,69 | 23,12 | 12,67 | 20,23 | 25,91 | 23,83 | 17,00 | 27,74 | 33,22 | 21,66 | 15,43 | 11,26 |  |
| 1960 7,52 | 9,93 | 6,27 | 6,90 | 10,35 | 22,47 | 11,04 | 56,24 | 48,20 | 69,80 | 51,07 | 18,15 |  |
| 1961 13,81 | 16,95 | 104,35 33,59 | 40,74 | 24,56 | 11,48 | 8,48 | 92,34 | 98,34 | 54,03 | 24,10 |  |  |
| 1962 15,69 | 36,58 | 19,68 | 11,35 | 39,82 | 27,43 | 27,57 | 17,91 | 51,52 | 55,86 | 30,79 | 14,12 |  |
| 1963 19,66 | 33,49 | 41,66 | 22,44 | 21,67 | 12,11 | 8,73 | 9,84 | 19,48 | 82,25 | 89,52 | 33,84 |  |
| 1964 13,80 | 21,50 | 18,02 | 28,88 | 45,38 | 18,18 | 27,17 | 45,93 | 35,59 | 21,19 | 18,19 | 12,26 |  |
| 1965 10,19 | 11,98 | 7,45 | 10,56 | 44,34 | 30,34 | 70,96 | 59,62 | 75,26 | 83,14 | 59,04 | 86,64 |  |
| 1966 64,42 | 115,18 57,27 | 29,44 | 15,82 | 42,28 | 47,18 | 37,08 | 73,05 | 89,61 | 52,17 | 67,36 |  |  |
| 1967 35,52 | 40,32 | 47,37 | 18,86 | 17,09 | 17,58 | 21,21 | 52,78 | 53,34 | 32,24 | 36,84 | 34,04 |  |
| 1968 12,62 | 7,05 | 6,71 | 11,99 | 13,45 | 13,23 | 20,73 | 11,20 | 11,77 | 20,82 | 33,55 | 24,82 |  |
| 1969 57,07 | 34,37 | 29,50 | 50,79 | 47,53 | 82,93 | 48,11 | 28,78 | 42,04 | 51,26 | 50,63 | 20,13 |  |
| 1970 26,43 | 22,58 | 21,42 | 16,13 | 29,43 | 60,68 | 71,48 | 28,05 | 35,45 | 50,27 | 18,66 | 97,74 |  |
| 1971 90,83 | 40,77 | 39,47 | 75,78 | 71,25 | 102,91 83,20 | 37,82 | 28,13 | 37,86 | 11,87 | 10,99 |  |  |
| 1972 22,41 | 32,19 | 33,52 | 32,75 | 14,63 | 65,10 | 32,44 | 127,21 124,97 59,55 | 27,45 | 29,46 |  |  |  |
| 1973 45,81 | 75,32 | 48,35 | 22,96 | 71,17 | 79,64 | 58,76 | 100,95 94,89 | 67,51 | 50,75 | 23,29 |  |  |
| 1974 35,81 | 36,07 | 30,21 | 26,11 | 30,57 | 51,40 | 29,22 | 20,28 | 46,34 | 20,46 | 36,78 | 24,35 |  |
| 1975 41,46 | 40,83 | 22,40 | 13,94 | 11,84 | 26,31 | 28,10 | 40,12 | 75,38 | 95,95 | 49,93 | 71,61 |  |
| 1976 49,10 | 29,89 | 18,76 | 18,36 | 37,14 | 55,16 | 31,29 | 46,26 | 36,29 | 38,12 | 53,02 | 19,30 |  |
| 1977 16,66 | 18,90 | 42,34 | 23,05 | 10,13 | 27,62 | 24,06 | 47,00 | 32,90 | 50,38 | 50,45 | 21,55 |  |
| 1978 10,08 | 6,37 | 7,56 | 3,35 | 3,27 | 7,12 | 42,81 | 19,74 | 31,60 | 16,33 | 38,42 | 25,35 |  |
| 1979 11,84 | 5,50 | 10,32 | 29,91 | 125,36 36,79 | 38,60 | 42,75 | 34,81 | 126,30 72,39 | 37,07 |  |  |  |
| 1980 28,66 | 19,90 | 42,23 | 18,10 | 28,73 | 16,65 | 45,33 | 59,01 | 55,11 | 29,97 | 38,28 | 50,97 |  |
| 1981 35,12 | 37,22 | 24,25 | 19,95 | 18,60 | 27,04 | 14,29 | 12,79 | 16,13 | 29,06 | 50,52 | 71,12 |  |
| 1982 21,33 | 26,95 | 18,74 | 8,85 | 11,69 | 65,35 | 120,67 45,52 | 28,56 | 91,32 | 197,87 54,55 |  |  |  |
| 1983 49,36 | 54,45 | 116,08 69,91 | 183,75 103,46 314,49 73,02 | 62,32 | 54,74 | 53,00 | 20,87 |  |  |  |  |  |
| 1984 21,65 | 26,71 | 19,06 | 26,87 | 32,41 | 74,89 | 28,15 | 93,55 | 52,96 | 36,36 | 38,45 | 18,52 |  |
| 1985 12,64 | 36,04 | 17,52 | 28,49 | 23,07 | 14,18 | 21,74 | 14,71 | 31,59 | 23,84 | 32,43 | 12,49 |  |
| 1986 15,10 | 35,69 | 18,72 | 39,81 | 43,13 | 40,65 | 16,61 | 21,74 | 37,52 | 44,48 | 24,60 | 18,10 |  |
| 1987 27,20 | 32,63 | 12,07 | 19,62 | 155,97 61,07 | 35,71 | 35,92 | 25,16 | 55,93 | 27,28 | 14,03 |  |  |
| 1988 11,78 | 11,89 | 7,90 | 19,93 | 131,43 74,28 | 29,44 | 13,56 | 12,18 | 35,65 | 21,54 | 18,69 |  |  |
| 1989 41,22 | 70,11 | 40,75 | 35,67 | 50,22 | 26,43 | 46,55 | 46,49 | 143,09 68,87 | 36,77 | 22,68 |  |  |
| 1990 82,40 | 40,64 | 31,10 | 81,89 | 73,63 | 191,49 65,87 | 78,74 | 87,98 | 79,62 | 61,72 | 63,62 |  |  |
| 1991 35,58 | 38,98 | 24,66 | 27,49 | 25,34 | 83,51 | 52,39 | 60,54 | 33,94 | 68,95 | 48,22 | 43,43 |  |
| 1992 42,85 | 49,89 | 57,22 | 51,10 | 154,30 106,68 129,51 90,91 | 74,80 | 65,20 | 62,11 | 38,58 |  |  |  |  |
| 1993 46,06 | 37,39 | 30,50 | 25,67 | 72,26 | 63,49 | 48,01 | 33,53 | 51,12 | 99,03 | 31,16 | 32,65 |  |

FL. 09 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barreiros

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1994 15,41 44,25 25,83 27,25 57,77 79,42 91,15 35,52 35,63 84,61 94,94 63,58
1995

| 101,30 39,10 | 31,23 | 38,46 | 24,53 | 62,29 | 43,42 | 22,43 | 41,04 | 61,69 | 21,88 | 14,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 25,11 | 56,68 | 54,68 | 39,36 | 14,33 | 48,19 | 76,96 | 52,05 | 81,11 | 133,68 47,59 | 49,55 |
| 1997 31,75 | 112,57 48,47 | 21,32 | 30,00 | 81,62 | 77,64 | 95,15 | 41,57 | 175,83 169,86 40,39 |  |  |
| 1998 68,31 | 105,61 77,63 | 179,86 84,33 | 32,69 | 63,12 | 148,80 108,31 91,14 | 30,42 | 24,52 |  |  |  |
| 1999 27,61 | 32,60 | 17,52 | 37,09 | 16,00 | 45,33 | 68,68 | 15,37 | 20,21 | 100,49 22,37 | 14,89 |

2000

| 32,73 | 31,14 | 27,60 | 18,87 | 33,19 | 23,58 | 51,25 | 32,51 | 128,15 128,10 36,88 | 22,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 41,69 | 87,54 | 45,99 | 63,22 | 53,37 | 57,64 | 55,93 | 30,23 | 25,46 | 113,66 28,00 | 30,06 |  |
| 2002 13,69 | 13,42 | 13,36 | 9,78 | 35,91 | 39,35 | 23,99 | 55,97 | 62,25 | 106,69 87,08 | 68,14 |  |
| 2003 36,53 | 34,73 | 43,28 | 22,64 | 13,50 | 28,10 | 21,55 | 11,95 | 9,95 | 22,70 | 61,49 | 115,05 |
| 2004 41,78 | 18,67 | 10,34 | 13,73 | 35,82 | 35,29 | 62,54 | 21,04 | 26,42 | 73,18 | 77,98 | 28,80 |

2005

| 40,03 | 17,15 | 9,57 | 30,78 | 64,47 | 100,80 35,46 | 25,67 | 110,29 121,24 44,01 | 15,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 15,51 | 16,49 | 20,20 | 17,46 | 12,86 | 12,76 | 25,16 | 23,59 | 32,49 | 28,65 | 38,57 | 37,10 |
| 2007 34,61 | 24,66 | 39,53 | 88,63 | 145,77 33,67 | 50,87 | 22,61 | 31,71 | 70,58 | 104,44 40,06 |  |  |
| 2008 22,48 | 13,73 | 10,47 | 35,71 | 40,25 | 42,31 | 27,95 | 36,92 | 35,06 | 92,48 | 103,96 25,64 |  |
| 2009 25,72 | 23,15 | 19,28 | 9,80 | 18,97 | 33,33 | 62,92 | 92,28 | 109,20 104,30 50,38 | 52,34 |  |  |

2010

| 50,95 | 37,87 | 48,67 | 127,79 98,85 | 52,48 | 44,04 | 40,50 | 15,06 | 19,72 | 18,47 | 118,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 59,75 | 82,36 | 23,37 | 52,65 | 20,06 | 62,03 | 97,82 | 101,50 112,90 33,49 | 31,12 | 19,19 |  |  |
| 2012 18,96 | 20,23 | 17,93 | 21,64 | 24,52 | 45,94 | 34,38 | 36,39 | 12,67 | 33,05 | 34,44 | 23,50 |
| 2013 54,08 | 30,50 | 78,19 | 40,96 | 32,36 | 108,52 57,82 | 68,35 | 81,66 | 56,33 | 28,70 | 31,56 |  |
| 2014 40,59 | 16,74 | 38,70 | 27,35 | 82,22 | 173,46 |  |  |  |  |  |  |