DSP - DESPACHO 1884/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Córrego Alto, no rio Fruteiras, no município de Vargem Alta, (ES), de titularidade da G.S. Extração e Comércio de Areia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-11-24
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 611/2016-SCG/ANEEL
Em 16 de setembro de 2016.
Processo nº: 48500.005051/2010-01
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica PCH Córrego Alto, com
Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa G.S.
EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 2.274, de 30 de maio
de 2011, e nº 3.373, de 17 de agosto de 2011, localizada no
município de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) PCH Córrego Alto, com 6.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) , com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa G.S. EXTRAÇÃO E
COMÉRCIO DE AREIA LTDA. (G.S. Extração), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.274, de 30 de maio
de 2011, e nº 3.373, de 17 de agosto de 2011, localizada no rio Fruteiras, sub-bacia 57, na bacia hidrográfica do
Atlântico Leste, no município de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo.
II – DOS FATOS
2. Em 1º de março de 2010, o Despacho n° 478/2010 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Fruteiras, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Córrego Alto.
3. Em 30 de maio de 2011, por meio do Despacho nº 2.274, foi conferido o Registro Ativo à empresa
G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., o qual foi Aceito em 17 de agosto de 2011 por meio do Despacho
nº 3.373.
4. Em 7 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento, complementando em 04 de julho de 2016 e em 12 de julho de 2016.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.032883/2015-00, 48513.0168242016-00 e 48513.0183012016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA.
para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo
de implantação e exploração da PCH Córrego Alto.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 478/2010, de 01/03/2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Córrego Alto

PCH Córrego Alto Estudos de Inventário Sumário Executivo
20°38'12,8"S 20°38'12,8"S
Localização do barramento
41°0'45,1"W 41°0'45,1"W

| NA Montante (m) | 623 | 623 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 465 | 465 |
| Queda Bruta (m) | 158 | 158 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,003 | 0,015 |
| Potência (kW) | 6000 | 6000 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 3,9 | 4,14 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Fruteiras ESTADO: ES SUB-BACIA: 57
DESPACHO: 478/2010 DATA: 01/03/2013
AUTOR: Marcos Elias

POTÊNCIA: 11700 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 3
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
20°32'55,5"S

Taquaruçu 900 735 3500 Disponível (inventariado)
40°59'37,3"W
20°29'52,2"S

Prosperidade 400 350 2200 Disponível (inventariado)
41°3'32,9"W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: RECOL - REZENDE & ELIAS CONSULTORIA LTDA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Responsável

Marcos Elias 021727 MG-19.614/D
Geral do Projeto
Estudos
Daniel Valdir Bassani / Roberto Bravo Marques Pinheiro 200984088 / 200851007 PR-74404/D / RJ-012602/D cartográficos e
topográficos
Estudos

Davi Alfredo Maranesi 50962792 06.0.0000052750
geotécnicos
Estudos

Gilson de Oliveira Motta 012960 MG-26553/D
hidrológicos
Estudos

Marcos Elias 0720150064721 19614/D-MG
energéticos
Estruturas

Marcos Elias 0720150064720 19614/D-MG
extravasoras
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Córrego Alto
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

163,4 NOME DO RIO DA USINA: Fruteiras
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
57490000 Castelo Castelo 975
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
Braço Norte Direito

| 57420000 | Ibitirama | 362 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57476500 | Fazenda Lajinha | Castelo | 436 |
| 57550000 | Usina São Miguel | Castelo | 1458 |
| 57552000 | PCH Fruteiras | Fruteiras | 206,8 |
| 57300000 | Pau D'Alho | Rio Novo | 304 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

137,2 TR (anos): 1000
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Barragem de Concreto
Marcos Elias
NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 07201500647203
19614/D-MG
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
57490000 Castelo Castelo 975
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 6000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3061 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 3334 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
3 Documento nº 48513.016824/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Córrego Alto Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 6000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 3334 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 3061 / 1,14
Rendimento da turbina 92,50%
Rendimento do gerador 98,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,92%
Indisponibilidade programada (%) 1,92%
Perdas hidraúlicas nominais (m) 8,33
Queda bruta nominal (m) 158
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,09%
Consumo Interno (kW médio) 50,44
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,48
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA..
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Córrego Alto, nos termos da REN 343/2008,
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir
transcrito:
[...]

FL. 06 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Córrego Alto à empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., bem como o
encaminhamento de documento à Agência Estadual de Recursos Hídricos do estado do Espírito Santo, para fins da
emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Córrego Alto sob a titularidade da empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA
LTDA..

FL. 07 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Agência Estadual de Recursos Hídricos, para fins da
emissão da DRDH.
LYSIANNE REIS AMORIM
Analista Administrativo – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração Substituta

FL. 08 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Córrego Alto

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1938 6,37 3,98 2,72 3,81 2,38 2,64 1,70 2,35 2,22 3,01 4,29 8,91
11,69 5,32 2,98 2,69 2,05 1,80 1,48 1,09 1,23 1,40 1,42 3,45
1939

| 1940 | 3,62 | 4,09 | 5,87 | 3,70 | 3,76 | 2,21 | 1,71 | 1,34 | 2,08 | 2,76 | 3,90 | 3,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 | 4,90 | 4,90 | 10,30 | 8,57 | 3,53 | 2,67 | 2,60 | 1,88 | 2,72 | 2,77 | 3,56 | 15,31 |
| 1942 | 26,80 | 10,63 | 5,98 | 5,82 | 2,10 | 1,43 | 2,09 | 1,74 | 1,40 | 2,53 | 5,51 | 28,67 |
| 1943 | 16,39 | 14,33 | 8,96 | 5,37 | 2,33 | 2,15 | 2,92 | 2,76 | 2,57 | 3,92 | 3,48 | 16,61 |
| 8,77 | 17,70 | 6,60 | 6,37 | 4,81 | 3,01 | 2,28 | 1,86 | 1,21 | 2,35 | 3,51 | 9,21 |  |

1944

| 1945 | 16,92 | 5,37 | 5,87 | 10,80 | 4,68 | 2,81 | 2,75 | 2,60 | 2,69 | 3,45 | 7,18 | 13,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 5,73 | 4,40 | 4,37 | 8,29 | 3,62 | 2,84 | 2,10 | 2,23 | 1,97 | 2,25 | 4,29 | 7,79 |
| 1947 | 3,98 | 3,65 | 6,29 | 4,56 | 4,15 | 2,26 | 2,74 | 2,18 | 2,40 | 5,73 | 9,55 | 14,14 |
| 1948 | 5,65 | 3,56 | 5,29 | 5,93 | 3,40 | 2,39 | 1,90 | 1,58 | 1,49 | 1,80 | 4,95 | 7,60 |
| 14,58 | 18,59 | 9,60 | 9,02 | 4,40 | 4,31 | 3,26 | 2,64 | 2,25 | 4,15 | 4,01 | 9,10 |  |

1949

| 1950 | 5,96 | 6,46 | 5,73 | 5,12 | 3,14 | 2,84 | 2,46 | 1,85 | 1,80 | 1,67 | 6,12 | 9,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1951 | 3,76 | 5,76 | 7,46 | 4,23 | 2,95 | 2,69 | 1,90 | 1,87 | 1,45 | 1,43 | 1,27 | 5,65 |
| 1952 | 13,66 | 12,05 | 8,07 | 3,84 | 2,67 | 2,48 | 2,17 | 1,71 | 2,15 | 1,42 | 5,71 | 7,46 |
| 1953 | 2,89 | 4,98 | 2,49 | 3,42 | 2,52 | 1,90 | 1,49 | 1,25 | 1,29 | 1,11 | 3,20 | 5,90 |
| 5,01 | 2,09 | 1,76 | 2,64 | 2,01 | 1,56 | 1,31 | 1,09 | 1,06 | 0,96 | 1,05 | 1,76 |  |

1954

| 1955 | 1,99 | 1,05 | 0,83 | 2,45 | 1,58 | 1,21 | 0,79 | 0,65 | 0,50 | 1,17 | 3,34 | 2,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 1,58 | 0,95 | 3,12 | 2,11 | 1,21 | 1,12 | 0,91 | 0,89 | 0,55 | 0,77 | 3,56 | 7,60 |
| 1957 | 8,07 | 3,84 | 7,26 | 4,79 | 3,20 | 2,57 | 1,72 | 1,32 | 1,22 | 1,21 | 2,27 | 12,22 |
| 1958 | 3,31 | 4,48 | 3,31 | 5,59 | 3,95 | 2,72 | 2,56 | 1,73 | 1,85 | 2,23 | 4,56 | 3,34 |
| 4,31 | 1,88 | 5,84 | 3,03 | 2,37 | 1,66 | 1,37 | 1,14 | 1,17 | 2,50 | 5,93 | 9,24 |  |

1959

| 1960 | 9,18 | 7,12 | 5,34 | 6,90 | 3,76 | 2,77 | 2,44 | 1,95 | 1,69 | 1,49 | 3,01 | 2,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 8,32 | 7,85 | 3,76 | 2,92 | 2,87 | 2,12 | 1,76 | 1,33 | 1,16 | 1,19 | 1,76 | 1,95 |
| 1962 | 5,98 | 6,62 | 3,48 | 1,90 | 1,80 | 1,63 | 1,67 | 1,31 | 1,59 | 2,29 | 4,51 | 11,94 |
| 1963 | 4,45 | 5,26 | 2,21 | 2,25 | 1,51 | 1,33 | 1,26 | 1,05 | 0,67 | 0,78 | 2,01 | 1,31 |
| 6,01 | 7,40 | 5,34 | 7,29 | 3,06 | 2,43 | 3,06 | 2,67 | 1,79 | 4,29 | 7,57 | 11,24 |  |

1964

| 1965 | 10,21 | 10,60 | 7,74 | 5,54 | 4,12 | 3,01 | 3,09 | 2,05 | 1,80 | 3,95 | 8,40 | 5,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 6,07 | 2,37 | 1,97 | 3,20 | 2,37 | 1,92 | 1,80 | 1,33 | 1,15 | 2,42 | 4,95 | 6,04 |
| 1967 | 6,29 | 6,57 | 7,82 | 5,84 | 3,92 | 2,54 | 2,35 | 1,82 | 1,67 | 1,34 | 3,28 | 8,49 |
| 1968 | 11,13 | 9,43 | 11,94 | 6,32 | 3,53 | 2,92 | 2,73 | 2,39 | 3,37 | 4,23 | 3,76 | 4,04 |
| 3,51 | 3,23 | 2,78 | 3,76 | 1,97 | 2,37 | 2,18 | 1,59 | 1,23 | 2,46 | 9,99 | 10,49 |  |

1969

| 1970 | 13,02 | 6,57 | 4,23 | 4,43 | 2,69 | 2,01 | 2,27 | 1,82 | 2,36 | 4,04 | 12,52 | 7,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 3,62 | 2,71 | 3,48 | 2,19 | 2,09 | 2,12 | 1,86 | 1,54 | 2,10 | 4,68 | 14,14 | 12,61 |
| 1972 | 5,54 | 5,96 | 5,34 | 5,59 | 3,90 | 2,72 | 3,20 | 2,13 | 2,10 | 4,37 | 5,84 | 7,46 |
| 1973 | 8,04 | 5,32 | 13,66 | 7,88 | 5,04 | 3,34 | 2,37 | 1,90 | 1,80 | 5,57 | 4,62 | 6,79 |
| 7,82 | 6,43 | 4,70 | 5,29 | 3,59 | 2,70 | 2,20 | 1,81 | 1,64 | 3,01 | 2,77 | 5,96 |  |

1974

1975 10,58 7,12 4,31 4,26 3,62 2,24 2,74 1,47 1,81 4,23 7,04 4,26
1976 2,33 2,18 2,10 1,90 2,37 1,60 1,95 1,21 2,44 3,09 6,76 9,16
1977 5,23 3,12 2,60 5,93 3,37 2,17 1,73 1,42 1,80 2,74 6,46 8,46

FL. 09 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Córrego Alto

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 8,60 | 5,40 | 3,48 | 3,62 | 3,03 | 2,23 | 2,87 | 1,84 | 2,04 | 4,04 | 2,48 | 4,23 |
| 1979 | 14,95 | 18,79 | 9,57 | 6,40 | 4,12 | 2,98 | 2,49 | 2,10 | 1,96 | 2,01 | 3,95 | 6,46 |
| 1980 | 13,41 | 6,99 | 3,31 | 7,54 | 3,92 | 2,73 | 2,26 | 2,07 | 1,66 | 1,61 | 1,80 | 6,51 |
| 1981 | 4,31 | 2,68 | 3,95 | 3,78 | 2,46 | 2,16 | 1,82 | 2,09 | 1,35 | 2,81 | 11,74 | 5,98 |
| 7,54 | 3,67 | 11,99 | 7,43 | 4,54 | 3,20 | 2,61 | 2,89 | 2,16 | 1,96 | 1,60 | 4,48 |  |

1982

| 1983 | 8,10 | 5,34 | 5,18 | 7,63 | 5,04 | 3,20 | 2,46 | 2,00 | 2,23 | 5,23 | 5,84 | 11,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 6,32 | 4,20 | 4,29 | 4,95 | 3,01 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 2,18 | 2,69 | 6,12 | 13,44 |
| 1985 | 25,16 | 12,05 | 10,77 | 5,84 | 4,56 | 3,28 | 2,66 | 2,56 | 3,09 | 3,95 | 6,65 | 7,63 |
| 1986 | 6,09 | 4,18 | 2,94 | 2,62 | 2,06 | 1,75 | 2,08 | 2,46 | 1,64 | 1,18 | 2,94 | 5,34 |
| 5,22 | 3,44 | 5,49 | 5,08 | 2,56 | 2,20 | 1,45 | 1,12 | 1,30 | 1,34 | 4,78 | 7,11 |  |

1987

| 1988 | 5,83 | 3,37 | 3,88 | 3,52 | 2,39 | 1,82 | 1,63 | 1,16 | 0,98 | 1,88 | 3,14 | 2,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 2,67 | 4,23 | 4,01 | 2,60 | 2,03 | 2,43 | 1,83 | 1,72 | 1,90 | 2,05 | 4,73 | 4,85 |
| 1990 | 1,95 | 2,36 | 2,11 | 2,49 | 1,76 | 1,26 | 1,72 | 1,55 | 1,84 | 3,16 | 3,01 | 5,03 |
| 1991 | 7,93 | 8,23 | 9,86 | 6,13 | 3,48 | 2,70 | 2,48 | 2,42 | 3,04 | 2,74 | 5,20 | 5,10 |
| 5,46 | 4,37 | 3,88 | 3,74 | 2,78 | 2,28 | 2,63 | 2,61 | 2,77 | 4,07 | 9,52 | 8,24 |  |

1992

| 1993 | 7,78 | 4,05 | 3,74 | 4,14 | 3,46 | 2,61 | 1,88 | 1,81 | 1,79 | 1,73 | 1,36 | 5,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 10,31 | 3,04 | 10,14 | 6,62 | 5,02 | 3,26 | 2,49 | 1,85 | 1,68 | 1,80 | 2,72 | 5,29 |
| 1995 | 2,35 | 1,62 | 2,24 | 2,16 | 1,82 | 1,22 | 1,23 | 1,14 | 1,18 | 2,08 | 4,21 | 9,01 |
| 1996 | 7,67 | 2,65 | 2,71 | 3,06 | 2,21 | 1,68 | 1,21 | 1,12 | 1,76 | 2,19 | 7,81 | 6,82 |
| 11,14 | 3,97 | 6,77 | 4,36 | 3,13 | 2,39 | 1,80 | 1,79 | 1,83 | 2,35 | 3,17 | 7,48 |  |

1997

| 1998 | 6,64 | 4,59 | 2,86 | 2,80 | 1,96 | 1,64 | 1,44 | 1,82 | 1,16 | 2,49 | 6,09 | 6,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 4,86 | 1,99 | 3,01 | 2,08 | 1,57 | 1,50 | 1,33 | 1,20 | 0,95 | 2,17 | 5,95 | 5,44 |
| 2000 | 4,92 | 5,08 | 4,91 | 4,30 | 2,44 | 1,88 | 1,48 | 1,35 | 2,27 | 1,50 | 5,07 | 6,91 |
| 2001 | 5,44 | 2,25 | 1,97 | 1,17 | 1,10 | 1,09 | 0,66 | 0,51 | 1,01 | 1,57 | 8,85 | 4,78 |
| 6,98 | 7,66 | 4,65 | 2,29 | 2,25 | 1,56 | 1,49 | 0,97 | 2,34 | 1,02 | 3,05 | 5,53 |  |

2002

| 2003 | 13,19 | 3,26 | 2,53 | 2,22 | 1,60 | 1,20 | 1,19 | 1,10 | 1,03 | 0,89 | 1,52 | 5,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,99 | 9,96 | 8,00 | 7,91 | 4,57 | 3,19 | 3,00 | 2,34 | 1,49 | 2,30 | 2,06 | 9,40 |
| 2005 | 6,74 | 10,80 | 12,50 | 5,17 | 3,95 | 3,85 | 3,04 | 2,16 | 2,87 | 2,32 | 7,14 | 13,58 |
| 2006 | 5,17 | 2,95 | 9,52 | 8,90 | 4,24 | 3,18 | 2,75 | 2,09 | 2,22 | 3,24 | 8,30 | 10,70 |
| 8,90 | 6,68 | 3,91 | 4,26 | 2,92 | 2,14 | 1,35 | 1,52 | 1,09 | 1,81 | 2,85 | 4,16 |  |

2007

2008 3,19 8,00 5,79 6,46 3,57 2,45 2,17 1,27 1,57 1,33 9,71 11,35