DSP - DESPACHO 3334/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Bonasera, no rio Erexim, nos municípios de São Valentim e Entre Rios do Sul, (RS), de titularidade da Bonasera Energética S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-23
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 924/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.002016/2011-11
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Bonasera, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a Bonasera Energética S.A., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 1.998, de 10 de maio
de 2011, e nº 1.325, de 29 de abril de 2014, c/c Despacho
nº 1.198, de 10 de maio de 2016, localizada nos municípios
de São Valentim e Entre Rios do Sul, no estado do Rio
Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Bonasera, com 30.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037304-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Bonasera
Energética S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.998, de 10 de maio de 2011, e nº 1.325, de 29 de
abril de 2014, c/c Despacho nº 1.198, de 10 de maio de 2016, localizada no rio Erexim, sub-bacia 73, na bacia
hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de São Valentim e Entre Rios do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 13 de abril de 2011, o Despacho n° 1.583 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Erexim, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Bonasera.
3. Em 10 de maio de 2011, por meio do Despacho nº 1.998, foi conferido o Registro Ativo a Bonasera
Energética S.A., o qual foi Aceito e Hierarquizado em primeiro lugar em 29 de abril de 2014 por meio do Despacho nº
1.325.
4. Em 6 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Bonasera Energética S.A. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Bonasera.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência BE-112/2016, Documento nº 48513.025468/2016-00.
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a sbsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.583, de 13 de abril de 2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Bonasera

PCH Bonasera Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°32'49"S 27°32'50,40"S
Localização do Barramento
52°40'10"W 52°40'11,13"W

NA Montante (m) 455 455
NA Jusante (m) 378 378
Queda Bruta (m) 77 77

| Área do Reservatório (km²) | 0,77 | 0,53 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 20130 | 300002 |
| Energia Média (kWméd) | 11070 | 13100 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 32,85 | 32,45 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Erexim ESTADO: RS 73
BACIA:

DESPACHO: 1.583 DATA: 13/04/2011
AUTOR: Andre Ramon Silva Martins
EIXOS
POTÊNCIA: 53280 kW 6
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
52°38'51" Disponível

Erexim B 490 455 7650
27°36'16"W (inventariado)

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
52°42'20"

Bongiorno 378 327,85 13740 PB Aceito
27°29'32"W
2 "A definição do valor da potência a ser instalada resultou da análise conjunta do custo-benefício incremental, dos parâmetros físico-operativos, energéticos,
econômicos e as restrições ambientais, inerentes ao aproveitamento hidrelétrico em questão. " – 48500. 002016/2011 – Anexo 4
3 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Bonasera Energética S.A.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| GIANCARLO PORTO BRATKOWSKI | 5702295 | RS114157 | Responsável Geral do Projeto |
| MILTON DUPONT | 5662515 | RS029463 | Estudos cartográficos e topográficos |
| GIANCARLO PORTO BRATKOWSKI | 5702295 | RS114157 | Estudos geotécnicos |
| URIEL GARBER | 5702309 | RS154090 | Estudos hidrológicos |
| GIANCARLO PORTO BRATKOWSKI | 5702295 | RS114157 | Estudos energéticos |
| GIANCARLO PORTO BRATKOWSKI | 5702295 | RS114157 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não possui
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não possui
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais ao dos Estudos de Inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Bonasera
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1045 NOME DO RIO DA USINA: Erexim
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73330000 Passo Alto Irani Irani 900
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 73550000 | Passo Caxambu | Uruguai | 52761 |
| 73350000 | Barca Irani | Irani | 1491 |
| 73300000 | Bonito | Irani | 630 |
| 73480000 | Ponte do Rio Passo Fundo | Paso Fundo | 3709 |
| 73770000 | Porto Fae Novo | Chapecó | 5880 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2385,94 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: OGIVA ALTA CONTROLADA
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CCR
GIANCARLO PORTO BRATKOWSKI Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 5702295
RS114157 ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
73330000 Passo Alto Irani Irani 900
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 30000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 10300 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 11111,26 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
4 Documento nº 48513.016372/2011-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Bonasera Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 27°32'50,40236"S
52°40'11,12834"W
Coordenadas da casa de força 27°30'58,74546"S
52°41'16,78879"W
Potência Instalada Total (kW) 30000
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 11111,2592641976
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 10300
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 3,09
Rendimento nominal por turbina (%) 92,70%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,09%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 3,68
Hb: Queda bruta nominal (m) 77
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 6,91
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Bonasera conforme solicitado por Bonasera Energética S.A., bem como o encaminhamento de
documento ao Departamento de recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:

FL. 06 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Bonasera sob a titularidade de Bonasera Energética S.A..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH.
JORGE HUMBERTO BORGES DA SILVA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bonasera

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 19,12 | 32,68 | 27,96 | 36,03 | 69,55 | 58,23 | 37,31 | 68,22 | 36,01 | 35,49 | 44,69 | 32,94 |  |
| 1942 13,17 | 30,28 | 23,87 | 40,07 | 50,18 | 24,41 | 22,16 | 30,87 | 25,10 | 30,62 | 9,69 | 6,94 |  |
| 1943 5,12 | 8,37 | 6,42 | 5,10 | 19,32 | 58,00 | 37,56 | 63,77 | 51,72 | 28,21 | 14,11 | 8,72 |  |
| 1944 22,21 | 12,10 | 14,52 | 8,24 | 5,35 | 11,28 | 13,71 | 6,19 | 8,01 | 10,61 | 13,07 | 5,68 |  |
| 1945 3,82 | 9,08 | 6,76 | 4,33 | 4,56 | 5,35 | 7,11 | 13,40 | 15,62 | 13,76 | 8,67 | 8,80 |  |
| 1946 33,48 | 53,20 | 26,89 | 12,89 | 20,19 | 1,42 | 70,36 | 24,03 | 18,81 | 25,89 | 15,31 | 23,54 |  |
| 1947 17,03 | 20,91 | 14,37 | 6,88 | 16,49 | 27,40 | 22,08 | 24,10 | 49,52 | 32,66 | 15,57 | 18,66 |  |
| 1948 10,79 | 25,33 | 21,96 | 31,38 | 55,80 | 22,67 | 37,41 | 77,82 | 19,27 | 27,98 | 21,47 | 7,37 |  |
| 1949 9,05 | 4,74 | 12,19 | 12,07 | 13,43 | 33,29 | 16,77 | 23,35 | 38,57 | 27,45 | 13,58 | 8,63 |  |
| 1950 11,55 | 10,74 | 12,82 | 11,72 | 21,77 | 24,07 | 14,20 | 69,74 | 23,72 | 74,27 | 29,47 | 18,47 |  |
| 1951 21,05 | 47,84 | 33,28 | 11,62 | 7,02 | 6,95 | 11,16 | 1,86 | 5,88 | 57,90 | 67,70 | 16,27 |  |
| 1952 10,35 | 8,69 | 5,20 | 6,31 | 4,39 | 29,89 | 32,75 | 14,79 | 29,87 | 80,84 | 44,17 | 14,30 |  |
| 1953 21,79 | 36,61 | 12,68 | 18,18 | 22,64 | 23,46 | 28,25 | 19,11 | 41,26 | 55,45 | 29,87 | 23,86 |  |
| 1954 25,36 | 22,41 | 27,33 | 21,60 | 47,50 | 83,25 | 102,39 | 19,67 | 99,41 | 99,79 | 17,97 | 26,00 |  |
| 1955 19,45 | 17,72 | 19,36 | 47,28 | 46,27 | 76,69 | 82,12 | 34,82 | 21,28 | 12,83 | 10,27 | 9,89 |  |
| 1956 41,97 | 24,04 | 13,29 | 61,02 | 45,19 | 23,19 | 21,47 | 26,07 | 53,41 | 24,67 | 9,54 | 7,40 |  |
| 1957 13,55 | 31,41 | 14,08 | 20,50 | 13,74 | 28,69 | 63,47 | 132,12 | 99,56 | 28,20 | 14,15 | 16,91 |  |
| 1958 11,00 | 7,46 | 18,89 | 12,09 | 8,09 | 16,92 | 10,54 | 24,15 | 62,00 | 35,07 | 53,76 | 50,39 |  |
| 1959 19,51 | 15,33 | 14,51 | 36,11 | 31,35 | 21,13 | 12,89 | 20,20 | 23,11 | 13,35 | 7,65 | 10,73 |  |
| 1960 6,36 | 10,12 | 6,49 | 7,43 | 12,19 | 14,75 | 9,58 | 42,15 | 37,62 | 44,47 | 31,00 | 11,96 |  |
| 1961 11,55 | 20,44 | 77,91 | 36,92 | 33,44 | 17,77 | 9,15 | 11,17 | 108,91 | 80,47 | 27,52 | 14,28 |  |
| 1962 11,84 | 23,45 | 12,89 | 7,65 | 35,53 | 17,88 | 22,99 | 13,00 | 36,58 | 30,77 | 23,22 | 9,43 |  |
| 1963 14,63 | 17,65 | 28,45 | 16,02 | 17,07 | 7,66 | 8,52 | 9,38 | 17,30 | 77,91 | 91,15 | 28,10 |  |
| 1964 9,89 | 17,07 | 12,31 | 31,12 | 25,54 | 9,94 | 12,89 | 30,77 | 22,99 | 20,44 | 11,84 | 12,08 |  |

FL. 08 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016

| 1965 9,01 | 11,84 | 8,86 | 11,40 | 31,93 | 16,49 | 59,33 | 69,32 | 82,44 | 76,17 | 28,45 | 81,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 46,91 | 86,62 | 32,98 | 17,53 | 8,88 | 47,49 | 28,45 | 26,01 | 57,13 | 78,96 | 31,58 | 48,19 |
| 1967 26,71 | 48,77 | 32,05 | 9,02 | 7,64 | 9,52 | 14,86 | 58,87 | 45,86 | 16,84 | 17,65 | 20,67 |
| 1968 8,58 | 3,23 | 6,05 | 15,21 | 9,82 | 10,46 | 15,68 | 6,29 | 8,53 | 12,54 | 20,55 | 29,96 |
| 1969 55,85 | 40,99 | 23,69 | 32,63 | 31,81 | 55,27 | 24,50 | 14,98 | 21,25 | 22,87 | 53,99 | 13,70 |
| 1970 18,23 | 12,31 | 13,59 | 9,05 | 22,06 | 55,97 | 52,71 | 16,49 | 26,13 | 36,34 | 10,36 | 68,27 |
| 1971 55,04 | 41,45 | 26,24 | 69,20 | 58,64 | 83,48 | 56,08 | 42,85 | 20,09 | 25,43 | 7,94 | 6,70 |
| 1972 11,84 | 13,47 | 23,80 | 24,85 | 9,52 | 76,98 | 28,45 | 124,24 | 90,45 | 44,01 | 47,26 | 26,24 |
| 1973 45,63 | 40,06 | 36,46 | 14,17 | 57,48 | 55,97 | 44,12 | 81,05 | 84,53 | 44,01 | 28,10 | 16,95 |
| 1974 27,63 | 27,52 | 18,46 | 16,84 | 28,91 | 46,33 | 18,81 | 29,72 | 43,08 | 22,53 | 26,71 | 16,02 |
| 1975 34,95 | 40,41 | 17,18 | 9,00 | 9,67 | 34,60 | 13,93 | 34,37 | 57,36 | 82,21 | 40,76 | 84,18 |
| 1976 44,59 | 22,41 | 16,84 | 16,84 | 40,29 | 38,78 | 43,66 | 39,94 | 31,70 | 32,98 | 50,51 | 32,98 |
| 1977 26,24 | 26,01 | 34,60 | 25,31 | 10,66 | 30,42 | 17,30 | 34,25 | 27,05 | 31,93 | 47,61 | 32,98 |
| 1978 12,54 | 8,89 | 14,28 | 4,08 | 3,59 | 4,44 | 24,96 | 12,89 | 26,82 | 19,86 | 40,99 | 21,60 |
| 1979 11,53 | 7,06 | 7,34 | 18,11 | 95,44 | 19,62 | 31,35 | 27,05 | 15,44 | 110,65 | 49,70 | 35,99 |
| 1980 20,44 | 12,42 | 29,49 | 12,08 | 21,95 | 13,82 | 30,31 | 54,80 | 43,43 | 39,25 | 36,92 | 61,77 |
| 1981 30,07 | 29,26 | 21,83 | 19,27 | 12,89 | 19,86 | 9,76 | 7,67 | 10,03 | 19,62 | 20,67 | 45,86 |
| 1982 11,07 | 11,61 | 11,61 | 4,82 | 10,02 | 66,18 | 81,39 | 38,78 | 18,46 | 74,89 | 146,30 | 35,99 |
| 1983 22,18 | 51,44 | 76,98 | 56,31 | 119,59 | 73,96 | 321,63 | 70,60 | 62,70 | 35,88 | 41,45 | 22,99 |
| 1984 14,98 | 19,86 | 13,59 | 16,72 | 23,11 | 56,78 | 26,59 | 82,21 | 37,27 | 32,05 | 32,51 | 18,81 |
| 1985 9,20 | 29,41 | 13,86 | 23,99 | 27,40 | 13,24 | 16,82 | 15,05 | 32,51 | 21,41 | 31,96 | 9,21 |
| 1986 9,47 | 13,94 | 16,83 | 51,69 | 49,40 | 29,52 | 12,46 | 20,91 | 43,19 | 33,40 | 15,75 | 8,18 |
| 1987 13,32 | 18,70 | 6,69 | 24,14 | 101,04 | 57,15 | 31,25 | 34,27 | 12,94 | 53,18 | 21,97 | 18,15 |
| 1988 13,46 | 14,64 | 9,71 | 33,46 | 108,32 | 51,62 | 16,44 | 7,21 | 5,35 | 15,70 | 9,99 | 6,99 |
| 1989 47,05 | 54,18 | 22,59 | 23,42 | 54,10 | 13,88 | 19,95 | 35,20 | 107,93 | 42,21 | 20,63 | 11,84 |
| 1990 64,03 | 24,96 | 17,02 | 73,01 | 91,22 | 167,57 | 43,37 | 50,99 | 81,24 | 78,78 | 56,46 | 39,87 |

FL. 09 da Nota Técnica nº 924/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016

| 1991 32,30 | 24,34 | 9,02 | 12,37 | 7,97 | 65,16 | 38,97 | 34,25 | 10,98 | 24,27 | 12,40 | 24,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 18,72 | 33,25 | 50,94 | 24,33 | 137,00 | 71,46 | 95,17 | 54,49 | 56,30 | 23,91 | 48,42 | 33,28 |
| 1993 35,95 | 28,53 | 21,19 | 22,69 | 48,11 | 41,37 | 39,85 | 18,74 | 58,86 | 68,72 | 18,95 | 30,35 |
| 1994 8,09 | 43,88 | 14,13 | 32,24 | 55,80 | 68,44 | 84,92 | 18,05 | 18,32 | 66,76 | 85,30 | 23,34 |
| 1995 87,78 | 23,42 | 15,45 | 19,49 | 7,58 | 21,76 | 23,69 | 18,99 | 51,59 | 60,44 | 17,80 | 7,49 |
| 1996 23,23 | 41,59 | 53,90 | 26,82 | 8,18 | 25,26 | 54,82 | 58,59 | 83,23 | 95,51 | 52,08 | 46,08 |
| 1997 22,03 | 117,70 | 29,10 | 8,83 | 19,35 | 56,83 | 63,07 | 76,12 | 27,27 | 146,24 | 111,17 | 32,75 |
| 1998 68,46 | 139,36 | 61,34 | 137,07 | 56,28 | 20,26 | 36,79 | 118,45 | 104,06 | 79,60 | 13,45 | 15,01 |
| 1999 32,06 | 48,38 | 17,90 | 44,47 | 10,51 | 21,55 | 87,77 | 9,82 | 10,98 | 62,46 | 10,37 | 8,74 |
| 2000 10,90 | 17,25 | 20,10 | 20,48 | 24,96 | 17,66 | 42,65 | 31,43 | 94,77 | 95,47 | 21,85 | 15,53 |
| 2001 24,32 | 66,30 | 29,36 | 60,35 | 56,10 | 62,37 | 51,46 | 16,72 | 26,83 | 68,72 | 23,23 | 24,83 |
| 2002 7,55 | 5,56 | 3,77 | 5,19 | 26,21 | 34,44 | 13,40 | 35,41 | 58,67 | 64,15 | 68,29 | 61,22 |
| 2003 18,02 | 25,49 | 38,25 | 19,19 | 9,27 | 16,98 | 13,26 | 6,52 | 6,36 | 17,26 | 37,14 | 110,41 |
| 2004 29,45 | 15,64 | 6,02 | 8,78 | 18,88 | 10,18 | 58,98 | 8,27 | 27,51 | 60,74 | 50,49 | 11,79 |
| 2005 20,55 | 8,78 | 4,77 | 38,78 | 43,19 | 81,39 | 32,74 | 21,25 | 83,25 | 119,59 | 24,85 | 8,52 |
| 2006 6,89 | 4,82 | 12,66 | 9,16 | 4,19 | 3,38 | 9,46 | 15,61 | 17,07 | 18,11 | 28,33 | 27,75 |
| 2007 17,29 | 17,02 | 26,90 | 32,87 | 61,43 | 32,88 | 58,54 | 12,92 | 13,25 | 44,36 | 62,44 | 31,15 |
| 2008 15,09 | 21,50 | 13,09 | 16,27 | 24,28 | 21,79 | 7,65 | 24,73 | 21,98 | 68,20 | 55,75 | 9,04 |
| 2009 29,00 | 13,83 | 17,28 | 6,94 | 13,10 | 18,41 | 26,52 | 53,25 | 93,40 | 70,66 | 40,84 | 29,66 |