DSP - DESPACHO 1090/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Santo Antônio do Jacuí, de titularidade da Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, no rio Jacuí, no município de Victor Graeff, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-04-27
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL
Em 26 de abril de 2021.
Processo: 48500.004878/2009-56.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Santo
Antônio do Jacuí, com 5.200,00 kW de Potência
Instalada, com Registro de Adequabilidade do Sumário
Executivo aos Estudos de Inventário e ao Uso do
Potencial Hidráulico (DRS – PCH) conferido à Coprel

Cooperativa de Geração de Energia e
Desenvolvimento.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santo Antônio do Jacuí, com 5.200,00 kW de potência instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037469-5.01, com
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo aos Estudos de Inventário e ao Uso do Potencial
Hidráulico (DRS – PCH) conferido à Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento. (Coprel
ou Interessada), por meio do Despacho nº 882, de 28 de março de 2017, localizada no rio Jacuí, sub-bacia
85, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Victor
Graeff, estado de Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 2.186, de 12 de junho de 2009, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Jacuí, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Santo
Antônio do Jacuí.
3. O Despacho nº 882, de 28 de março de 2017, confere o DRS-PCH da PCH Santo Antônio do
Jacuí à Coprel.
4. Em 2 de junho de 2020 foi emitida a Resolução Autorizativa nº 8.890, autorizando a Coprel
a implantar e explorar a Pequena Central Hidrelétrica Santo Antônio do Jacuí, sob o regime de Produção
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20211090 48524.003144/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
Independente de Energia Elétrica.
5. Por meio da Correspondência DIR-G 2021_0011, de 27 de janeiro de 2021, a Coprel solicitou
a retificação dos parâmetros da Garantia Física do empreendimento PCH Santo Antônio do Jacuí.
6. Por meio da Correspondência UG 2021_0032, de 25 de fevereiro de 2021, a Coprel solicitou
a alteração da Potência Líquida do empreendimento PCH Santo Antônio do Jacuí.
7. Por meio de mensagem eletrônica3 de 13 de abril de 2021, anexada ao processo, foi
solicitado ao Interessado alguns esclarecimentos acerca de alguns pontos do Sumário Executivo.
eletrônica4
8. Em resposta a Interessada encaminhou mensagem em 14 de abril de 2021 com
os esclarecimentos solicitados.
III – DA ANÁLISE
9. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
10. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Santo Antônio do Jacuí:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF5
(datum SIRGAS 2000)
28°39'21,07" S Victor Graeff/RS e
Barramento
52°42'14,65" W Mormaço/RS
28°39'27,36" S
Casa de Força Victor Graeff/RS
52°42'13,39" W
28°37'51" S Victor Graeff/RS e
Limite máximo do Reservatório
52°42'30" W Mormaço/RS
1
Documento SicNet nº 48513.000924/2021-00 (VIA 001)
2 Documento SicNet nº 48513.004731/2021-00
3
Documento SicNet nº 48524.003126/2021-00
4 Documento SicNet nº 48524.003127/2021-00
5 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
11. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
12. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.186, de 12 de junho de 2009.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Antônio do Jacuí
PCH Santo Antônio do

Estudos de Inventário DSP nº 882/2017 Sumário Executivo
Jacuí

28°39'22" s 28°39'21,07" S 28°39'21,07" S
Localização do Barramento

| 52°42'16" W | 52°42'14,65" W | 52°42'14,65" W |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NA Montante (m) | 388,68 | 388,68 | 388,68 |
| NA Jusante (m) | 376,46 | 376,88 | 377,99 |
| Queda Bruta (m) | 12,22 | 11,80 | 10,69 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,74 | 0,542 | 0,52 |
| Potência (kW) | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Energia Média (kWméd) | 2.880,00 | 2.900,00 | 2.630,00 |
| Vazão QMLT6 (m³/s) | 42,55 | 42,46 | 42,46 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Jacuí ESTADO: RS SUB-BACIA: 85
DESPACHO: 2.186 DATA: 12/06/2009
AUTOR: COPREL Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Ltda
EIXOS

POTÊNCIA: 24,20 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
28°38'0" s CGH – Eixo

CGH Bela Vista 396,00 388,68 3.750
52°41'35" W Disponível
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
Portaria MME
28°40'1" s

PCH Cotovelo do Jacuí 374,00 366,50 3.340 nº 28, de
52°41'47" W
20/4/1976
6 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
III.2 – Aspectos de Gestão
13. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Henrique Silveira dos Santos 0720170005579 4677/D-DF Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Mariangela Paz Picardo 0720170010718 5062949267/D-SP
topográficos

| Henrique Silveira dos Santos | 0720170010201 | 4677/D-DF | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Henrique Silveira dos Santos | 0720170010201 | 4677/D-DF | Estudos hidrológicos |
| Bruno Nogueira da Costa | 0720210004580 | 0700118080 | Estudos energéticos |
| Henrique Silveira dos Santos | 0720170010201 | 4677/D-DF | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença LI
Número 461/2020
Órgão emissor Fundação Estadual de Proteção Ambiental RS – FEPAM
Data de emissão 17 de dezembro de 2020
Validade 10 de dezembro de 2025
Vazão remanescente 5,14 m³/s
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença DRH
Número 008/2019
Órgão Emissor Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Data de emissão 22 de abril de 2019
Validade 21 de abril de 2024
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
14. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo apresentado é ligeiramente inferior à que é
apresentada no DRS-PCH já emitido, cerca de 1,11 m, com a alteração do nível
operacional de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
Queda e níveis operacionais aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As retificações
apresentadas se basearam nos apontamentos das análises realizadas pela EPE
para habilitação das Usinas Hidrelétricas para o Leilão de Energia A-4/2019, no
qual não foram habilitadas por verificarem inconsistências e

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
incompatibilidades nos documentos aprovados pela ANEEL, conforme
transcrição7
a seguir do Ofício nº 424/EPE/2019, de 22 de maio de 2019.
[...]verificada inconsistência entre o N.A. Jusante e a vazão turbinada
para a condição nominal de funcionamento da usina, considerando a
curva chave do canal de fuga apresentado no Projeto Básico (Anexo 2)
do empreendimento cadastrado[...]
[...]identificadas divergências entre os rendimentos das turbinas e
geradores apontados no Projeto Básico (Anexo 2) e os registrados no
despacho ANEEL nº 4.398/2017[...]
[...]a EPE solicitou a apresentação da memória de cálculo da perda de
carga nominal no circuito hidráulico de geração, apontando
inconsistência do valor cadastrado na Ficha de Dados com as
características do Projeto Básico[...]
[...]O Projeto Básico (Anexo 2) indica uma queda líquida de referência
de 10,10 m, podendo ser observado que nesta condição a usina
consumirá uma vazão superior a vazão máxima indicada na DRDH
(Anexo 4) para fornecimento da potência nominal[...]
[...]orçamento cadastrado (Anexo 7) é incompatível com a Ficha de
Dados do empreendimento[...]
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Antônio do Jacuí
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.492,17 NOME DO RIO DA USINA: Jacuí
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
85080000 Espumoso Jacuí 2.989,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
85180000 Pt.S.Antônio Jacuí-Mirim 760,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.282,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Henrique Silveira dos Santos Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720170010201
4677/D-DF ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
7 Documento SicNet nº 48513.000924/2021-00-1 (VIA 001) (ANEXO: 001)

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
85080000 Espumoso Jacuí 2.989,00
15. Conforme informado pela Interessada, as retificações apresentadas se basearam nos
apontamentos das análises realizadas pela EPE para habilitação das Usinas Hidrelétricas para o Leilão de
Energia A-4/2019, no qual não foram habilitadas por verificarem inconsistências e incompatibilidades nos
documentos aprovados pela ANEEL.
16. A Interessada afirma ainda que, [...]com base na atual retificação/adequação de parte dos
Projetos Básico da PCH Tio Hugo e Santo Antônio do Jacuí, originalmente realizados pela empresa Larrosa
e Santos Consultores Associados", deverão os resultados aqui presentes prevalecer sobre os demais
documentos já apresentados, sem alteração dos dimensionamentos das estruturas civis, custos e
atratividade econômica da usina, uma vez que as alterações se limitaram à redefinição da GFE e seus
subsistemas de transmissão (LT)[...].
17. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 5.200 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Não houve alteração na potência instalada prevista para o empreendimento. Contudo,
houve alteração na Potência Líquida (de 5.021,15 kW para 4.350,00 kW) conforme
avaliação e orientação da EPE para que o empreendimento possa participar nos leilões
de energia A-3 e A-4. A justificativa do cálculo adotado para obtenção do valor de
potência líquida encontra-se anexada ao processo.
Estudos Energéticos
Foi adotado um TEIF de 1,72%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Revisão dos Valores de Referência de Indisponibilidade Forçada - TEIF e
Programada – IP de Usinas Hidrelétricas – Revisão 2, de agosto de 2019, da ANEEL, Tabela
03.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.600,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
18. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Santo Antônio do Jacuí Sumário Executivo
28°39'21,07" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°42'14,65" W
28°39'27,36" S
Coordenadas da casa de força
52°42'13,39" W
NA Montante (m) 388,68
NA Jusante (m) 377,99
Potência Instalada Total (kW) 5.200,00
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 2.888,89; 2.888,89
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9; 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 2.600,00; 2.600,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 7,79; 7,79
Rendimento nominal por turbina (%) 92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,9%; 95,9%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,72%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,37%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,387
Hb: Queda bruta nominal (m) 10,69
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 3,14%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 15,6
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 5,14
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
19. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Santo Antônio do Jacuí conforme solicitado por
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, bem como a aprovação dos parâmetros
para o cálculo da Garantia Física do empreendimento uma vez que os diplomas ambientais foram emitidos
e encontram-se de acordo como os dados apresentados no Sumário Executivo.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
20. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
21. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Santo Antônio do Jacuí sob a
titularidade de Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, bem como a aprovação dos
parâmetros para o cálculo da sua Garantia Física.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
22. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio do Jacuí

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1958 11,04 11,08 14,60 13,29 11,48 31,00 19,03 62,62 47,33 72,88 30,26 43,87
20,52 29,31 26,17 83,34 51,01 80,05 44,70 52,20 50,63 44,06 20,51 18,41
1959

| 1960 12,20 | 11,20 | 12,00 | 11,80 | 11,40 | 21,50 | 16,50 | 31,60 | 71,60 | 46,80 | 27,30 | 16,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 19,90 | 15,60 | 27,30 | 36,60 | 27,70 | 67,70 | 48,40 | 39,10 | 130,30 127,20 53,40 | 28,00 |  |  |
| 1962 16,20 | 13,40 | 13,40 | 14,40 | 16,50 | 13,50 | 18,80 | 15,50 | 17,50 | 13,60 | 11,40 | 10,40 |
| 1963 13,40 | 12,90 | 10,70 | 9,30 | 8,50 | 10,50 | 8,60 | 25,90 | 50,90 | 118,30 80,50 | 48,20 |  |
| 21,30 | 14,70 | 14,50 | 16,30 | 13,60 | 9,80 | 11,60 | 42,80 | 50,90 | 30,70 | 15,80 | 15,30 |

1964

| 1965 16,60 | 21,00 | 17,50 | 12,30 | 7,80 | 10,60 | 19,10 | 97,60 | 141,80 78,00 | 33,60 | 60,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 37,10 | 71,60 | 63,50 | 23,20 | 13,40 | 33,50 | 61,90 | 105,30 108,10 96,00 | 43,40 | 70,10 |  |  |
| 1967 25,30 | 16,10 | 21,30 | 17,20 | 19,60 | 15,50 | 31,70 | 64,50 | 151,60 56,50 | 26,70 | 28,30 |  |
| 1968 22,80 | 17,80 | 12,10 | 7,50 | 10,10 | 12,30 | 17,70 | 12,10 | 14,10 | 9,70 | 20,90 | 15,90 |
| 19,80 | 23,50 | 14,30 | 16,60 | 16,40 | 18,10 | 18,60 | 18,00 | 24,70 | 18,40 | 24,50 | 15,20 |

1969

| 1970 18,70 | 13,00 | 16,90 | 14,40 | 24,90 | 34,50 | 47,80 | 34,10 | 19,00 | 23,00 | 13,40 | 57,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 25,10 | 27,40 | 50,10 | 30,50 | 40,70 | 54,00 | 64,10 | 72,70 | 41,10 | 24,90 | 15,70 | 11,70 |
| 1972 14,10 | 18,50 | 12,90 | 23,00 | 17,60 | 172,90 78,70 | 164,80 117,10 52,40 | 76,90 | 68,60 |  |  |  |
| 1973 36,70 | 25,60 | 22,40 | 16,70 | 45,10 | 57,70 | 97,40 | 102,40 97,40 | 53,60 | 57,60 | 36,40 |  |
| 46,60 | 42,50 | 35,60 | 20,40 | 22,70 | 66,90 | 29,30 | 23,70 | 20,90 | 15,40 | 16,60 | 26,00 |

1974

| 1975 26,00 | 50,00 | 25,50 | 19,60 | 20,40 | 34,20 | 27,20 | 62,10 | 83,90 | 53,50 | 44,10 | 37,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 38,30 | 25,90 | 22,80 | 18,40 | 20,70 | 25,50 | 29,40 | 52,00 | 32,70 | 26,20 | 38,00 | 31,10 |
| 1977 24,90 | 24,10 | 27,70 | 25,50 | 18,50 | 20,90 | 48,90 | 105,90 60,50 | 29,70 | 39,00 | 28,10 |  |
| 1978 23,20 | 16,60 | 14,00 | 10,10 | 9,30 | 10,70 | 35,90 | 29,30 | 27,50 | 18,10 | 46,10 | 38,60 |
| 17,10 | 21,50 | 13,10 | 11,80 | 23,20 | 20,40 | 39,30 | 40,80 | 34,40 | 144,10 90,20 | 71,80 |  |

1979

| 1980 27,90 | 20,70 | 19,50 | 14,40 | 27,90 | 18,30 | 31,60 | 50,20 | 44,30 | 45,30 | 59,30 | 38,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 28,90 | 41,40 | 19,90 | 15,30 | 13,60 | 17,40 | 15,40 | 12,30 | 32,70 | 25,80 | 32,60 | 24,40 |
| 1982 16,60 | 15,10 | 12,10 | 8,00 | 8,10 | 23,70 | 42,50 | 51,20 | 42,40 | 101,80 171,40 42,40 |  |  |
| 1983 28,30 | 36,40 | 53,40 | 54,60 | 133,60 74,60 | 191,70 137,70 49,00 | 59,60 | 39,80 | 21,80 |  |  |  |
| 28,40 | 31,00 | 20,50 | 36,10 | 151,50 91,20 | 110,10 104,90 66,90 | 76,80 | 31,70 | 23,00 |  |  |  |

1984

| 1985 16,60 | 20,60 | 21,80 | 42,90 | 62,90 | 36,80 | 47,30 | 91,80 | 86,60 | 32,30 | 19,30 | 16,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 13,80 | 8,60 | 13,90 | 43,30 | 28,80 | 39,30 | 41,60 | 55,10 | 33,00 | 32,20 | 95,70 | 41,60 |
| 1987 41,60 | 29,50 | 18,50 | 72,60 | 111,30 53,70 | 107,10 77,60 | 56,20 | 48,90 | 40,30 | 21,10 |  |  |
| 1988 20,40 | 16,50 | 10,40 | 19,20 | 36,50 | 37,40 | 26,70 | 19,30 | 114,30 51,90 | 44,80 | 26,50 |  |
| 40,50 | 28,90 | 20,00 | 19,60 | 17,80 | 16,30 | 57,50 | 41,40 | 202,60 81,40 | 29,40 | 20,80 |  |

1989

| 1990 32,00 | 28,10 | 36,80 | 45,20 | 67,90 | 150,00 66,80 | 29,60 | 91,70 | 108,10 59,50 | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 19,60 | 17,90 | 12,50 | 11,80 | 12,60 | 26,90 | 27,70 | 27,60 | 19,50 | 22,50 | 16,70 | 21,30 |
| 1992 24,50 | 32,70 | 31,10 | 38,00 | 115,10 81,30 | 84,10 | 67,10 | 70,00 | 41,60 | 41,40 | 30,00 |  |
| 1993 25,80 | 20,90 | 20,90 | 18,60 | 34,20 | 62,30 | 80,50 | 30,20 | 25,60 | 26,60 | 35,70 | 83,00 |
| 24,20 | 35,60 | 20,00 | 38,20 | 37,20 | 62,50 | 89,00 | 38,40 | 35,30 | 73,80 | 57,10 | 32,90 |

1994

| 1995 69,10 | 38,80 | 53,50 | 18,70 | 15,10 | 22,10 | 26,80 | 23,50 | 23,80 | 64,50 | 27,60 | 19,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 25,30 | 44,10 | 33,60 | 31,50 | 20,20 | 29,80 | 54,00 | 55,20 | 55,40 | 55,80 | 37,70 | 29,10 |
| 1997 20,50 | 20,10 | 14,60 | 12,60 | 13,70 | 30,40 | 29,00 | 129,30 62,30 | 251,70 266,70 95,40 |  |  |  |
| 1998 73,80 | 124,60 94,90 | 94,70 | 101,40 63,90 | 66,90 | 116,20 93,30 | 61,40 | 30,10 | 25,80 |  |  |  |
| 23,50 | 24,70 | 18,20 | 28,00 | 28,00 | 44,10 | 60,50 | 40,10 | 50,40 | 67,30 | 50,40 | 31,80 |

1999

2000 23,10 18,20 19,70 18,50 17,30 44,30 58,60 39,50 38,70 110,20 67,10 53,10
2001 88,20 69,50 44,40 45,50 64,90 43,80 43,90 29,80 46,50 92,50 45,10 37,20
2002 28,90 22,00 29,50 35,00 74,90 118,50 73,60 73,20 96,20 144,40 103,50 123,40

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio do Jacuí

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 82,40 | 59,20 | 56,80 | 38,80 | 42,30 | 44,00 | 55,80 | 37,30 | 30,30 | 31,50 | 42,90 | 140,70 |  |
| 2004 59,90 | 32,20 | 18,60 | 16,00 | 26,00 | 31,80 | 41,30 | 27,80 | 29,80 | 32,00 | 49,20 | 31,00 |  |
| 2005 24,20 | 15,20 | 12,70 | 23,40 | 76,80 | 124,10 65,40 | 56,80 | 56,80 | 120,00 63,90 | 36,90 |  |  |  |
| 2006 27,40 | 17,20 | 15,70 | 14,80 | 12,10 | 20,00 | 25,30 | 32,90 | 29,40 | 25,00 | 56,50 | 44,50 |  |
| 2007 32,70 | 22,20 | 18,30 | 25,70 | 61,30 | 35,70 | 63,20 | 46,50 | 69,00 | 70,70 | 80,00 | 36,70 |  |
| 2008 22,20 | 17,50 | 14,40 | 14,30 | 17,50 | 39,20 | 29,50 | 39,80 | 32,60 | 93,70 | 92,80 | 41,10 |  |

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020