DSP - DESPACHO 305/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Fortaleza, de titularidade da Laranjal Energia Ltda, no rio Das Antas, no município de Iraceminha, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-02-04
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 85/2022-SCG/ANEEL
Em 3 de fevereiro de 2022.
Processo: 48500.000723/2015-99.
Assunto: Sumário Executivo referente revisão do
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica
Fortaleza, com 10.000 kW de Potência Instalada, com
Registro de Adequabilidade com os Estudos de
Inventário e com o uso do potencial hidráulico do
Sumário Executivo (DRS-PCH) conferido à Laranjal
Energia Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente a revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica – PCH Fortaleza, com 10.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035466-0.01, com Registro de
Adequabilidade com os Estudos de Inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo
(DRS-PCH) conferido à Laranjal Energia Ltda. (Laranjal ou Interessada), por meio do Despacho nº 346, de
12 de fevereiro de 2016, localizada no rio Das Antas, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do rio Uruguai,
cuja casa de força localiza-se no município de Iraceminha, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 4.916, de 22 de dezembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Das Antas, no qual foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Fortaleza.
3. O Despacho nº 346, de 12 de fevereiro de 2016, confere o DRS-PCH da PCH Fortaleza à
Laranjal.
4. O Despacho nº 3.393, de 5 de outubro de 2017, homologou os parâmetros para o cálculo
da garantia física da PCH Fortaleza.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp2022305 48524.001055/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
5. O Despacho nº 1.291, de 9 de maio de 2019, prorrogou o DRS-PCH da PCH Fortaleza.
6. Em 1º de novembro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
7. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
8. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
1 Documento SicNet nº 48513.030295/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Fortaleza
9. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Fortaleza:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Municípios/UF2
Local
(datum SIRGAS 2000)
26°52'23" S DESCANSO/SC e
Barramento
53°24'16" W IRACEMINHA/SC
26°52'22" S
Casa de Força IRACEMINHA/SC
53°24'14" W
26°48'46,09" S DESCANSO/SC e
Limite máximo do Reservatório
53°24'49,5" W IRACEMINHA/SC
10. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
11. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 4.916, de 22 de dezembro de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Fortaleza

| PCH Fortaleza | Estudos de Inventário | DSP 346/2016 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 26°52'22" S | 26°52'23" S | 26°52'23" S |
| Barramento | 53°24'15" W | 53°24'16" W | 53°24'16" W |
| NA Montante (m) | 226,75 | 226,75 | 226,75 |
| NA Jusante (m) | 215,20 | 215,20 | 215,20 |
| Queda Bruta (m) | 11,55 | 11,55 | 11,55 |

Área do Reservatório
1,51 1,06 1,06
(km²)

Potência (kW) 8.000 8.600 10.000
Energia Média (kWméd) 4,45 - 5,51
67,78

Vazão QMLT3 (m³/s) 65,94 70,87
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: DAS ANTAS ESTADO: SC SUB-BACIA: 74
DESPACHO: 4.916 DATA: 22/12/2014
ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA.
ECOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AUTOR:
ELETROBRAX ENERGIA LIMPA BRASIL LTDA.
NEIMAR BRUSAMARELLO
EIXOS

POTÊNCIA: 27.870,00 4 (quatro)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
26°49'22,33" S Disponível

PCH RODEIO 231,50 226,75 3.180
(inventariado)
53°24'8,33" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
DRS DSP nº
26°52'30,09" S

PCH RIQUEZA 215,20 205,14 7.890 2.166, de
53°24'8,84" W
15.08.2016
III.2 – Aspectos de Gestão
12. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA | 8021402-9 | 138100-9-SC | Responsável Geral do Projeto |
| DEBORA SIMON / | 4782170-9 / | 105428-7-SC / |  |
| DANIEL ZONTA / | 4782535-7 / | 097732-4-SC / | Estudos cartográficos e |
| CESAR LUIS TEIXEIRA / | 5581852-6 / | 081864-9-SC / PR- | topográficos |
| MARCIO POLANSKI | 20154284701 | 25829/D |  |

EDUARDO GABRIEL DE PAULI

5579707-0 094145-0 Estudos geotécnicos
BAPTISTA

PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 8021402-9 138100-9-SC Estudos hidrológicos
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 8021402-9 138100-9-SC Estudos energéticos
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 8021402-9 138100-9-SC Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença LAP
Número 7556
Órgão emissor FATMA
Data de emissão 26 de setembro de 2017
Validade 26 de setembro de 2022
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença DRDH
Número 402/2016
Órgão Emissor SDS-SC
Data de emissão 21 de junho de 2021
Validade 21 de junho de 2026
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
13. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é a mesma que é apresentada no inventário,
sem alteração dos níveis operacionais. As diferenças apresentadas são
Queda e níveis operacionais
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Fortaleza
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 2.154,94 NOME DO RIO DA USINA: DAS ANTAS
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
74320000 PONTE DO SARGENTO SARGENTO 609,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 5.621,24 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: A GRAVIDADE
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8021402-9
138100-9-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
74320000 Ponte do Sargento Sargento 609,00
14. Quanto aos aperfeiçoamentos propostos na revisão do Projeto Básico apresentado, a
Interessada traz as seguintes considerações.
[...]
HIDROMETEOROLOGIA

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
A estação PONTE DO RIO SARGENTO, foi mantida como estação base e estendida até o ano
de 2019, com os dados anteriores na ANA estavam brutos, agora está de maneira
consistida. Toda esta avaliação está descrita em detalhes no anexo "Justificativa
Hidrologia".
SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS
Como dito anteriormente, a ANA atualizou diversas estações Fluviométricas. Com isso a
série de vazões médias mensais foi atualizada. Em anexo na "Justificativa Hidrologia" é
apresentado a série e a tabela de Permanência.
VAZÕES MÁXIMAS
Dados do Vertedouro – Com a atualização da hidrologia, conforme dito anteriormente,
algumas vazões também foram atualizadas, como as vazões máximas Todos os detalhes
destas mudanças se encontram no anexo "Justificativa Hidrologia".
PARÂMETROS DE GARANTIA FÍSICA
Parâmetros:
TEIF – Houve mudança neste parâmetro pois apresenta mais coerência com as simulações
planejadas para um aproveitamento com 3 turbinas, sendo uma de menor porte, para gerar
em todos os períodos do ano, portanto essa alteração visa melhorar o rendimento e
indisponibilidade
IP – Houve mudança neste parâmetro pois apresenta mais coerência com as simulações
planejadas para um aproveitamento com 3 turbinas, sendo uma de menor porte, para gerar
em todos os períodos do ano, portanto essa alteração visa melhorar o rendimento e
indisponibilidade
Perdascon – O cálculo anterior estava em desacordo com as regras da EPE, conforme o item
parâmetros de Garantia Física, todo o cálculo do novo projeto da PCH FORTALEZA segue os
parâmetros preconizados na EPE
Cint. – Houve alteração no consumo interno devido a inserção de uma terceira turbina na
casa de força principal.
qr – A vazão remanescente do aproveitamento e nula, por ser pe e barramento
qu – A vazão de usos consuntivos a montante foi retirada, conforme descrito anteriormente,
a SDS, segundo que nos foi informado pela Secretaria, ainda não possui um estudo regional
da real necessidade da utilização desta vazão, com isso a orientação do órgão é liberar esta
vazão para geração até que se tenha um estudo definitivo.
[...]
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potência Líquida – Com a mudança da potência instalada, perdas na conexão e uso interno,
a potência líquida também foi alterada, conforme apresentado nos anexos. Passando de
8,6MW para 10,0MW

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
Energia Média Total – Com a mudança da potência instalada, perdas na conexão e uso
interno, a potência líquida também foi alterada, conforme apresentado nos anexos.
Casa de Força
Número de Unidades – Em estudo mais detalhados de eficiência, adotamos mais uma
turbina na casa de força principal, para que a geração se mantive em funcionamento em
todo o ano. Portanto, serão TRES turbinas na casa de força principal.
Instalações de Transmissão
A Linha de transmissão houve mudança conforme carta da CELESC, indicando uma nova
conexão o que contribuiu para menores perdas
Barragem
Comprimento Total da Crista – 211,98 m
Circuito Hidráulico de Geração – INALTERADA
Unidade Geradora – Passou a ter 3 turbinas, sendo duas de maior potência e outra de
menor potência, para melhorar o rendimento energético, e diminuir a vazão mínima
turbinada, ganhando mais energia física.
[...]
15. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 10.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de
inventário. Houve aumento no valor estimado para as vazões média de longo termo, o
que também traz impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Estudos Energéticos
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 200 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor de
referência para outras usinas.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas sendo 2 de 4.123,71 kW e 1 de 2.061,85 kW e 3
geradores sendo 2 de 4.444,44 kW e 2 de 2.222,23 kW de potência unitária nominal de,
com 0,9 de fator de potência, cada.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Fortaleza Sumário Executivo
26°52'23" S
Coordenadas do eixo do barramento
53°24'16" W
26°52'22" S
Coordenadas da casa de força
53°24'14" W
NA Montante (m) 226,75
NA Jusante (m) 215,20
Potência Instalada Total (kW) 10.000
Número de Unidades Geradoras 3
4.444,44; 4.444,44;
Potência instalada por gerador (kVA)
2.222,23
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
4.123,71; 4.123,71;
Potência instalada por turbina (kW)
2.061,85
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 11,86; 11,86; 5,93
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,11
Hb: Queda bruta nominal (m) 11,55
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,30%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 69,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Fortaleza conforme solicitado por Laranjal Energia
Ltda.. A emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico, vai permitir que o empreendedor
compatibilize a licença ambiental e DRDH com o projeto aqui avaliado
18. Uma vez que o empreendimento adquiriu a licença ambiental e DRDH dentro da vigência
do seu DRS, deve ser informado que a usina se encontra abarcada pela medida cautelar concedida pelo
Despacho nº 1.936, de 2019, emitido pela Diretoria da ANEEL.

P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 03/02/2022.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
19. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
20. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Fortaleza sob a titularidade de Laranjal Energia Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
21. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fortaleza

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1965 * * * * * * * 116,37 151,37 194,16 48,06 190,61

55,89 180,54 42,07 22,72 7,50 53,31 29,79 51,67 102,36 175,91 23,71 35,50
1966

| 1967 | 31,39 | 38,90 | 79,65 | 15,68 | 5,76 | 6,77 | 16,85 | 85,91 | 46,87 | 37,92 | 47,05 | 19,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 | 6,03 | 7,07 | 23,97 | 38,71 | 13,63 | 8,51 | 13,66 | 4,01 | 10,75 | 34,32 | 21,00 | 66,35 |
| 1969 169,03 | 28,11 | 40,78 | 53,44 | 58,07 102,81 29,60 | 14,51 | 49,16 | 54,75 156,03 | 8,26 |  |  |  |  |
| 1970 | 8,78 | 5,84 | 6,77 | 4,53 | 19,01 | 67,42 | 93,77 | 20,12 | 78,51 149,21 25,58 | 92,77 |  |  |
| 90,74 | 27,02 | 45,13 | 121,73 125,40 129,46 88,59 | 90,22 | 17,10 | 43,32 | 9,50 | 3,78 |  |  |  |  |

1971

| 1972 | 18,41 | 26,51 | 69,70 | 95,57 | 10,52 165,49 49,71 242,02 188,82 63,25 | 85,61 | 48,70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 122,28 | 70,53 | 25,34 | 28,58 124,05 97,13 | 81,87 182,30 165,85 91,90 | 45,92 | 20,05 |  |  |  |  |
| 1974 | 59,94 | 16,97 | 22,22 | 53,87 | 55,53 | 90,05 | 20,37 | 40,09 | 49,14 | 31,93 105,20 42,72 |
| 1975 | 78,93 | 71,20 | 33,93 | 22,22 | 17,46 | 50,47 | 25,26 | 89,00 109,16 221,42 48,45 108,51 |  |  |
| 79,53 | 30,92 | 8,14 | 23,49 | 84,48 | 61,49 | 39,52 | 81,90 | 33,77 100,19 67,34 | 30,11 |  |

1976

| 1977 | 28,07 | 52,89 | 21,10 | 12,14 | 3,31 | 54,07 | 17,41 | 41,59 | 36,42 | 59,27 | 82,20 | 62,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 16,54 | 3,99 | 29,55 | 15,07 | 9,09 | 7,10 | 59,99 | 31,05 | 38,93 | 15,10 | 34,42 | 17,96 |
| 1979 | 13,46 | 20,38 | 39,24 | 40,61 267,17 35,77 | 44,26 106,42 58,45 248,52 78,20 | 87,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 38,75 | 17,13 | 65,84 | 13,90 | 40,47 | 21,61 | 20,30 | 52,33 | 29,36 | 60,74 | 32,28 | 23,92 |
| 15,92 | 29,57 | 28,28 | 93,57 | 18,40 | 36,46 | 8,91 | 6,27 | 20,40 | 72,77 | 91,36 131,22 |  |  |

1981

| 1982 | 22,35 | 28,64 | 16,75 | 4,10 | 17,98 116,78 170,70 43,18 | 32,50 133,59 305,99 73,27 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 29,96 | 98,34 | 175,81 140,06 438,84 177,58 575,19 88,13 166,18 77,00 | 43,60 | 24,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | 34,72 | 33,52 | 25,20 | 20,19 | 39,71 107,69 43,12 166,74 78,83 | 39,38 122,52 20,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1985 | 10,79 | 85,66 | 22,43 | 58,86 | 45,37 | 25,26 | 41,01 | 42,03 | 43,35 | 32,20 | 67,13 | 29,33 |
| 12,78 | 45,42 | 46,47 | 146,37 181,68 53,76 | 24,01 | 75,73 | 97,96 | 75,41 | 45,94 | 40,37 |  |  |  |

1986

| 1987 | 44,77 | 74,17 | 6,57 | 85,44 254,10 89,18 | 68,43 | 32,38 | 9,54 | 99,78 | 85,96 | 35,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 16,60 | 21,76 | 9,25 | 65,34 263,39 69,87 | 20,20 | 5,39 | 2,17 | 38,79 | 36,05 | 9,47 |  |
| 1989 | 84,71 | 92,21 | 24,00 | 33,67 | 57,62 | 41,68 | 50,04 | 80,51 242,66 97,38 | 29,59 | 28,15 |  |
| 1990 167,99 | 29,88 | 7,69 | 244,06 144,51 157,89 60,19 125,44 152,85 192,26 46,94 | 59,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,42 | 32,09 | 29,97 | 19,07 | 15,32 | 81,31 | 47,25 | 24,19 | 16,29 | 59,46 | 18,82 | 56,26 |

1991

| 1992 | 30,80 | 93,89 | 144,00 | 48,91 223,58 169,54 179,25 75,78 102,25 90,95 109,11 56,99 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 41,95 | 70,43 | 31,39 | 38,90 | 85,26 125,05 83,48 | 24,12 | 70,59 145,18 59,58 | 71,83 |  |  |
| 1994 | 5,36 | 88,53 | 69,19 | 27,09 111,58 129,81 153,98 21,31 | 64,69 | 99,20 163,83 29,76 |  |  |  |  |
| 1995 132,59 | 34,81 | 66,14 | 88,09 | 14,53 | 32,25 | 30,09 | 24,96 125,88 111,94 19,72 | 8,68 |  |  |
| 1996 | 46,80 | 104,94 | 81,05 | 41,70 | 8,06 | 122,04 79,07 | 35,60 108,72 285,86 50,83 130,47 |  |  |  |
| 1997 | 31,37 | 191,27 | 33,32 | 8,55 | 26,18 142,50 113,70 107,99 74,41 381,04 219,55 34,48 |  |  |  |  |  |
| 1998 | 30,92 | 288,56 131,76 327,07 85,21 | 25,90 | 50,44 208,79 170,03 247,70 35,41 | 37,26 |  |  |  |  |  |
| 1999 | 68,10 | 72,98 | 12,65 | 56,41 | 11,90 | 95,45 | 95,25 | 11,67 | 15,52 100,68 11,96 | 49,08 |
| 2000 | 22,39 | 21,19 | 14,08 | 18,91 | 61,03 | 34,24 | 71,89 | 51,63 145,58 157,99 44,46 | 17,98 |  |
| 34,20 | 146,85 | 99,10 | 93,24 | 90,87 | 84,87 | 62,32 | 21,03 | 43,29 191,76 51,16 | 14,48 |  |

2001

| 2002 | 17,13 | 15,27 | 9,46 | 16,81 118,65 143,66 28,39 | 69,71 142,07 222,61 150,26 128,17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 32,72 | 98,38 | 68,75 | 21,24 | 16,21 | 24,52 | 22,62 | 9,77 | 18,69 | 79,26 | 96,32 277,35 |
| 2004 | 62,33 | 23,04 | 28,02 | 35,60 | 81,39 | 27,07 | 75,02 | 15,68 | 20,81 | 96,03 110,12 24,37 |  |
| 2005 | 26,87 | 2,87 | 2,07 | 46,73 108,58 230,21 57,46 | 24,97 136,44 245,85 32,15 | 10,12 |  |  |  |  |  |
| 33,68 | 10,18 | 30,57 | 30,62 | 27,56 | 21,02 | 30,54 | 43,70 | 36,89 | 67,29 | 72,44 | 52,90 |

2006

2007 34,28 44,32 44,67 144,17 246,68 23,75 70,51 33,72 18,29 157,11 208,28 33,94
2008 16,79 7,79 25,76 71,97 52,67 64,35 19,10 32,17 39,48 227,96 115,85 10,13
2009 28,43 10,10 10,93 3,53 45,07 58,89 81,27 115,71 224,17 179,08 61,06 60,04

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fortaleza

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2010 78,38 16,81 57,97 192,58 183,77 45,01 89,90 30,09 15,40 75,20 24,25 211,27
59,62 98,17 58,79 68,69 17,75 131,85 180,29 127,29 159,75 81,67 43,43 11,96
2011

| 2012 | 7,72 | 5,50 | 4,18 | 30,48 | 21,42 | 73,94 | 61,01 | 28,63 | 8,20 | 99,90 | 44,25 142,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 169,12 | 41,09 | 242,09 108,73 58,20 180,64 53,49 | 80,58 | 79,17 | 83,56 | 35,99 | 98,50 |  |  |  |  |
| 2014 | 39,95 | 6,18 | 55,58 | 85,45 116,29 255,22 92,43 | 21,66 240,43 93,61 | 49,69 | 21,43 |  |  |  |  |
| 2015 197,76 | 35,41 | 16,05 | 12,63 | 89,29 129,06 326,92 25,21 | 90,67 132,06 133,06 183,86 |  |  |  |  |  |  |
| 44,57 | 149,66 156,37 | 34,16 | 61,66 | 28,33 | 18,68 | 79,94 | 30,50 | 45,41 | 39,24 | 48,48 |  |

2016

2017 45,83 39,85 46,38 20,15 138,20 117,67 9,46 50,02 9,96 188,51 160,32 27,53
2018 82,86 10,81 92,20 82,09 12,11 26,67 19,53 24,05 83,78 171,53 101,44 43,98
2019 61,71 69,60 84,62 78,34 198,87 48,69 17,07 5,83 5,67 10,94 39,09 14,94
2020