DSP - DESPACHO 673/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Âmbar, no rio Sargento, nos municípios de Romelândia e Flor do Sertão, (SC), de titularidade da Rio Sargento Energia S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-03-23
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL
Em 18 de março de 2016.
Processo nº: 48500.006216/2014-88
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica PCH Âmbar, com Registro
Ativo e Aceite conferidos à Rio Sargento Energia S.A.,
por meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.734, de 8
de dezembro de 2014, e nº 1.678, de 22 de maio de 2015,
localizada nos municípios de Romelândia e Flor do
Sertão, no estado de Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Âmbar, com 5.100 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.033613-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Rio
Sargento Energia S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.734, de 8 de dezembro de 2014, e nº 1.678,
de 22 de maio de 2015, localizada no rio Sargento, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos
municípios de Romelândia e Flor do Sertão, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 24 de setembro de 2014, o Despacho n° 3.897 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Sargento, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Âmbar.
3. Em 8 de dezembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.734, foi conferido o Registro Ativo à Rio
Sargento Energia S.A., o qual foi aceito em 22 de maio de 2015 por meio do Despacho nº 1.678.
4. Em 15 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio da correspondência 3710-RSG-2G-RDPB-002-16, Documento nº 48513.001020/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
5. Trata-se da solicitação formulada pela Rio Sargento Energia S.A. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração
da PCH Âmbar.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.897, de 24 de setembro de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Âmbar

PCH Âmbar Estudos de Inventário Sumário Executivo
26° 43' 19,97" S 26° 43' 19,97" S
Localização do barramento
53° 20' 38,17" W 53° 20' 38,17" W

| NA Montante (m) | 290,20 | 290,80 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 265,36 | 265,41 |
| Queda Bruta (m) | 24,84 | 25,39 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,45 | 0,4797 |
| Potência (kW) | 4.500 | 5.100 |
| Vazão QMLT 2 (m³/s) | 19,64 | 19,87 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: RIO Sargento ESTADO: SC SUB-BACIA: 74
DESPACHO: 3.897 DATA: 24/09/2014
AUTOR: Rio Sargento Energia S.A.

POTÊNCIA: 16.740 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 5
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
26° 42' 25,02" S

PCH Granada 310,20 291,35 3.330 PB Aceito
53° 18' 44,26" W
Não foi identificado empreendimento à jusante no rio Sargento, conforme inventário aprovado por meio do Despacho nº 3.897/2014
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenheiros Associados

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Nelson Dornellas 5396724-1 CREA 019403-3 Responsável Geral do Projeto
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
Estudos cartográficos e

Joaquim Antonio Duran Salomão 20131118163 CREA PR-19728/D
topográficos

| Mauren Marques Domit | 5397346-4 | CREA 091815-3 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Kern | 5397517-9 | CREA 079175-9 | Estudos hidrológicos |
| Paulo Roberto Senem | 5397492-7 | CREA 024063-6 | Estudos energéticos |
| Paulo Roberto Senem | 5397492-7 | CREA 024063-6 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Prévia Ambiental (LP)
Número
3.805/2015 (protocolo 48513.022258/2015-00)
Órgão emissor FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
Data de emissão 23/06/2015
Validade 23/06/2018
Vazão remanescente 0,52
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada
Número -
Órgão Emissor A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina.
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda apresentada no Sumário Executivo é ligeiramente superior, diferença
justificada pela existência de uma queda remanescente entre a PCH Âmbar e a
PCH Granada.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Âmbar
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:

FL. 04 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
Área de Drenagem

638 NOME DO RIO DA USINA: Sargento
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
74320000 PONTE DO SARGENTO SARGENTO 609
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
CHAPECÓ

| 73600000 | ABELARDO LUZ | 1.840 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 74422000 | BANDEIRANTE | DAS FLORES | 521 |
| 74300000 | GUATAPARÁ DE BAIXO | DAS ANTAS | 814 |
| 73780000 | JARDINÓPOLIS | TRÊS VOLTAS | 642 |
| 73900000 | SAUDADES | SAUDADES | 418 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.561 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: ENROCAMENTO C/ NÚCLEO DE ARGILA/CONCRETO
NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART
Paulo Roberto Senem (CREA 024063-6) 5397492-73
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
74320000 PONTE DO SARGENTO SARGENTO 609
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 5.100 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 1.769 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 1.889 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Âmbar Sumário Executivo
3 Documento nº 48513.015755/2015-00 (Anexo 001)

FL. 05 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
Potência Instalada Total (kW) 5.100
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 1.889 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 1.769 / 4,34
Rendimento da turbina 90,30%
Rendimento do gerador 96,10%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 1,28%
Indisponibilidade programada (%) 2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m) 1,815
Queda bruta nominal (m) 25,39
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,53%
Consumo Interno (kW médio) 28
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,52
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0,16
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pela Rio Sargento Energia S.A.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Âmbar, nos termos da REN 343/2008, quanto
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a
seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.

FL. 06 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o
DRS-PCH referente à PCH Âmbar à Rio Sargento Energia S.A., bem como o encaminhamento de correspondência
à SDS, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Âmbar sob a titularidade da Rio Sargento Energia S.A.

FL. 07 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar correspondência à SDS, para fins da emissão da DRDH.
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 31,10 | 40,23 | 50,61 | 14,86 | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 17,01 | 46,77 | 13,02 | 7,43 | 3,18 | 15,28 | 9,53 | 15,16 | 28,04 | 46,25 | 7,85 | 10,90 |
| 1967 | 9,86 | 12,22 | 21,74 | 5,58 | 2,65 | 2,95 | 5,77 | 22,99 | 14,12 | 11,41 | 13,76 | 6,38 |

1968

| 2,69 | 3,03 | 6,87 | 11,07 | 4,95 | 3,49 | 4,97 | 2,12 | 3,88 | 10,68 | 7,09 | 18,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 64,04 | 8,85 | 11,75 | 15,36 | 16,01 | 27,82 | 9,50 | 5,05 | 13,89 | 77,35 | 41,20 | 3,34 |
| 1970 | 3,50 | 2,69 | 2,80 | 2,24 | 6,47 | 19,28 | 25,60 | 6,67 | 22,20 | 40,00 | 8,52 | 25,27 |
| 1971 | 25,54 | 8,73 | 13,75 | 32,11 | 34,01 | 34,93 | 24,24 | 24,69 | 5,83 | 11,66 | 3,08 | 1,80 |
| 1972 | 5,04 | 7,19 | 18,14 | 24,55 | 3,00 | 44,97 | 15,50 | 64,17 | 51,05 | 16,99 | 22,54 | 12,87 |

1973

| 32,60 | 20,79 | 7,98 | 7,97 | 35,84 | 28,44 | 23,87 | 46,92 | 42,34 | 24,07 | 12,02 | 5,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | 17,41 | 5,40 | 6,96 | 15,92 | 15,55 | 26,30 | 6,33 | 11,02 | 14,59 | 9,87 | 29,68 | 13,27 |
| 1975 | 23,20 | 20,38 | 10,25 | 6,93 | 5,50 | 15,46 | 7,87 | 24,82 | 31,60 | 53,59 | 14,96 | 30,52 |
| 1976 | 23,73 | 9,85 | 3,09 | 7,63 | 23,37 | 18,72 | 12,17 | 24,43 | 10,72 | 29,25 | 20,21 | 9,45 |
| 1977 | 9,03 | 15,90 | 6,87 | 4,27 | 1,80 | 16,04 | 5,72 | 12,91 | 11,31 | 17,66 | 24,31 | 18,76 |

1978

| 5,55 | 2,02 | 1,54 | 0,98 | 0,93 | 1,90 | 18,04 | 9,82 | 12,01 | 5,03 | 10,91 | 5,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 4,66 | 6,30 | 12,18 | 12,26 | 73,25 | 11,29 | 13,73 | 30,61 | 17,94 | 67,57 | 23,91 | 25,40 |
| 1980 | 11,84 | 5,63 | 19,62 | 4,69 | 12,53 | 6,99 | 6,59 | 15,85 | 9,33 | 17,65 | 10,13 | 7,68 |
| 1981 | 5,30 | 9,48 | 8,67 | 24,11 | 5,23 | 9,81 | 2,84 | 2,30 | 5,90 | 19,16 | 23,58 | 33,77 |
| 1982 | 6,33 | 7,92 | 4,89 | 1,72 | 4,94 | 30,01 | 43,61 | 11,68 | 8,83 | 34,41 | 77,05 | 19,31 |

1983

| 8,13 | 25,41 | 44,83 | 35,88 | 111,75 | 45,29 146,93 | 22,96 | 42,04 | 20,10 | 11,61 | 6,62 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 9,46 | 9,01 | 6,87 | 5,76 | 10,65 | 27,70 | 11,59 | 42,54 | 20,33 | 10,60 | 31,45 | 5,53 |
| 1985 | 2,99 | 23,39 | 6,44 | 16,52 | 12,98 | 7,22 | 14,14 | 11,98 | 12,41 | 8,96 | 18,52 | 1,85 |
| 1986 | 3,19 | 12,90 | 13,05 | 40,17 | 50,19 | 15,19 | 6,85 | 21,04 | 26,64 | 21,14 | 13,04 | 11,72 |
| 1987 | 12,24 | 20,82 | 1,68 | 24,12 | 69,70 | 24,89 | 19,40 | 9,20 | 2,47 | 27,47 | 23,78 | 9,84 |

1988

| 4,70 | 3,33 | 1,64 | 17,80 | 71,80 | 19,68 | 5,85 | 1,39 | 0,45 | 10,53 | 9,99 | 2,61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 23,09 | 25,73 | 6,96 | 9,75 | 16,21 | 11,72 | 14,12 | 22,34 | 67,95 | 26,94 | 8,70 | 7,70 |
| 1990 | 46,29 | 8,77 | 2,02 | 68,68 | 72,50 | 83,74 | 17,28 | 34,96 | 42,01 | 52,57 | 13,41 | 16,63 |
| 1991 | 7,44 | 3,53 | 0,58 | 7,46 | 3,22 | 49,97 | 13,52 | 7,13 | 4,56 | 16,56 | 5,30 | 15,66 |
| 1992 | 8,61 | 25,92 | 39,73 | 14,25 | 63,00 | 47,23 | 49,55 | 21,25 | 28,42 | 25,38 | 30,28 | 16,08 |

1993

| 11,58 | 19,74 | 8,77 | 11,05 | 23,71 | 34,85 | 23,37 | 6,89 | 19,18 | 40,19 | 16,96 | 19,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 1,34 | 24,21 | 19,53 | 7,76 | 30,60 | 35,76 | 42,55 | 6,14 | 17,85 | 27,39 | 45,15 | 8,24 |
| 1995 | 36,28 | 9,71 | 18,54 | 24,73 | 4,02 | 8,85 | 8,80 | 7,04 | 34,64 | 30,94 | 5,69 | 1,07 |
| 1996 | 13,13 | 29,11 | 22,79 | 11,96 | 2,10 | 33,48 | 22,13 | 10,09 | 29,86 | 78,53 | 14,71 | 36,09 |
| 1997 | 9,22 | 51,62 | 9,59 | 2,27 | 7,33 | 39,56 | 31,82 | 29,93 | 20,74 104,76 | 59,50 | 10,13 |  |

1998

| 8,90 | 80,09 | 36,51 | 90,58 | 23,90 | 7,75 | 14,49 | 57,53 | 46,33 | 68,52 | 10,13 | 10,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 20,09 | 20,32 | 3,54 | 12,50 | 3,36 | 23,53 | 27,53 | 3,14 | 4,45 | 20,79 | 3,31 | 2,96 |
| 2000 | 6,71 | 6,23 | 3,83 | 5,37 | 17,18 | 9,69 | 20,15 | 14,78 | 39,69 | 43,10 | 12,88 | 5,01 |
| 2001 | 9,93 | 40,43 | 27,53 | 25,96 | 25,88 | 23,79 | 17,79 | 5,94 | 11,82 | 53,80 | 14,29 | 4,03 |
| 2002 | 4,95 | 4,37 | 2,22 | 0,88 | 32,57 | 40,26 | 8,24 | 19,71 | 39,39 | 60,89 | 40,99 | 35,48 |

2003

9,60 27,03 19,27 5,91 4,47 7,10 6,30 2,56 5,25 20,50 35,20 86,85
2004 17,52 6,51 2,94 6,55 23,03 10,16 21,27 4,09 9,08 35,71 39,39 7,13

FL. 09 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 7,53 | 0,64 | 0,57 | 13,06 | 29,72 | 64,54 | 16,25 | 7,07 | 37,70 | 67,58 | 9,33 | 2,73 |
| 2006 | 9,77 | 2,78 | 9,39 | 9,25 | 1,77 | 1,99 | 2,04 | 7,38 | 11,44 | 19,41 | 20,86 | 14,73 |
| 2007 10,22 | 13,20 | 13,50 | 38,39 | 65,60 | 7,14 | 20,91 | 5,02 | 5,66 | 36,97 | 56,21 | 10,12 |  |
| 2008 | 4,96 | 2,22 | 3,21 | 35,44 | 16,00 | 19,79 | 5,62 | 9,19 | 11,81 | 60,48 | 32,22 | 2,79 |
| 2009 | 8,63 | 2,83 | 3,16 | 0,90 | 17,29 | 18,19 | 23,76 | 31,41 | 58,98 | 49,59 | 18,64 | 18,61 |
| 2010 22,12 | 4,84 | 16,42 | 49,50 | 50,03 | 13,85 | 24,78 | 9,19 | 4,54 | 21,03 | 7,29 | 55,85 |  |
| 2011 18,14 | 28,84 | 16,46 | 20,85 | 5,12 | 35,36 | 49,27 | 35,67 | 44,82 | 22,70 | 13,59 | 3,36 |  |
| 2012 | 2,23 | 0,78 | 1,09 | 10,54 | 6,35 | 22,65 | 16,51 | 8,57 | 2,37 | 27,56 | 13,38 | 39,01 |
| 2013 48,49 | 11,83 | 63,23 | 30,29 | 16,33 | 47,49 | 16,46 | 23,81 | 22,74 | 23,90 | 10,98 | 27,96 |  |
| 2014 12,13 | 1,76 | 15,51 | 24,24 | 32,75 | 68,93 |  |  |  |  |  |  |  |