DSP - DESPACHO 2540/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Confluência, de titularidade da Confluência Energia S.A, no rio Marrecas, no município de Prudentópolis, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-08-26
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL
Em 25 de agosto de 2021.
Processo: 48500.004649/2002-85.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica
Confluência, com 27.435 kW de Potência Instalada,
com autorização a estabelecer-se como Produtor
Independente de Energia Elétrica concedido à
Confluência Energia S.A. por meio da Resolução
Autorizativa nº 61, de 18 de fevereiro de 2004,
conferido à Confluência Energia S/A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente a revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Confluência, com 27.435 kW de potência instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.029068-8.01, com autorização a
estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica concedido à Confluência Energia S.A. por
meio da Resolução Autorizativa nº 61, de 18 de fevereiro de 2004, localizada no rio Marrecas, sub-bacia
64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Prudentópolis,
estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 627/2002, de 08 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Marrecas/Cachoeira, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos,
dentre os quais a PCH Confluência.
3. A Resolução Autorizativa nº 61, de 18 de fevereiro de 2004, autorizou a Confluência Energia
S.A. (Confluência ou Interessada) a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica.
4. O Despacho nº 112, de 20 de janeiro de 2015, aprovou a revisão do Projeto Básico da PCH
Confluência.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20212540 48524.007317/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
5. Por meio da Carta nº 036/2021, de 26 de julho de 2021, a Interessada protocolou o Sumário
Executivo e a revisão do Projeto Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
7. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Confluência
8. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Confluência:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Municípios/UF1
Local
(datum SIRGAS 2000)

Barramento 24°55'8" S Prudentópolis/PR e Turvo/PR
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
51°24'31,1" W
24°53'12,62" S
Casa de Força Prudentópolis/PR
51°23'36,76" W
24°55'19,66" S
Limite máximo do Reservatório Prudentópolis/PR e Turvo/PR
51°23'55,45" W
9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
10. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 627/2002, de 08 de outubro de 2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Confluência

| PCH Confluência | Estudos de Inventário | DSP 112/2015 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 24°55'8" S | 24°55'09,50" S | 24°55'8" S |
| Barramento | 51°24'30" W | 51°24'31,10" W | 51°24'31,1" W |
| NA Montante (m) | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
| NA Jusante (m) | 529,60 | 528,90 | 527,58 |
| Queda Bruta (m) | 105,40 | 106,10 | 107,42 |

Área do Reservatório
0,24 0,252 0,29
(km²)

Potência (kW) 19.500 27.000 27.435
Energia Média (kWméd) 11.700,00 - 16.840,00
Vazão QMLT2 (m³/s) 19,30 - 23,30
Quadro 2 – Informações do Inventário

Rio Marrecas / Rio ESTADO: SUB-BACIA:
NOME DO RIO: PR 64
Cachoeira

DESPACHO: 627/2002 DATA: 08/10/2002
AUTOR: Mega Construções Ltda
EIXOS

POTÊNCIA: 52.810,00 7 (sete)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
24°56'28" S

Boa Vista II 845,10 635,24 24.000 Outorgada
51°23'3" W
2 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
24°51'53" S DRS ou PB

Marrecas 525,00 500,00 4.700
51°21'48" W Aprovado
III.2 – Aspectos de Gestão
11. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
VLB Engenharia Ltda
Empresa Projetista:

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
ANDERSON SILVEIRA 1720210967297 PR-38118/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Sérgio Vicente Novak 20180605660 PR-15463/D
topográficos

| Claudio Marcio da Silva | 14201700000004174106 | 1406287393 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| José Henrique Rodrigues Lopes | 14201700000004116305 | 19518 | Estudos hidrológicos |
| José Henrique Rodrigues Lopes | 14201700000004116305 | 19518 | Estudos energéticos |
| José Henrique Rodrigues Lopes | 14201700000004116305 | 19518 | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença de Instalação
Número 23915
Órgão emissor Instituto Água e Terra
Data de emissão 18 de dezembro de 2020
Validade 18 de dezembro de 2023
Vazão remanescente 0,675
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga
Número 26562019
Órgão Emissor Instituto das Águas do Paraná
Data de emissão 04 de julho de 2019
Validade 04 de julho de 2024
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
12. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no
inventário, cerca de 2,02 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Confluência
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

822,00 NOME DO RIO DA USINA: Marrecas
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64630000 Faz. Boa Vista / IBEMA Marrecas 436,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 64630500 | PCH Cachoeira | Cachoeira | 337,00 |
| 64625000 | Tereza Cristina | Ivaí | 3.572,00 |
| 64630100 | PCH BOA VISTA II JUSANTE | RIO MARRECAS | 467,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.171,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre com Comporta Flap
TIPO DE ESTRUTURA DA
Barragem de CCR
BARRAGEM:
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: José Henrique Rodrigues Lopes 19518 14201700000004116305
ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64630000 Águas Paraná Marrecas 436,00
13. Como principais conclusões e recomendações dos estudos desenvolvidos pela CESA,
seguem seus comentários.
[...]
O desenvolvimento do arranjo visou adequar a melhor proposta às condições geológica e
topográficas existentes no local, com o mínimo impacto ambiental e simultaneamente à
maior economicidade e rentabilidade no empreendimento. Desta forma, em relação ao
eixo proposto na revisão dos estudos do Projeto Básico Consolidado da Intertechne
(Dezembro, 2010), o projeto atual alterou o traçado do túnel e consequentemente a

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
posição do emboque e desemboque, o eixo do Circuito de Alta Pressão e mantendo se o
eixo do barramento e grande parte do traçado do Canal de Adução.
O arranjo final preserva os níveis operacionais de montante aprovados na ANEEL e em
conformidade com o licenciamento ambiental, ou seja, considera-se o nível de água Normal
do reservatório na El. 635,00 m e Máximo Maximorum na El. 637,00 m. Na Casa de Força,
os níveis foram alterados, sendo o Nível de Água Normal para a EL. 527,50, e Máximo
Maximorum na EL. 533,33m.
O Arranjo Geral das estruturas resultou em barramento com Vertedouro Soleira Livre,
Adufas de Desvio e Barragem de Concreto nas ombreiras direita e esquerda, Tomada de
Baixa Pressão, Túnel de Adução, Canal de Adução, Câmara de Carga, Tomada de Alta
Pressão, Conduto, Conduto Forçado, Casa de Força e Canal de Fuga.
O Circuito Hidráulico de Geração resultou em uma capacidade instalada do
empreendimento de 27 MW, obtida através de 2 (duas) turbinas tipo Francis Eixo
Horizontal.
Os estudos hidrológicos foram feitos a partir de uma metodologia de vazão incremental
com base nas séries da PCH Boa Vista II e da PCH Cachoeira.
[...]
14. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 27.435 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,61 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,60.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior
ao que foi adotado no estudo de inventário.
Além disso, houve aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos
Estudos Energéticos na sua produção energética.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor o
mesmo já aprovado no Despacho nº 112, de 20 de janeiro de 2015.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 13.717,50 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 15.242,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
15. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Confluência Sumário Executivo
24°55'8" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°24'31,1" W
24°53'12,62" S
Coordenadas da casa de força
51°23'36,76" W
NA Montante (m) 635,00
NA Jusante (m) 527,58
Potência Instalada Total (kW) 27.435
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 15.242,00; 15.242,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 13.717,50; 13.717,50
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,01; 6,01
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,3%; 97,3%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 4,51
Hb: Queda bruta nominal (m) 107,42
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,28%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 0,34
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,68
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Confluência conforme solicitado por Confluência
Energia S/A, bem como aprovar os parâmetros necessários aos cálculos da garantia física do
empreendimento, uma vez que os diplomas ambientais indicados3 se encontram válidos e aderentes ao
projeto revisado apresentado.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Confluência sob a titularidade de
3 Conforme apresentado no Sumário Executivo o empreendimento já possui Licença de Instalação e Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica emitidas pelos órgãos competentes.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021.
Confluência Energia S/A, bem como aprovar os parâmetros necessários aos cálculos da garantia física do
empreendimento, uma vez que os diplomas ambientais indicados se encontram válidos e aderentes ao
projeto revisado apresentado.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Confluência

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1957 13,37 24,24 9,78 9,80 10,24 19,93 69,75 75,84 118,98 36,94 29,85 16,19
12,85 12,05 16,67 9,08 9,48 13,92 14,12 14,38 50,88 17,47 22,95 22,44
1958

| 1959 23,05 | 27,26 | 11,30 | 9,38 | 11,81 | 11,84 | 9,15 | 10,74 | 13,75 | 14,48 | 8,26 | 7,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 9,20 | 14,03 | 10,34 | 12,22 | 15,92 | 18,68 | 12,07 | 40,55 | 21,58 | 30,21 | 28,48 | 15,01 |
| 1961 12,13 | 16,61 | 32,89 | 27,02 | 20,75 | 22,84 | 10,23 | 7,93 | 23,62 | 27,13 | 63,43 | 22,35 |
| 1962 9,81 | 12,13 | 27,01 | 10,26 | 8,31 | 9,16 | 8,02 | 7,80 | 20,40 | 41,72 | 13,44 | 14,56 |
| 19,13 | 20,93 | 39,65 | 18,50 | 8,73 | 7,97 | 7,02 | 6,98 | 7,16 | 33,33 | 45,72 | 28,11 |

1963

| 1964 10,34 | 16,34 | 20,44 | 22,16 | 18,68 | 32,42 | 20,29 | 24,68 | 19,20 | 17,55 | 10,94 | 30,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 16,57 | 28,36 | 22,35 | 24,09 | 72,82 | 21,89 | 46,86 | 22,52 | 12,56 | 41,33 | 38,64 | 30,66 |
| 1966 19,69 | 40,14 | 19,94 | 12,72 | 10,09 | 12,15 | 17,05 | 8,49 | 16,59 | 45,92 | 21,78 | 18,61 |
| 1967 13,82 | 23,81 | 29,44 | 10,32 | 7,50 | 22,90 | 19,22 | 10,47 | 13,40 | 9,99 | 8,96 | 14,95 |
| 22,93 | 10,05 | 8,25 | 9,76 | 8,42 | 7,86 | 7,00 | 7,16 | 7,04 | 9,22 | 11,27 | 11,15 |

1968

| 1969 13,28 | 9,23 | 9,08 | 16,02 | 14,40 | 30,33 | 20,79 | 9,95 | 15,61 | 25,72 | 30,22 | 14,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 22,96 | 15,21 | 18,17 | 12,32 | 17,35 | 43,15 | 40,63 | 9,68 | 15,15 | 25,41 | 9,64 | 50,43 |
| 1971 55,95 | 19,16 | 24,82 | 19,60 | 48,77 | 37,20 | 35,75 | 12,30 | 22,57 | 18,64 | 9,90 | 11,59 |
| 1972 18,50 | 44,76 | 17,37 | 22,34 | 8,42 | 12,25 | 32,15 | 34,45 | 49,78 | 48,95 | 15,81 | 20,85 |
| 24,27 | 20,43 | 13,14 | 9,77 | 14,95 | 31,07 | 33,63 | 35,65 | 36,13 | 33,25 | 19,29 | 10,58 |

1973

| 1974 32,80 | 19,21 | 19,06 | 10,65 | 8,61 | 18,38 | 10,83 | 14,34 | 15,67 | 19,07 | 15,31 | 12,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 11,82 | 14,21 | 17,81 | 11,18 | 9,50 | 11,85 | 11,28 | 22,74 | 22,99 | 51,59 | 31,87 | 39,13 |
| 1976 29,01 | 19,65 | 18,14 | 14,82 | 21,87 | 40,35 | 13,71 | 30,26 | 35,66 | 16,11 | 25,82 | 35,48 |
| 1977 25,30 | 34,79 | 15,72 | 15,75 | 8,70 | 11,36 | 11,18 | 8,60 | 8,57 | 15,71 | 13,94 | 20,39 |
| 8,66 | 7,98 | 11,45 | 7,62 | 8,75 | 9,72 | 39,73 | 22,33 | 28,18 | 10,26 | 12,86 | 13,16 |

1978

| 1979 11,55 | 8,86 | 9,34 | 7,43 | 32,79 | 9,45 | 9,36 | 16,52 | 51,98 | 38,82 | 43,09 | 20,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 18,87 | 14,56 | 17,54 | 13,39 | 13,05 | 15,30 | 28,74 | 24,90 | 57,57 | 27,83 | 14,40 | 33,05 |
| 1981 29,23 | 21,11 | 11,93 | 10,57 | 12,04 | 9,18 | 7,77 | 7,18 | 7,28 | 17,50 | 15,37 | 36,07 |
| 1982 11,15 | 10,37 | 8,08 | 7,29 | 7,33 | 65,50 | 69,01 | 15,80 | 9,92 | 41,37 | 69,80 | 39,69 |
| 29,58 | 25,91 | 53,41 | 33,99 | 80,31 | 97,88 | 83,01 | 20,03 | 58,92 | 49,74 | 20,26 | 14,02 |

1983

| 1984 14,07 | 14,96 | 21,03 | 26,51 | 25,05 | 25,14 | 14,38 | 28,05 | 30,89 | 14,40 | 29,95 | 36,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 12,81 | 13,02 | 12,91 | 40,07 | 15,76 | 11,67 | 10,57 | 7,55 | 11,10 | 8,21 | 10,16 | 7,20 |
| 1986 9,14 | 17,74 | 15,00 | 10,85 | 34,95 | 14,12 | 7,94 | 15,84 | 13,29 | 13,64 | 12,24 | 37,37 |
| 1987 17,53 | 36,96 | 10,25 | 10,66 | 96,87 | 35,52 | 19,04 | 13,02 | 11,33 | 15,03 | 13,31 | 10,05 |
| 11,01 | 16,12 | 14,51 | 12,34 | 59,28 | 25,79 | 12,36 | 8,40 | 7,64 | 8,57 | 7,06 | 7,07 |

1988

| 1989 46,34 | 48,27 | 25,59 | 16,00 | 38,62 | 10,55 | 26,98 | 25,11 | 45,63 | 21,20 | 12,38 | 10,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 93,67 | 14,80 | 11,18 | 14,02 | 20,70 | 32,03 | 67,46 | 50,64 | 51,27 | 58,30 | 25,16 | 10,91 |
| 1991 8,11 | 8,73 | 9,86 | 11,30 | 8,98 | 31,79 | 14,66 | 11,13 | 8,24 | 22,17 | 18,98 | 16,93 |
| 1992 10,02 | 13,46 | 25,06 | 20,83 | 80,38 | 55,95 | 33,67 | 33,17 | 24,17 | 22,80 | 21,90 | 14,49 |
| 14,44 | 28,95 | 21,71 | 15,25 | 41,49 | 31,30 | 33,96 | 15,21 | 38,84 | 67,75 | 12,40 | 22,12 |

1993

| 1994 31,66 | 34,30 | 16,53 | 14,11 | 17,31 | 43,20 | 36,64 | 14,87 | 8,71 | 11,16 | 15,19 | 15,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 90,91 | 27,46 | 14,30 | 11,17 | 8,48 | 11,73 | 31,02 | 9,64 | 27,25 | 42,66 | 18,46 | 12,69 |
| 1996 40,13 | 35,23 | 50,47 | 24,76 | 9,73 | 10,59 | 17,41 | 13,88 | 26,68 | 50,81 | 32,73 | 37,09 |
| 1997 42,94 | 49,84 | 14,31 | 8,91 | 8,19 | 23,37 | 29,82 | 15,72 | 27,98 | 67,97 | 55,96 | 33,28 |
| 25,97 | 27,73 | 60,57 | 93,76 | 29,85 | 18,96 | 26,23 | 41,37 | 71,83 | 73,58 | 14,30 | 11,90 |

1998

1999 19,83 26,98 17,07 16,02 15,69 44,65 40,52 10,13 13,74 9,89 8,53 9,64
2000 16,56 42,14 18,88 9,85 8,07 13,89 19,62 16,14 66,38 36,53 14,02 20,28
2001 41,59 75,44 27,36 20,85 21,02 22,38 27,19 19,85 28,21 71,52 21,54 24,32

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Confluência

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 32,98 | 33,58 | 14,91 | 8,16 | 42,16 | 14,58 | 10,58 | 12,57 | 32,45 | 31,06 | 37,82 | 30,39 |  |
| 2003 18,59 | 35,53 | 18,94 | 12,06 | 9,36 | 14,56 | 22,13 | 9,61 | 10,06 | 14,99 | 23,29 | 21,73 |  |
| 2004 11,20 | 7,71 | 9,85 | 16,88 | 72,20 | 32,50 | 39,98 | 13,62 | 11,56 | 50,99 | 53,40 | 12,77 |  |
| 2005 17,20 | 10,87 | 6,92 | 6,12 | 12,22 | 31,80 | 15,80 | 9,23 | 74,95 | 103,76 33,46 | 11,51 |  |  |
| 2006 12,67 | 15,06 | 11,84 | 7,12 | 2,19 | 3,96 | 5,64 | 7,46 | 19,91 | 13,62 | 9,95 | 20,28 |  |
| 2007 26,38 | 16,92 | 18,84 | 24,08 | 46,12 | 19,40 | 25,64 | 12,33 | 7,93 | 7,78 | 25,76 | 22,11 |  |
| 19,43 | 13,40 | 12,01 | 20,62 | 28,16 | 27,78 | 19,68 | 47,13 | 12,32 | 48,38 | 23,83 | 9,11 |  |

2008

| 2009 12,17 | 16,94 | 14,01 | 7,89 | 8,40 | 11,44 | 63,79 | 34,00 | 72,16 | 52,92 | 29,15 | 30,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 48,98 | 39,25 | 25,92 | 49,41 | 28,22 | 16,29 | 26,24 | 14,37 | 9,07 | 21,33 | 13,76 | 34,32 |
| 2011 35,77 | 57,88 | 15,52 | 15,17 | 10,08 | 12,42 | 33,56 | 109,87 27,63 | 38,45 | 19,62 | 10,06 |  |
| 2012 15,46 | 9,98 | 8,71 | 19,99 | 17,87 | 70,12 | 16,72 | 11,76 | 8,55 | 15,21 | 13,02 | 13,20 |
| 28,74 | 29,07 | 48,42 | 28,55 | 14,02 | 105,21 39,22 | 13,62 | 23,95 | 28,99 | 15,36 | 14,55 |  |

2013

| 2014 14,31 | 11,89 | 19,97 | 20,06 | 25,96 | 91,48 | 16,12 | 10,90 | 33,64 | 22,20 | 13,61 | 18,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 25,33 | 37,60 | 24,42 | 22,05 | 26,53 | 22,30 | 87,61 | 14,64 | 16,21 | 31,88 | 35,23 | 46,95 |
| 2016 44,05 | 44,60 | 45,12 | 17,99 | 24,86 | 32,10 | 20,29 | 35,64 | 18,03 | 13,03 | 8,50 | 17,20 |
| 2017 20,47 | 25,86 | 14,21 | 12,00 | 27,38 | 39,57 | 7,43 | 7,23 | 3,50 | 27,51 | 29,88 | 45,81 |
| 2018 53,84 | 17,72 | 35,85 | 19,72 | 5,33 | 8,61 | 3,88 | 4,04 | 8,64 | 19,65 | 10,62 | 4,52 |
| 2019 8,75 | 28,76 | 23,76 | 9,82 | 25,11 | 41,06 | 7,75 | 4,12 | 5,38 | 4,24 | 7,03 | 14,02 |
| 2020 14,11 | 22,26 | 5,72 | 4,20 | 4,76 | 12,45 | 9,69 | 34,51 | 10,22 | 6,77 | 4,15 | 17,23 |