PRT - PORTARIA 1684/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Reconhece que a alternativa de acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional - SIN, definida pelos estudos para a conexão da unidade consumidora Projeto Piauí Níquel, no município de Capitão Gervásio Oliveira, (PI), de propriedade da Piauí Níquel Metais S.A, atende aos critérios e ao planejamento da expansão do setor elétrico.
Assunto: Reconhecimento
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-10-04
Autor: SPE/MME

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
PORTARIA Nº 1.684/SPE/MME, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso III, da Portaria MME
nº 281, de 29 de junho de 2016, e pelo art. 16, inciso XVIII, do Decreto nº 9.675, de 2 de janeiro de 2019,
considerando o disposto nos arts. 2º, inciso I e 3º, inciso I, do Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de
2005, e o que consta no Processo nº 48340.004507/2021-41, resolve:
Art. 1º Reconhecer que a alternativa de acesso à Rede Básica do Sistema Interligado
Nacional - SIN, definida pelos estudos para a conexão da Unidade Consumidora Projeto Piauí Níquel,
localizada no Município de Capitão Gervásio Oliveira, no Estado do Piauí, de propriedade da empresa
Piauí Níquel Metais S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.459.538/0002-05, atende aos critérios de
mínimo custo global de interligação e reforço nas redes e está compatível com o planejamento da
expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos
Art. 2º Nos termos do art. 4º do Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de 2005, o referido
acesso compreende as seguintes instalações:
ampliação de pátio de 230 kV na Subestação São João do Piauí, com a respectiva entrada de
linha em 230 kV, e adequações necessárias para barramento barra dupla a 4 chaves e conexões
associadas;
construção de linha de transmissão, radial, em 230 kV, cabo 1x740,8 MCM por fase, com
aproximadamente 35 km de extensão, ligando a Subestação São João do Piauí à nova Subestação Piauí
Níquel Metais, em 230 kV;
II - construção de linha de transmissão, radial, em 230 kV, cabo AAAC 1x665 MCM por fase,
com aproximadamente 35 km de extensão, ligando a Subestação São João do Piauí à nova Subestação
Piauí Níquel Metais, em 230 kV; (Redação dada pela PRT SPTE/MME 2.224, de 19.04.2023)
construção de novo pátio de transformação, em 230/13,8 kV, da nova Subestação Piauí
Níquel Metais e respectivas conexões: uma entrada de linha, em 230 kV; barramento, também em 230
kV.
Parágrafo único. As instalações relacionadas neste artigo deverão observar os
Procedimentos de Rede do Sistema Elétrico Nacional, na sua última revisão, aprovados pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e os padrões técnicos da concessionária de transmissão acessada.
Art. 3º O acesso pretendido pelo consumidor livre deverá ser precedido de Parecer de
Acesso emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e de Autorização expedida pela
ANEEL, conforme estabelece o Decreto nº 5.597, de 2005.

Art. 4º As instalações descritas no art. 2º, até a data de 31 de dezembro de 2029, deverão:
I - entrar em Operação Comercial; e
II - atender efetivamente a demanda da Unidade Consumidora.
Parágrafo único. Fica revogada esta Portaria caso não ocorram as condições e prazo
estabelecidos neste artigo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 04.10.2022, seção 1, p. 60, v. 160, n. 189.