DSP - DESPACHO 1163/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Paredinha, no rio Cachoeira, no município de Turvo, (PR), de titularidade da Januário de Napoli Geração de Energia Ltda.
Assunto: DRS-PCH
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-03
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 235/2021-SCG/ANEEL
Em 26 de abril de 2021.
Processo: 48500.008333/2008-38.
Assunto: Sumário Executivo referente a alteração de
característica técnica da Pequena Central Hidrelétrica
Paredinha, com 23.920 kW de Potência Instalada, com
Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI –
PCH) conferido à Januário de Napoli Geração de
Energia Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Paredinha, com 23.920 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037743-0.01, com Despacho de Registro da
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), conferido à Januário de Napoli Geração de Energia Ltda.
(Interessada) por meio do Despacho nº 2.700, de 22 de novembro de 2018, localizada no rio Cachoeira,
sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Turvo no
estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. Despacho n° 627, de 8 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Marrecas e Cachoeira, no qual foram identificados sete aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Paredinha com 4.200 kW (CEG PCH.PH.PR.037743-0.01) e a PCH Cachoeira com 5,7 kW (CEG
PCH.PH.PR.028010-0.01).
3. O Despacho n° 227, de 23 de janeiro de 2009, c/c Despacho n° 2.371/2017, confere o
registro referente à PCH Paredinha à PCH BV II – Geração de Energia Ltda. (PCH BV II), com o respectivo
aceite emitido em 18 de abril de 2011, por meio do Despacho n° 1.642, e o Sumário Executivo entregue
em 2 de setembro de 2016.
4. O Despacho n° 281, de 31 de janeiro de 2017, confere o DRI-PCH referente à PCH Cachoeira
para a Iener Energia Ltda., antiga razão social da PCH BV II cujo Sumário Executivo foi entregue em 24 de
abril de 2017.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\128\ NT_215SS2004
48524.003398/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
5. Em 28 de julho de 2017, a PCH BV II solicitou autorização para elaborar estudo com vistas
à junção da PCH Paredinha com a PCH Cachoeira. Esse pleito foi acatado por meio do Despacho n°
2.506/2017, subsidiado pela Nota Técnica n° 667/2017-SCG/ANEEL, ambos de 16 de agosto de 2017.
6. Em 31 de janeiro de 2018, a Interessada protocolou o Sumário Executivo referente a esse
novo empreendimento, com complementações posteriores, solicitadas no curso da análise, apresentadas
em 27 de agosto de 2018 e 29 de outubro de 2018 .
7. O Despacho nº 2.700, de 22 de novembro de 2018, confere o DRS-PCH à PCH BV II,
registrando a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário
Executivo da PCH Rabo de Galo, subsidiado pela Nota Técnica nº 525/2018-SCG/ANEEL de 22 de
novembro de 2018.
8. O Despacho nº 2.790, de 10 de outubro de 2019, alterou a titularidade do DRS-PCH da PCH
BV II – Geração de Energia Ltda. para a Januário de Napoli Geração de Energia Ltda.
9. Em 1º de outubro de 2020, a Interessada protocolou1 novo Sumário Executivo e novo
Projeto Básico referente ao empreendimento, solicitando alterações de características técnicas.
10. O Ofício nº 182, de 30 de março de 2021, informou a Interessada que parte da estrutura
da casa de força no Projeto Básico se sobrepunha em áreas declaradas de utilidade pública para a PCH
Confluência , nos termos da Resolução Autorizativa nº 6.876/2018. Esse Ofício foi enviado também para
a Confluência Energia S.A. proprietária do aproveitamento à jusante da PCH Paredinha, outorgada pela
REA nº 6024/2016.
11. A Carta2 CESA 003/2021 enviada pela Confluência Energia S.A. informou não se opor ao
Projeto Básico apresentado pela PCH Paredinha e sua localização do canal de fuga.
III – DA ANÁLISE
12. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
13. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico Revisado.
1 Documento nº 48513.026145/2020-39
2 Documento nº 48513.009737/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Paredinha
14. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Paredinha:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
24°56'10 S
Barramento Turvo/PR
51°25'46 W
24°55'41 S
Casa de Força Turvo/PR
51°24'55 W
24°56'36 S
Limite máximo do Reservatório Turvo/PR
51°25'20 W
15. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
16. Observa-se que o novo Projeto Básico apresentado não interfere na partição de quedas
definida no Despacho ANEEL nº 627, de 8 de outubro de 2002, e prevê a utilização de apenas uma casa
de força.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Paredinha
Sumário Executivo anterior
PCH Paredinha Sumário Executivo
(com duas casas de força)

Localização do 24°55'40" S 24°55'40" S 24°56'10" S
Barramento 51°25'09" W 51°25'09" W 51°25'46" W
Casa de 24°56'0" S Casa de 24°56'0" S 24°55'41" S
Casa de Força
Força 1 Força 2

| 51°25'58" W | 51°25'58" W | 51°24'55" W |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NA Montante (m) | 817,00 | 817,00 | 817,00 |
| NA Jusante (m) | 635,31 | 721,11 | 635,00 |
| Queda Bruta (m) | 181,69 | 95,89 | 182,00 |

Área do
0,09 0,09 0,04
Reservatório (km²)

Potência (kW) 21.000 2.920 21.000
Energia Média

10.712,00 499,30 12.090,00
(kWméd)

Vazão QMLT4 (m³/s) 9,33 1,74 10,18
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Marrecas e Cachoeira ESTADO: PR SUB-BACIA: 64
DESPACHO: 627 DATA: 08/10/2002
AUTOR: Mega Construções Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 54.700,00 7 (sete)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
24°56'41" S

Salto da Ponte 825,00 807,00 1.350 Extinto
51°25'22" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
24°55'37" S

PCH Confluência 635,00 528,90 27.000 Outorgada
51°24'52" W
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
III.2 – Aspectos de Gestão
17. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista Geoenergy Engenharia e Serviços Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rafael Fernandes Pereira 25 2020 - 7455890-7 046.578-0 SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Sérgio Vicente Novak 20172333395 PR-15463/D
topográficos

| Rafael Fernandes Pereira | 25 2020 - 7455890-7 | 046.578-0 SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson Candemil de Oliveira | 25 2020 - 7455947-7 | 050.141-0 SC | Estudos hidrológicos |
| Fernando Hadlich | 25 2020 - 7455996-5 | 072.280-7 SC | Estudos energéticos |
| Anderson Candemil de Oliveira | 25 2020 - 7455947-7 | 050.141-0 SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Ambiental Prévia
Número 15.506.862-0
Órgão emissor IAT (Instituto Água e Terra do Paraná)
Data de emissão 26 de fevereiro de 2021
Validade 26 de fevereiro de 2023
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga Prévia
Número Portaria Nº 550/2020 - GO
Órgão Emissor IAT (Instituto Água e Terra do Paraná)
Data de emissão 30 de março de 2020
Validade 30 de março de 2025
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
18. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Em relação ao último Projeto Básico apresentado houve um ligeiro aumento
Queda e níveis operacionais
da queda bruta de 181,69 metros para 182 metros.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Paredinha
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 339,00 NOME DO RIO DA USINA: Cachoeira
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64619550 São Pedro dos Patos 1.050,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 64620000 | Rio dos Patos | dos Patos | 1.090,00 |
| 64625000 | Tereza Cristina | Ivaí | 3.560,00 |
| 64645000 | Porto Espanhol | Ivaí | 8.540,00 |
| 64655000 | Ubá do Sul | Ivaí | 12.700,00 |
| 64630500 | PCH Cachoeira Montante | Cachoeira | 337,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 435,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto

Anderson Candemil de Oliveira Nº DA 25 2020 -
NOME DO RESP. TÉCNICO:

050.141-0 SC ART5 7455947-7
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64655000 Ubá do Sul Ivaí 12.700,00
19. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 21.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,57 são compatíveis aos
estimados no Projeto Básico anterior, considerando a exclusão da segunda casa de
força. Nessa configuração a Energia Média passou de 11.211 (kWmed) para 12.090
Estudos Energéticos
11.211 (kWmed).
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 7.292,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.777,78 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
5 Documento nº 48513.026173/2020-56 ANEXO 7

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
20. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Paredinha Sumário Executivo
24°56'10,28" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°25'46,57" W
24°55'41,77" S
Coordenadas da casa de força
51°24'55,55" W
NA Montante (m) 817,00
NA Jusante (m) 635,00
Potência Instalada Total (kW) 21.000
Número de Unidades Geradoras 3
7.777,78; 7.777,78;
Potência instalada por gerador (kVA)
7.777,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
7.292,00; 7.292,00;
Potência instalada por turbina (kW)
7.292,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 2,28; 2,28; 2,28
Rendimento nominal por turbina (%) 91,8%; 91,8%; 91,8%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,0%; 96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 3,8
Hb: Queda bruta nominal (m) 182,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,02%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 63
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,51
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
21. Apesar de possuir Licença Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos, verifica-se que estes
documentos encontram-se da incompatíveis com o projeto ora em análise, dessa forma para solicitar a
outorga de autorização do empreendimento e ter seus parâmetros de garantia física homologados,
deverão ser apresentados os diplomas ambientais compatíveis com o presente projeto.
22. É importante salientar, entretanto, que o empreendimento conseguiu os diplomas
ambientais sob a vigência do DRS-PCH, concedido pelo Despacho nº 2.700/2018, o que o enquadra na
medida cautelar imposta pelo Despacho n° 1.936, de 09 de julho de 2019, emitido pela Diretoria Colegiada
da ANEEL.
23. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser
emitido DRS-PCH referente à alteração do Projeto Básico da PCH Paredinha, conforme solicitado pela

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 235/2020-SCG/ANEEL, de 26/04/2021.
empresa Januário de Napoli Geração de Energia Ltda.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
24. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
25. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão de Despacho, com vistas à conferir o DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH
Paredinha sob a titularidade de Januário de Napoli Geração de Energia Ltda.
26. Por obter os diplomas ambientais dentro da vigência do DRS-PCH, emitido pelo Despacho
n° 2.700/2018, o empreendimento encontra-se enquadrado na medida cautelar imposta pelo Despacho
nº 1.936/2019.
27. Após a apresentação dos diplomas ambientais, compatíveis com o projeto revisado, poderá
ser emitido Despacho, homologando os parâmetros de garantia física do empreendimento, constantes
no Quadro 10.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
28. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL Analista Administrativo – SCG/ANEEL
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paredinha

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1956 5,93 4,81 4,26 4,03
6,58 11,01 5,10 5,10 5,29 9,22 29,36 31,72 49,07 16,13 13,32 7,74
1957

| 1958 | 6,36 | 6,03 | 7,93 | 4,81 | 4,97 | 6,80 | 6,88 | 6,99 | 21,81 | 8,26 | 10,51 | 10,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 10,54 | 12,25 | 5,73 | 4,93 | 5,93 | 5,95 | 4,84 | 5,50 | 6,73 | 7,02 | 4,47 | 4,07 |
| 1960 | 4,86 | 6,85 | 5,33 | 6,10 | 7,60 | 8,71 | 6,04 | 17,60 | 9,94 | 13,44 | 12,77 | 7,25 |
| 1961 | 6,07 | 7,91 | 14,55 | 12,14 | 9,59 | 10,43 | 5,28 | 4,34 | 10,75 | 12,19 | 26,81 | 10,25 |
| 5,11 | 6,06 | 12,14 | 5,30 | 4,49 | 4,84 | 4,37 | 4,28 | 9,41 | 18,08 | 6,61 | 7,06 |  |

1962

| 1963 | 8,94 | 9,68 | 17,22 | 8,68 | 4,66 | 4,35 | 3,96 | 3,94 | 4,02 | 14,71 | 19,73 | 12,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 5,33 | 7,79 | 9,42 | 10,18 | 8,75 | 14,31 | 9,42 | 11,20 | 8,98 | 8,29 | 5,58 | 13,44 |
| 1965 | 7,90 | 12,71 | 10,25 | 10,93 | 30,58 | 10,07 | 20,15 | 10,33 | 6,28 | 17,03 | 13,77 | 12,65 |
| 1966 | 9,20 | 15,71 | 7,78 | 5,13 | 4,30 | 4,49 | 5,31 | 3,48 | 6,74 | 15,10 | 9,28 | 6,51 |
| 5,80 | 9,28 | 12,63 | 4,56 | 3,34 | 7,38 | 7,93 | 4,89 | 5,57 | 4,76 | 4,21 | 6,54 |  |

1967

| 1968 | 9,25 | 4,91 | 3,89 | 4,21 | 3,93 | 3,50 | 3,11 | 3,85 | 3,33 | 3,66 | 7,05 | 5,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 6,83 | 4,86 | 4,05 | 5,95 | 6,21 | 14,35 | 8,35 | 4,71 | 6,08 | 15,65 | 17,70 | 6,48 |
| 1970 | 7,84 | 5,98 | 7,12 | 5,39 | 7,82 | 14,42 | 15,08 | 4,74 | 6,31 | 11,18 | 4,37 | 18,83 |
| 1971 | 24,04 | 9,68 | 9,18 | 7,89 | 17,66 | 16,21 | 16,26 | 6,48 | 9,13 | 8,72 | 4,70 | 5,38 |
| 7,78 | 20,72 | 8,81 | 8,50 | 3,80 | 5,34 | 12,16 | 14,16 | 17,90 | 22,68 | 8,58 | 8,57 |  |

1972

| 1973 | 11,83 | 10,35 | 6,49 | 4,62 | 5,86 | 12,41 | 15,14 | 12,67 | 13,83 | 13,34 | 7,92 | 5,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | 11,21 | 8,24 | 7,99 | 5,07 | 4,31 | 9,53 | 5,42 | 7,10 | 8,16 | 8,39 | 7,78 | 6,90 |
| 1975 | 6,90 | 8,74 | 7,90 | 4,98 | 4,31 | 5,32 | 4,81 | 8,54 | 8,25 | 21,19 | 12,91 | 17,04 |
| 1976 | 13,55 | 9,10 | 7,51 | 5,94 | 8,34 | 18,31 | 6,25 | 11,00 | 13,74 | 7,74 | 11,39 | 17,10 |
| 13,21 | 13,11 | 7,37 | 7,35 | 4,24 | 5,73 | 5,02 | 4,02 | 4,15 | 6,53 | 5,68 | 7,98 |  |

1977

| 1978 | 4,12 | 3,39 | 5,50 | 3,43 | 3,70 | 4,53 | 15,66 | 9,65 | 11,75 | 5,20 | 5,42 | 5,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 4,45 | 5,01 | 4,70 | 3,33 | 12,07 | 4,59 | 4,18 | 7,84 | 20,27 | 16,17 | 16,91 | 9,40 |
| 1980 | 8,94 | 6,82 | 8,27 | 6,45 | 7,07 | 6,48 | 11,03 | 11,19 | 20,60 | 12,32 | 6,83 | 15,17 |
| 1981 | 12,56 | 10,55 | 5,80 | 5,03 | 5,22 | 4,32 | 3,44 | 3,14 | 3,24 | 9,26 | 7,24 | 18,04 |
| 7,00 | 4,97 | 3,60 | 3,14 | 2,88 | 20,54 | 29,19 | 8,63 | 5,03 | 15,67 | 29,87 | 20,20 |  |

1982

| 1983 | 13,11 | 10,24 | 23,37 | 15,05 | 38,25 | 37,69 | 32,00 | 7,93 | 22,79 | 19,98 | 9,87 | 6,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 6,22 | 7,53 | 6,04 | 9,10 | 10,76 | 8,59 | 6,16 | 9,79 | 12,10 | 7,83 | 11,92 | 16,55 |
| 1985 | 6,64 | 6,00 | 6,44 | 15,76 | 9,79 | 7,36 | 5,71 | 3,75 | 4,06 | 3,25 | 5,71 | 3,41 |
| 1986 | 4,61 | 10,44 | 9,71 | 6,62 | 14,14 | 7,70 | 4,24 | 8,56 | 6,05 | 5,52 | 4,58 | 11,02 |
| 7,24 | 19,19 | 5,49 | 5,65 | 36,94 | 15,89 | 8,57 | 5,89 | 4,99 | 6,30 | 7,71 | 5,29 |  |

1987

| 1988 | 5,46 | 6,67 | 6,82 | 5,83 | 21,98 | 12,27 | 6,53 | 4,24 | 3,65 | 4,18 | 3,19 | 2,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 18,12 | 21,24 | 12,27 | 7,84 | 15,25 | 5,52 | 11,73 | 14,06 | 19,20 | 9,58 | 6,18 | 5,10 |
| 1990 | 33,13 | 7,37 | 5,08 | 5,91 | 8,71 | 13,15 | 26,79 | 19,34 | 22,93 | 22,59 | 11,55 | 5,62 |
| 1991 | 3,92 | 4,43 | 4,09 | 4,41 | 3,97 | 10,33 | 6,60 | 5,73 | 3,77 | 9,36 | 6,48 | 8,44 |
| 5,36 | 5,11 | 10,17 | 11,03 | 31,87 | 25,58 | 13,15 | 11,92 | 10,66 | 11,76 | 9,62 | 7,22 |  |

1992

| 1993 | 7,30 | 13,51 | 9,04 | 7,13 | 15,76 | 13,30 | 13,54 | 7,80 | 14,76 | 28,13 | 6,50 | 9,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 10,99 | 15,03 | 7,21 | 6,10 | 8,10 | 18,68 | 17,62 | 7,70 | 4,62 | 5,07 | 6,35 | 5,85 |
| 1995 | 33,20 | 12,07 | 7,53 | 6,59 | 4,71 | 5,92 | 12,09 | 4,79 | 9,84 | 18,84 | 9,39 | 6,53 |
| 1996 | 18,35 | 13,96 | 19,05 | 9,24 | 4,83 | 4,53 | 5,51 | 4,99 | 9,03 | 18,85 | 12,27 | 15,84 |
| 19,60 | 25,15 | 7,82 | 4,55 | 3,86 | 10,93 | 13,03 | 7,68 | 11,97 | 25,97 | 22,08 | 14,07 |  |

1997

1998 11,69 11,50 21,33 34,91 15,05 9,38 9,51 15,58 26,88 33,96 7,52 5,70
1999 8,29 11,19 7,20 7,42 8,52 16,66 16,08 5,22 6,19 4,26 3,65 4,04
2000 5,53 12,74 8,33 4,73 3,73 5,42 9,04 8,18 23,41 15,96 7,36 8,37

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paredinha

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 17,28 | 31,20 | 11,46 | 8,63 | 8,68 | 9,31 | 11,28 | 8,24 | 11,68 | 29,61 | 8,94 | 10,15 |
| 2002 | 13,51 | 14,00 | 6,03 | 3,17 | 17,45 | 5,91 | 4,14 | 5,07 | 13,34 | 12,98 | 15,80 | 12,71 |
| 2003 | 7,63 | 14,86 | 7,81 | 4,74 | 3,66 | 5,80 | 9,09 | 3,70 | 4,78 | 6,02 | 9,55 | 8,99 |
| 2004 | 4,42 | 2,97 | 3,97 | 6,96 | 29,87 | 13,62 | 16,65 | 5,49 | 4,63 | 21,02 | 22,19 | 5,11 |
| 2005 | 7,05 | 4,28 | 2,72 | 2,41 | 6,36 | 9,92 | 6,42 | 3,69 | 30,87 | 42,75 | 13,93 | 4,52 |
| 2006 | 5,08 | 6,10 | 4,69 | 3,54 | 2,44 | 2,35 | 2,24 | 3,01 | 8,17 | 5,51 | 3,93 | 8,35 |
| 11,00 | 6,91 | 7,72 | 9,77 | 19,14 | 7,99 | 10,54 | 4,91 | 2,79 | 2,72 | 10,11 | 7,73 |  |

2007

| 2008 | 8,50 | 5,83 | 5,71 | 8,66 | 11,69 | 10,44 | 8,67 | 21,01 | 6,41 | 18,48 | 9,89 | 4,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 6,80 | 9,26 | 6,55 | 3,79 | 4,54 | 5,68 | 27,18 | 15,93 | 27,72 | 24,30 | 14,42 | 13,71 |
| 2010 | 19,43 | 16,27 | 9,94 | 16,10 | 11,48 | 6,88 | 8,85 | 5,50 | 3,65 | 8,45 | 6,34 | 14,13 |
| 2011 | 13,03 | 20,28 | 6,56 | 6,51 | 4,36 | 5,14 | 13,45 | 40,85 | 11,25 | 16,07 | 9,16 | 5,06 |
| 9,53 | 7,11 | 4,57 | 9,66 | 18,59 | 34,46 | 23,63 | 17,67 | 13,13 | 15,07 | 15,92 | 6,02 |  |

2012

| 2013 | 9,86 | 19,42 | 21,18 | 12,19 | 7,31 | 35,60 | 22,30 | 7,21 | 11,79 | 12,81 | 4,79 | 4,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 6,89 | 5,34 | 11,55 | 15,54 | 16,87 | 28,98 | 6,66 | 4,50 | 14,24 | 15,86 | 6,82 | 7,32 |
| 2015 | 15,59 | 13,86 | 10,31 | 7,29 | 12,77 | 7,16 | 38,32 | 5,77 | 7,12 | 13,92 | 14,44 | 20,58 |
| 2016 | 15,37 | 18,35 | 16,51 | 6,54 | 10,22 | 12,69 | 8,04 | 14,89 | 7,30 | 5,09 | 4,11 | 7,77 |
| 2017 | 8,27 | 9,31 | 5,92 | 4,74 | 11,13 | 16,31 | 3,14 | 3,34 | 1,96 | 10,20 | 13,17 | 19,35 |
| 2018 | 22,00 | 7,34 | 10,13 | 6,82 | 2,46 | 3,55 | 2,08 | 2,20 | 3,94 | 7,99 | 4,99 | 2,17 |