DSP - DESPACHO 2852/2022
Tipo de documento: anexo
Ementa: Aprova a revisão 2022.10 dos documentos dos Submódulos 2.3, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 7.1, 7.2, 7.13, 8.1 e 8.3 dos Procedimentos de Rede, conforme documentação constante nos autos e do sítio do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
Assunto: Aprovação
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-10-05
Autor: SRT/SRG/ANEEL

Submódulo 7.2
Classificação de modalidade de
operação de usinas
Procedimental

Revisão Motivo da revisão Data de aprovação
2022.10 Despacho ANEEL nº 2.852/2022 03/10/2022

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Classificação de modalidade de operação de

7.2 Procedimental 2022.10 03/10/2022
usinas
ÍNDICE
1. CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE USINAS ......................................................... 3
1.1. Solicitação de classificação de modalidade de operação de usinas .............................................. 3
1.2. Análise para classificação de modalidade de operação das usinas ............................................... 3
1.3. Elaboração e disponibilização do Parecer Técnico de Modalidade de Operação de Usina .......... 5
1.4. Reclassificação de modalidade de operação de usinas ................................................................. 5
2. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 5
3. ANEXOS ........................................................................................................................................ 6
ANEXO A - FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE USINAS ................. 6
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 2 / 7

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Classificação de modalidade de operação de

7.2 Procedimental 2022.10 03/10/2022
usinas
1. CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE USINAS
1.1. Solicitação de classificação de modalidade de operação de usinas
1.1.1. O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS realiza análises e estudos de classificação de
modalidade de operação de uma usina do Sistema Interligado Nacional (SIN) em função da solicitação do
agente de geração responsável pela usina, ou quando identificada, pelo ONS, a necessidade de avaliações
desta usina em função da expansão do SIN ou dos impactos da referida usina à operação do SIN.
1.1.2. O agente de geração solicita ao ONS, nos formatos e meios estabelecidos, a classificação de
modalidade de operação das usinas sob sua responsabilidade, em função do processo de solicitação de
acesso às instalações de agentes de transmissão, estabelecido no Submódulo 7.1 – Acesso às instalações de
transmissão, ou do processo de solicitação de acesso ao sistema de distribuição, estabelecido nos
Procedimentos de Distribuição (PRODIST).
1.1.3. No caso de solicitação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativa à classificação de modalidade
de operação de usinas participantes de Leilões de Energia, o ONS obtém do Ministério de Minas e Energia –
MME e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL as informações e os dados necessários referentes às
usinas sob análise, quais sejam:
(a) ponto de conexão;
(b) características físicas;
(c) dados técnicos;
(d) restrições operativas;
(e) cronograma de obras de geração e de transmissão associadas às usinas sob análise da modalidade de
operação; e
(f) regime de operação.
1.2. Análise para classificação de modalidade de operação das usinas
1.2.1. O ONS mantém atualizadas as diretrizes, os critérios e as metodologias para a identificação de
modalidade de operação de usinas e avalia as contribuições dos agentes de geração relativas ao
aperfeiçoamento dessas atividades.
1.2.2. O ONS classifica a modalidade de operação de usinas com base em estudos de planejamento e
programação da operação eletroenergética e avaliação dos impactos do empreendimento de geração na
operação do SIN, sendo as usinas analisadas individualmente ou agrupadas quando compartilharem o
mesmo ponto de conexão. As modalidades de operação das usinas podem ser classificadas em Tipo I, Tipo II
ou Tipo III.
1.2.3. São consideradas na modalidade de operação Tipo I:
(a) usinas conectadas na Rede Básica que afetem a operação eletroenergética, independente da potência
líquida injetada no SIN e da natureza da fonte primária, sendo considerados os impactos na segurança
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 3 / 7

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Classificação de modalidade de operação de

7.2 Procedimental 2022.10 03/10/2022
usinas
da Rede de Operação segundo os aspectos de controle de tensão, controle de carregamento em
equipamentos e limites de transmissão sistêmicos; ou
(b) usinas conectadas fora da Rede Básica cuja máxima potência líquida injetada no SIN contribua para
minimizar problemas operativos e proporcione maior segurança para a Rede de Operação.
(1) A análise das usinas conectadas fora da Rede Básica será específica para cada caso, sendo
considerado como critério referencial de avaliação as usinas nas quais a geração da capacidade
máxima provoque variações no carregamento da transformação de fronteira superior a 10% da
potência nominal desta transformação. A análise contempla o critério N-1 de contingências na
Rede de Operação na área de influência da usina, em particular nas transformações de fronteira.
(2) Outros aspectos poderão ser considerados na análise descrita no item 1.2.3. (b)(1) para
confirmação ou não da modalidade Tipo I, desde que comprovadamente contribuam para a
segurança da Rede. Por exemplo, existência de outras usinas na área, flexibilidade operativa,
características da usina etc.
1.2.3.1. As usinas classificadas na modalidade de operação Tipo I possuem programação centralizada e
despacho centralizado, e atendem aos processos estabelecidos nos Procedimentos de Rede relacionados a
ampliações e reforços, planejamento e programação da operação, normatização, pré-operação, operação
em tempo real e pós-operação.
1.2.4. São consideradas na modalidade de operação Tipo II:
(a) usinas conectadas, ou não, na Rede Básica, que não causam impactos na segurança elétrica da Rede
de Operação, mas que afetam os processos relativos ao planejamento e operação eletroenergética
do SIN.
1.2.4.1. As usinas classificadas na modalidade de operação Tipo II são avaliadas em Tipo II-A, Tipo II-B ou
Tipo II-C, sendo:
(a) Tipo II-A: Usinas que não causam impactos na Rede de Operação e que possuam fonte térmica com
Custo Variável Unitário (CVU) declarado ou possuam potência instalada superior a 30 MW
proveniente de fonte hidráulica.
(b) Tipo II-B:
(1) Usinas para as quais se identifica a necessidade de informações ao ONS, para possibilitar a sua
representação individualizada nos processos de planejamento e operação eletroenergética do
SIN;ou
(2) usinas cujo reservatório impacta na operação de usinas classificadas como Tipo I; ou
(3) usinas que em função das características da fonte primária de geração, apresentam limitações que
impedem o atendimento ao despacho centralizado de forma sistemática, tais como: PCH,
biomassa, cogeração, eólica e fotovoltaica.
(c) Tipo II-C: Usinas que constituírem um conjunto de usinas, que embora individualmente não impactam
a operação do SIN, mas quando analisadas em conjunto com outras usinas que compartilham o
mesmo ponto de conexão, totalizam uma injeção de potência significativa em uma determinada
subestação do SIN.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 4 / 7

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Classificação de modalidade de operação de

7.2 Procedimental 2022.10 03/10/2022
usinas
1.2.4.2. As usinas classificadas na modalidade de operação Tipo II-A possuem programação e despacho
centralizados e atendem aos processos estabelecidos nos Procedimentos de Rede relacionados a ampliações
e reforços, planejamento e programação da operação, normatização, pré-operação, operação em tempo real
e pós-operação.
1.2.4.3. As usinas classificadas nas modalidades de operação Tipo II-B e Tipo II-C são programadas conforme
o processo estabelecido no Submódulo 4.5 – Programação Diária da Operação, informam ao ONS suas
reprogramações em tempo real e atendem aos processos estabelecidos nos Procedimentos de Rede
relacionados a ampliações e reforços, planejamento e programação da operação.
1.2.4.4. As usinas classificadas na modalidade de operação Tipo II-C definem um representante do conjunto
para o relacionamento com o ONS.
1.2.5. São consideradas na modalidade de operação Tipo III:
(a) Usinas conectadas fora da Rede Básica que não causam impactos na operação eletroenergética do
SIN; ou
(b) Empreendimentos de autoprodução conectados na Rede Básica, cuja demanda seja
permanentemente maior que a geração.
1.2.5.1. As usinas classificadas na modalidade de operação Tipo III não possuem programação nem despacho
centralizados e, por este motivo, não possuem relacionamento operacional com o ONS.
1.3. Elaboração e disponibilização do Parecer Técnico de Modalidade de Operação de Usina
1.3.1. Após estabelecida a classificação de modalidade de operação da usina em análise, o ONS elabora o
Parecer Técnico de Modalidade de Operação de Usina (PTMO) contendo, além da classificação estabelecida,
o resumo das informações consideradas nos estudos realizados e o encaminha ao agente de geração
responsável pela referida usina.
1.3.2. No caso de usina classificada na modalidade de operação Tipo I ou Tipo II-A, o parecer técnico é
encaminhado também à ANEEL e à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Para os casos de
usina participante de leilões, o parecer técnico também é encaminhado à EPE.
1.4. Reclassificação de modalidade de operação de usinas
1.4.1. O ONS avalia a necessidade de reclassificação de modalidade de operação de usina em função da
expansão do SIN, de alterações na regulamentação vigente ou de impactos na operação energética do SIN e
na operação elétrica da Rede de Operação ocasionado por determinada usina.
1.4.2. No caso de reclassificação de modalidade de operação de uma usina, o agente de geração deverá
atender aos prazos estabelecidos para adequação aos requisitos estabelecidos nos Procedimentos de Rede.
Os cronogramas individuais detalhados para cada reclassificação devem ser acertados entre o agente
envolvido e o ONS.
2. REFERÊNCIAS
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 5 / 7

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Classificação de modalidade de operação de

7.2 Procedimental 2022.10 03/10/2022
usinas
2.1. Não há referências neste documento.
3. ANEXOS
ANEXO A - Fluxograma para classificação da modalidade de operação de usinas
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 6 / 7

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Classificação de modalidade de operação de

7.2 Procedimental 2022.10 03/10/2022
usinas
ANEXO A
FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE USINAS
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 7 / 7