DSP - DESPACHO 3295/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Campina Verde, no rio Verde, nos municípios de São Francisco de Sales e Itapagipe, (MG), de titularidade da Rio Grande Engenharia e Construções Ltda.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-12-20
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 906/2016-SCG/ANEEL
Em 15 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.000293/2014-24
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Campina Verde, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a Rio Grande Engenharia e Construções Ltda.,
por meio, respectivamente, dos Despachos nº 195, de 29
de janeiro de 2014, e nº 386, de 18 de fevereiro de 2015,
localizada nos municípios de São Francisco de Sales e
Itapagipe, no estado de Minas Gerais.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Campina Verde, com 5.300 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.037276-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Rio Grande
Engenharia e Construções Ltda. (Rio Grande), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 195, de 29 de janeiro
de 2014, e nº 386, de 18 de fevereiro de 2015, localizada no rio Verde, sub-bacia 61, na bacia hidrográfica do rio
Paraná, nos municípios de São Francisco de Sales e Itapagipe, no estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. Em 22 de novembro de 2013, o Despacho n° 3.962 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Verde, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Campina Verde.
3. Em 29 de janeiro de 2014, por meio do Despacho nº 195, foi conferido o Registro Ativo à Rio Grande,
o qual foi Aceito em 18 de fevereiro de 2015 por meio do Despacho nº 386.
4. Em 30 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo (SE) referente a esse
empreendimento e, em 24 de novembro de 2016, foi protocolado2 novo SE para correção de informações divergentes
apresentadas anteriormente.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Rio Grande para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Campina Verde.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.023386/2016-00.
2 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.029381/2016-00.
48524.012688/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 906/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.962, de 22/11/2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Campina Verde

PCH Campina Verde Estudos de Inventário Sumário Executivo
19°43'12"S 19°43'12"S
Localização do Barramento
49°39'54"W 49°39'54"W

| NA Montante (m) | 411,5 | 411,5 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 395,7 | 395,7* |
| Queda Bruta (m) | 15,8 | 15,8 |
| Área do Reservatório (km²) | 3,67 | 3,67 |
| Potência (kW) | 5.300 | 5.300 |
| Energia Média (kWméd) | 3.020 | 2.930 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 24,36 | 24,31 |

* Foi verificado equívoco no preenchimento desse dado no Sumário Executivo, no entanto, o dado constante do Projeto Básico está correto e aderente com
o especificado no inventário.
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Verde ESTADO: MG 61
BACIA:

DESPACHO: 3.962 DATA: 22/11/2013
AUTOR: Rio Grande Engenharia e Construções Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 18.200 kW 4
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
19°40'27"S

PCH Machadinho 434 420 3.400 Eixo Disponível
49°34'58"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
PCH São Francisco do 19°43'27"S

395,7 383,3 4.500 PB Aceito
Rio Verde 49°40'7"W
3 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 906/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: RECOL - Rezende & Elias Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Elias | 0720140013950 | 19.614/D-MG | Responsável Geral do Projeto |
| Aguinaldo Lapa de Souza Júnior | 20142663893 | 23.470/D-PR | Estudos cartográficos e topográficos |
| Davi Alfredo Maranesi | 14201400000001710743 | 52.750/D-MG | Estudos geotécnicos |
| Gilson de Oliveira Mota | 0720140013979 | 26.553/D-MG | Estudos hidrológicos |
| Marcos Elias | 0720160054490 | 19.614/D-MG | Estudos energéticos |
| Marcos Elias | 0720160054392 | 19.614/D-MG | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais às dos Estudos de Inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Campina Verde
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

2488 NOME DO RIO DA USINA: Verde
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
61946000 São Francisco Sales Verde 2692
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60850000 Fazenda Buriti do Prata Rio da Prata 2526

FL. 04 da Nota Técnica nº 906/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016

60925001 Ponte São Domingos Rio São Domingos 3517
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 634 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra
Marcos Elias Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720160054392
19.614/D-MG ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
61946000 São Francisco Sales Verde 2.692
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 5.300 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 2.704 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
2.944 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Campina Verde Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 19°43'12"S
49°39'54"W
Coordenadas da casa de força 19°43'12"S
49°39'54"W
Potência Instalada Total (kW) 5.300
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 2.944
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 2.704
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,64
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 98,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,07%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66%
4 Documento nº 48513.029381/2016-00-2

FL. 05 da Nota Técnica nº 906/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,11
Hb: Queda bruta nominal (m) 15,8
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,43%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 50,44
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Campina Verde conforme solicitado pela Rio Grande, bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), para fins da emissão
da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Campina Verde sob a titularidade da Rio Grande Engenharia e Construções Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Semad, para fins da emissão da DRDH.
TATIANA DE ARAÚJO COLARES
Técnica Administrativa – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
ANEXO

FL. 06 da Nota Técnica nº 906/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Campina Verde

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 39,99 | 44,76 | 40,07 | 28,73 | 19,27 | 15,18 | 12,70 | 10,66 | 10,83 | 13,47 | 21,15 | 22,77 |  |
| 1942 21,23 | 23,96 | 34,53 | 24,04 | 20,80 | 15,26 | 12,19 | 9,46 | 9,63 | 8,95 | 12,62 | 22,00 |  |
| 1943 39,99 | 44,76 | 40,07 | 22,59 | 19,61 | 16,80 | 13,13 | 11,08 | 9,89 | 20,29 | 22,34 | 19,53 |  |
| 1944 20,72 | 25,07 | 31,63 | 21,83 | 8,61 | 6,57 | 5,29 | 4,43 | 4,01 | 5,88 | 10,66 | 12,19 |  |
| 1945 10,06 | 45,02 | 23,11 | 22,68 | 12,19 | 8,61 | 6,48 | 5,12 | 4,52 | 12,02 | 18,67 | 30,69 |  |
| 1946 36,41 | 28,39 | 39,82 | 22,17 | 14,75 | 11,77 | 12,70 | 8,19 | 6,82 | 11,77 | 11,85 | 17,65 |  |
| 1947 33,59 | 35,04 | 40,07 | 22,34 | 16,71 | 12,79 | 11,00 | 9,29 | 12,11 | 13,56 | 10,49 | 40,50 |  |
| 1948 39,99 | 45,27 | 35,13 | 21,15 | 14,92 | 11,85 | 10,15 | 8,53 | 7,08 | 8,19 | 23,02 | 19,87 |  |
| 1949 33,59 | 55,17 | 35,30 | 21,66 | 20,63 | 12,79 | 10,32 | 8,19 | 6,91 | 8,95 | 10,83 | 23,02 |  |
| 1950 33,59 | 44,76 | 35,04 | 23,36 | 14,92 | 11,77 | 9,72 | 8,10 | 7,08 | 14,84 | 26,26 | 29,16 |  |
| 1951 39,99 | 57,30 | 46,81 | 26,77 | 21,06 | 16,37 | 12,96 | 10,57 | 8,70 | 13,47 | 19,18 | 31,38 |  |
| 1952 39,99 | 44,76 | 40,07 | 28,73 | 19,27 | 15,94 | 11,94 | 9,12 | 8,87 | 15,52 | 20,12 | 14,49 |  |
| 1953 14,41 | 16,63 | 32,40 | 23,53 | 12,62 | 9,38 | 8,95 | 8,19 | 8,61 | 15,01 | 16,54 | 20,97 |  |
| 1954 18,33 | 30,01 | 16,20 | 12,96 | 14,75 | 10,40 | 8,19 | 6,65 | 10,83 | 5,12 | 19,18 | 31,38 |  |
| 1955 26,26 | 14,07 | 21,15 | 17,91 | 9,38 | 8,61 | 12,70 | 10,66 | 5,37 | 9,38 | 18,76 | 27,45 |  |
| 1956 13,81 | 19,53 | 23,02 | 16,63 | 23,28 | 20,46 | 12,45 | 13,81 | 11,17 | 9,55 | 16,37 | 27,45 |  |
| 1957 47,49 | 49,03 | 37,86 | 45,70 | 30,35 | 22,68 | 20,38 | 16,71 | 17,31 | 8,87 | 18,42 | 39,82 |  |
| 1958 39,14 | 52,44 | 42,12 | 33,51 | 28,22 | 20,89 | 19,44 | 13,30 | 14,15 | 13,39 | 13,56 | 27,63 |  |
| 1959 49,62 | 34,70 | 40,07 | 28,73 | 19,27 | 15,18 | 12,70 | 10,66 | 9,21 | 12,70 | 22,17 | 22,34 |  |
| 1960 30,44 | 35,04 | 33,25 | 18,25 | 13,56 | 13,05 | 9,63 | 7,50 | 6,31 | 15,69 | 18,93 | 31,38 |  |
| 1961 73,50 | 50,82 | 61,90 | 42,12 | 32,74 | 24,39 | 13,64 | 8,95 | 7,67 | 13,22 | 23,70 | 24,81 |  |
| 1962 39,99 | 44,76 | 40,07 | 28,73 | 19,27 | 10,06 | 6,91 | 10,66 | 9,55 | 13,47 | 12,19 | 31,38 |  |
| 1963 34,79 | 57,13 | 27,20 | 15,94 | 11,51 | 10,15 | 9,55 | 8,53 | 12,53 | 13,39 | 19,18 | 18,25 |  |
| 1964 32,83 | 68,04 | 47,15 | 28,73 | 13,81 | 12,36 | 12,79 | 12,19 | 10,49 | 14,07 | 14,49 | 21,57 |  |
| 1965 34,96 | 36,32 | 47,49 | 24,98 | 15,86 | 13,98 | 15,60 | 14,58 | 14,32 | 21,32 | 24,04 | 41,78 |  |
| 1966 24,81 | 58,66 | 64,97 | 31,97 | 25,92 | 22,42 | 18,59 | 13,56 | 15,77 | 15,86 | 18,76 | 45,70 |  |
| 1967 42,12 | 41,10 | 63,01 | 31,12 | 22,51 | 23,70 | 17,73 | 12,62 | 13,64 | 15,35 | 49,96 | 39,90 |  |
| 1968 40,07 | 41,95 | 36,15 | 19,10 | 16,80 | 13,30 | 11,43 | 11,60 | 9,63 | 11,17 | 16,37 | 30,52 |  |
| 1969 39,99 | 44,76 | 40,07 | 14,58 | 9,46 | 8,19 | 7,33 | 6,39 | 5,63 | 10,32 | 20,89 | 19,78 |  |
| 1970 29,42 | 38,88 | 31,04 | 18,67 | 12,02 | 9,89 | 9,29 | 7,50 | 6,91 | 30,35 | 12,28 | 11,08 |  |
| 1971 20,38 | 12,02 | 23,62 | 11,85 | 8,19 | 7,50 | 6,48 | 5,88 | 5,54 | 8,36 | 7,33 | 24,90 |  |
| 1972 21,49 | 49,88 | 36,66 | 23,02 | 13,39 | 10,40 | 10,66 | 8,19 | 16,03 | 26,60 | 46,38 | 31,04 |  |
| 1973 56,96 | 38,45 | 40,76 | 73,41 | 24,04 | 16,80 | 12,70 | 7,50 | 5,88 | 12,79 | 17,22 | 30,10 |  |
| 1974 66,76 | 30,27 | 43,83 | 32,74 | 18,93 | 13,64 | 10,06 | 6,91 | 3,41 | 7,50 | 5,71 | 26,86 |  |
| 1975 26,52 | 24,73 | 19,44 | 27,28 | 8,70 | 8,10 | 7,84 | 5,12 | 3,24 | 4,43 | 16,54 | 30,52 |  |
| 1976 32,83 | 63,18 | 52,18 | 26,60 | 15,86 | 10,40 | 8,53 | 7,33 | 13,22 | 13,98 | 30,95 | 26,69 |  |
| 1977 51,50 | 43,83 | 22,17 | 36,66 | 14,84 | 13,90 | 7,84 | 4,09 | 6,48 | 6,14 | 37,17 | 63,61 |  |
| 1978 59,09 | 32,23 | 35,90 | 16,54 | 16,37 | 15,69 | 11,00 | 17,39 | 28,39 | 9,04 | 41,01 | 92,08 |  |
| 1979 32,66 | 38,28 | 22,59 | 16,54 | 13,98 | 12,36 | 11,60 | 9,72 | 14,24 | 13,90 | 18,33 | 48,43 |  |
| 1980 45,36 | 60,28 | 33,00 | 37,60 | 19,01 | 16,11 | 15,94 | 12,11 | 11,34 | 12,53 | 26,77 | 36,75 |  |
| 1981 42,89 | 44,17 | 31,63 | 21,32 | 16,71 | 15,26 | 12,62 | 11,77 | 10,06 | 19,10 | 20,55 | 50,31 |  |

1982

62,41 50,73 70,94 39,31 28,22 23,87 19,53 19,10 15,86 26,43 26,18 59,85
1983 90,21 103,94 63,18 52,01 34,45 30,10 23,96 17,31 21,91 33,08 27,45 47,41
1984 37,43 32,83 27,97 40,67 31,12 18,42 15,01 14,84 13,90 16,29 13,13 28,14

FL. 07 da Nota Técnica nº 906/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Campina Verde

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 54,57 | 46,98 | 74,52 | 42,21 | 25,66 | 20,46 | 17,22 | 14,32 | 12,36 | 12,02 | 17,14 | 22,08 |  |
| 1986 29,07 | 30,44 | 34,36 | 20,12 | 22,34 | 14,32 | 13,39 | 14,41 | 11,00 | 11,60 | 12,19 | 37,43 |  |
| 1987 46,55 | 63,86 | 63,61 | 31,55 | 24,13 | 15,69 | 15,26 | 13,13 | 12,79 | 14,49 | 33,00 | 35,30 |  |
| 1988 35,13 | 44,93 | 57,89 | 28,73 | 24,56 | 23,36 | 18,42 | 13,05 | 10,74 | 16,20 | 21,57 | 25,49 |  |
| 1989 45,79 | 67,61 | 47,15 | 29,67 | 20,29 | 16,71 | 14,32 | 15,18 | 14,92 | 11,51 | 14,07 | 45,70 |  |
| 1990 42,29 | 29,25 | 30,61 | 24,04 | 16,88 | 14,58 | 13,13 | 12,96 | 11,51 | 25,66 | 21,32 | 31,04 |  |
| 1991 59,68 | 76,14 | 65,74 | 58,32 | 35,64 | 22,08 | 18,08 | 14,49 | 12,96 | 15,43 | 12,87 | 33,17 |  |
| 1992 31,21 | 41,61 | 31,12 | 31,38 | 20,97 | 15,09 | 12,87 | 10,83 | 13,30 | 23,36 | 34,02 | 43,40 |  |
| 1993 22,08 | 73,24 | 40,84 | 44,17 | 21,66 | 22,51 | 15,60 | 14,24 | 16,37 | 17,22 | 16,46 | 24,81 |  |
| 1994 80,74 | 35,47 | 41,27 | 27,88 | 18,93 | 15,26 | 14,49 | 12,36 | 9,81 | 10,66 | 16,80 | 32,23 |  |
| 1995 33,00 | 92,08 | 34,87 | 26,26 | 22,51 | 15,86 | 13,39 | 10,32 | 8,78 | 10,32 | 10,32 | 16,46 |  |
| 1996 27,28 | 25,32 | 27,54 | 17,91 | 13,05 | 10,49 | 9,81 | 8,61 | 11,00 | 8,27 | 14,49 | 17,91 |  |
| 1997 39,14 | 25,75 | 30,69 | 17,05 | 12,70 | 17,65 | 11,00 | 9,04 | 8,27 | 10,40 | 15,52 | 28,73 |  |
| 1998 30,95 | 51,93 | 50,99 | 29,07 | 26,18 | 14,75 | 11,08 | 11,85 | 8,10 | 12,62 | 21,49 | 32,57 |  |
| 1999 37,09 | 38,03 | 61,65 | 25,49 | 19,61 | 16,03 | 13,30 | 10,83 | 11,94 | 9,12 | 9,72 | 14,92 |  |
| 2000 38,37 | 87,22 | 48,94 | 28,14 | 18,93 | 15,43 | 13,56 | 11,51 | 15,26 | 9,38 | 14,84 | 28,48 |  |
| 2001 23,19 | 20,80 | 22,17 | 22,68 | 13,30 | 11,08 | 8,87 | 8,44 | 9,46 | 13,56 | 14,49 | 23,11 |  |
| 2002 45,62 | 56,79 | 31,55 | 18,08 | 14,75 | 12,11 | 10,83 | 9,29 | 9,72 | 8,61 | 13,13 | 31,38 |  |
| 2003 55,93 | 69,23 | 62,33 | 46,30 | 26,18 | 19,70 | 15,69 | 12,79 | 11,17 | 10,83 | 17,82 | 22,85 |  |
| 2004 47,49 | 38,97 | 33,68 | 37,17 | 24,81 | 19,18 | 14,07 | 11,68 | 8,87 | 11,00 | 12,87 | 55,51 |  |
| 2005 83,30 | 45,36 | 48,43 | 24,21 | 23,87 | 19,61 | 14,41 | 11,17 | 11,51 | 13,05 | 17,65 | 34,70 |  |
| 2006 34,11 | 41,10 | 55,93 | 64,29 | 22,51 | 16,71 | 13,39 | 10,91 | 12,02 | 17,14 | 22,85 | 40,33 |  |
| 2007 76,82 | 44,76 | 26,26 | 18,42 | 14,07 | 11,68 | 10,15 | 8,44 | 19,44 | 7,42 | 9,29 | 24,21 |  |
| 2008 20,21 | 34,79 | 40,07 | 40,76 | 29,16 | 17,14 | 13,64 | 11,60 | 9,89 | 11,17 | 12,70 | 36,66 |  |
| 2009 50,39 | 56,53 | 31,21 | 31,55 | 18,67 | 15,52 | 22,94 | 20,80 | 10,83 | 28,31 | 33,34 | 42,38 |  |
| 2010 99,33 | 56,27 | 54,74 | 44,34 | 25,24 | 21,74 | 18,84 | 10,66 | 15,01 | 25,66 | 25,58 | 38,37 |  |
| 2011 54,48 | 41,52 | 60,88 | 39,82 | 23,87 | 21,66 | 25,92 | 23,36 | 19,95 | 26,52 | 28,65 | 40,41 |  |
| 2012 56,61 | 42,46 | 33,76 | 30,10 | 30,69 | 28,31 | 24,56 | 18,50 | 17,22 | 17,73 | 28,48 | 34,28 |  |