DSP - DESPACHO 3257/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Porto Feliz, no rio Tietê, no município de Porto Feliz, (SP), de titularidade da Porto Feliz Energética Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-14
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 894/2016-SCG/ANEEL
Em 13 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.002669/2009-78
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Porto Feliz, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a Porto Feliz Energética Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 3.359, de 4 de
setembro de 2009, e nº 662, de 17 de fevereiro de 2011,
localizada no município de Porto Feliz, no estado de São
Paulo.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Porto Feliz, com 22000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SP.037270-6.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Porto Feliz
Energética Ltda. (Porto Feliz Energética), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.359, de 4 de setembro de
2009, e nº 662, de 17 de fevereiro de 2011, localizada no rio Tietê, sub-bacia 62, na bacia hidrográfica do Rio São
Paulo, no município de Porto Feliz, no estado do São Paulo.
II – DOS FATOS
2. Em 26/10/2005, o Despacho n° 1.683 (26/10/2005) c/c o Despacho n° 427 (24/02/2014) aprovou os
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Tietê, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Porto Feliz.
3. Em 4 de setembro de 2006, por meio do Despacho nº 3.359, foi conferido o Registro Ativo a Porto
Feliz Energética Ltda., o qual foi Aceito em 17 de fevereiro de 2011 por meio do Despacho nº 662.
4. Em 4 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Porto Feliz Energética Ltda. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Porto Feliz.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência 5004-001/2016, Documento nº 48513.028277/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio dos Despachos ANEEL nº 1.683 (26/10/2005) e 427 (24/02/2014), de 26/10/2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Porto Feliz

PCH Porto Feliz Estudos de Inventário Sumário Executivo
23°10'26"S 23°10'26"S
Localização do Barramento
47°30'54"W 47°30'54"W

| NA Montante (m) | 495 | 495 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 481,9 | 482,19 |
| Queda Bruta (m) | 13,1 | 12,81 |
| Área do Reservatório (km²) | 4,92 | 9,26 |
| Potência (kW) | 25000 | 22000 |
| Energia Média (kWméd) | 13750 | 13251 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 148,5 | 163,12 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
São SUB-

NOME DO RIO: Tietê ESTADO: 62
Paulo BACIA:
1.683 (26/10/2005) e 427

DESPACHO: DATA: 26/10/2005
(24/02/2014)
AUTOR: Empresa Metropolitana de Água e Energia S/A – EMAE

POTÊNCIA: 254600 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 9
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
23°12'33"S

PCH Porto Góes3 520 495 24800 PB Aprovado
47°17'59"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
23°11'52"S

PCH Tietê 482 470,22 200000 PB Aceito
47°32'8"W
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 No Despacho do Inventário na qual se insere a PCH Porto Feliz, o empreendimento a montante é a PCH São Pedro (3), com NA máximo
normal a montante de 495,00 m e NA máximo normal a jusante de 545,50 m. Entretanto, a PCH Porto Góes está de fato implantada nesse
trecho do rio à montante da PCH Porto Feliz, vinculada à concessão de serviço público da EMAE por meio do Contrato de Concessão n°
02/2004-ANEEL.

FL. 03 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Msul Energias Renováveis Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART4 | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Márcio José dos Santos da Silva | 5980879-6 | 144592-4-SC | Responsável Geral do Projeto |
| Vagner Luiz dos Santos | 3884213-6 | 059697-6 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Ricardo Mazzutti de Castro | 5581300 | RS046081 | Estudos geotécnicos |
| Marcelo Carlos Ramalho | 3888415-3 | 053603-8 | Estudos hidrológicos |
| Hoaiany Casagranda | 3889052-0 | 079041-8 | Estudos energéticos |
| Marcelo Carlos Ramalho | 3888415-3 | 053603-8 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a potência do empreendimento é maior
do que a dos estudos de inventário.
4 Essas ART encontram-se nos documentos n° 48524.011215/2016-00, 48513.038163/2010-00 e 48513.038163/2010-00.

FL. 04 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Porto Feliz
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

8550 NOME DO RIO DA USINA: Tietê
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
62410000 Tietê Tietê 9136
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 62560000 | Laranjal Paulista | Tietê | 16242 |
| 62538000 | Americana Velha | Sorocaba | 3962 |
| 62725000 | Barra Bonita | Tietê | 33049 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1586 TR (anos): 10000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira com comportas
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CCR / Concreto convencional / Terra
Marcelo Carlos Ramalho Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 3888415-3
053603-8 ART5
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
62410000 Tietê Tietê 9136
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 22000 kW é maior que a estimada no inventário. Isso decorre do
fato de que existe no projeto a possibilidade de turbinar uma vazão adicional
de água atualmente bombeada do canal Pinheiros para o reservatório Billings.
Assim, a empresa apresentou estudos hidrológicos considerando em sua
motorização essa vazão adicional de 50m3/s, até porque a empresa já
requereu6 a revisão dos estudos de inventário desse trecho do rio Tietê,
documento assinado pela empresa e pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica de São Paulo - DAEE. Assim, o projeto apresentado prevê 2 turbinas
de 11340 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 12222 kVA, com
0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
5 Documento nº 48513.001580/2011-00
6 Carta OF/P/3055/20126, de 23 de agosto de 2016 (Documento n° 48513.028785/2016-00).

FL. 05 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Porto Feliz Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 23°10'26"S
47°30'54"W
Coordenadas da casa de força 23°10'28"S
47°30'59"W
Potência Instalada Total (kW) 22000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 12222
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 11340
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 29,36
Rendimento nominal por turbina (%) 91,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,1
Hb: Queda bruta nominal (m) 12,81
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,87%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 66
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 31,72
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Porto Feliz conforme solicitado por Porto Feliz Energética Ltda., bem como o encaminhamento
de documento ao Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo - DAEE, para fins da emissão da DRDH.
O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

FL. 06 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Porto Feliz sob a titularidade de Porto Feliz Energética Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo -
DAEE, para fins da emissão da DRDH.
VITOR CORREIA LIMA FRANÇA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Porto Feliz

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
169,95 267,11 195,57 158,37 125,86 109,79 101,15 96,26 107,17 103,01 103,35 157,35
1931

1932 152,31 145,78 145,86 114,70 107,45 106,45 93,90 94,48 86,73 94,13 92,33 145,15
1933 133,67 122,59 105,78 92,66 95,62 88,26 85,02 82,38 83,37 85,81 80,87 91,92
113,28 112,19 102,97 92,71 86,35 84,32 82,34 80,21 82,26 85,60 82,01 160,22
1934

| 1935 | 114,86 | 155,68 | 141,22 | 112,19 | 94,17 | 93,59 | 88,84 | 88,20 | 100,34 148,34 105,42 105,62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | 132,03 | 113,49 | 146,53 | 108,12 | 95,91 | 87,70 | 86,55 | 88,10 | 103,41 | 90,06 | 90,39 | 141,63 |
| 1937 | 178,94 | 141,91 | 140,88 | 142,60 | 124,04 118,02 | 98,14 | 94,68 | 90,05 | 107,75 122,24 130,01 |  |  |  |
| 1938 | 138,45 | 123,80 | 127,07 | 114,09 | 108,16 102,05 | 96,56 | 98,41 | 101,30 120,24 115,50 137,89 |  |  |  |  |
| 1939 | 166,18 | 145,93 | 121,73 | 110,84 | 106,59 121,66 112,68 109,03 105,61 101,55 123,07 130,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 186,16 | 280,36 | 181,68 | 134,17 | 125,39 113,73 110,44 104,29 102,20 106,69 115,85 118,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157,20 | 131,66 | 143,67 | 129,10 | 111,89 108,62 111,96 104,53 130,84 146,29 134,25 154,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1941

1942 161,69 187,25 170,90 150,66 127,17 124,28 140,73 115,98 115,89 111,24 115,04 142,10
1943 162,14 171,53 171,41 132,66 116,47 114,14 110,62 108,27 107,99 137,49 137,34 123,30
145,97 160,03 226,23 139,82 125,23 115,68 113,74 108,61 107,31 105,33 122,93 122,22
1944

| 1945 | 132,47 | 221,88 | 153,21 | 133,97 | 120,65 147,39 149,02 122,63 121,88 119,99 130,23 140,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 217,54 | 199,63 | 205,31 | 156,96 | 133,95 136,92 129,84 120,00 116,98 126,65 131,66 122,89 |
| 1947 | 199,49 | 218,62 | 271,57 | 163,61 | 147,34 136,15 140,41 136,50 150,16 147,02 143,24 216,22 |
| 1948 | 217,65 | 213,68 | 295,19 | 213,39 | 167,62 153,44 145,72 152,73 135,54 142,58 138,22 141,61 |
| 1949 | 200,53 | 228,40 | 195,94 | 189,91 | 162,35 157,36 156,28 146,25 139,37 134,31 132,75 157,12 |
| 1950 | 203,79 | 308,69 | 239,42 | 201,16 | 159,74 144,56 139,36 131,64 128,51 157,55 140,79 149,61 |
| 249,01 | 252,98 | 224,25 | 170,54 | 154,06 165,18 148,51 140,03 138,34 137,26 144,00 148,00 |  |

1951

1952 176,46 218,39 230,94 160,26 143,46 155,35 142,99 139,38 146,62 148,57 160,95 144,23
1953 167,99 192,58 161,98 175,27 151,44 150,40 146,86 145,41 146,31 147,35 151,02 156,70
152,96 173,17 155,13 138,60 147,15 140,08 134,65 129,93 128,28 134,59 128,67 136,67
1954

| 1955 | 167,48 | 132,08 | 132,14 | 126,76 | 124,05 123,92 122,95 122,94 121,18 123,75 128,94 127,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 146,59 | 154,58 | 152,42 | 149,92 | 168,18 177,96 157,09 172,20 151,31 150,70 146,45 145,31 |
| 1957 | 218,67 | 238,85 | 217,78 | 189,62 | 148,38 143,48 148,32 144,52 240,09 228,12 238,44 162,03 |
| 1958 | 193,66 | 219,82 | 246,89 | 220,15 | 242,35 215,46 172,34 164,43 163,58 168,71 179,74 180,33 |
| 1959 | 300,23 | 232,73 | 230,69 | 224,87 | 169,47 163,36 159,20 160,26 156,37 158,83 166,51 182,71 |
| 1960 | 248,57 | 235,93 | 243,50 | 170,40 | 164,25 158,95 154,00 150,02 148,06 149,30 153,11 322,70 |
| 279,05 | 251,11 | 271,46 | 210,41 | 206,84 168,16 162,51 159,43 159,80 156,71 164,73 162,95 |  |

1961

1962 175,40 216,79 312,07 183,62 176,03 174,30 170,85 169,01 170,26 184,88 176,28 192,49
1963 320,60 208,18 187,32 170,58 156,62 156,53 155,79 156,62 153,22 157,99 158,24 153,96
125,88 162,70 124,30 117,42 121,75 112,16 116,77 111,45 109,67 128,45 123,26 184,63
1964

| 1965 | 290,04 | 308,58 | 282,84 | 190,55 | 202,55 162,80 164,32 150,54 140,32 177,27 175,03 253,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 224,56 | 235,14 | 249,61 | 185,01 | 173,69 165,80 157,31 155,38 160,74 162,45 180,00 217,92 |
| 1967 | 271,23 | 270,26 | 257,20 | 180,32 | 168,76 184,79 165,82 155,20 165,26 167,63 188,73 199,29 |
| 1968 | 287,80 | 217,85 | 202,30 | 180,00 | 175,35 168,15 163,92 165,01 155,60 155,56 149,17 162,16 |
| 1969 | 122,28 | 124,48 | 124,05 | 119,21 | 108,58 116,06 109,43 106,49 101,46 132,61 190,62 138,69 |
| 1970 | 269,12 | 358,03 | 283,65 | 196,61 | 179,07 165,63 159,09 153,27 169,48 166,35 150,91 174,22 |
| 169,66 | 154,67 | 174,45 | 151,73 | 148,54 167,05 158,78 150,15 131,63 169,60 145,74 161,90 |  |

1971

1972 217,71 291,89 192,23 173,26 149,21 139,60 157,19 150,23 152,88 266,71 201,09 182,46

FL. 08 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Porto Feliz

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 223,67 | 242,43 | 204,31 | 200,02 | 177,69 171,00 173,63 163,60 167,51 171,89 186,11 219,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 295,92 | 225,24 | 280,41 | 216,86 | 171,75 181,38 168,41 158,14 147,94 156,00 158,96 203,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 208,42 | 246,78 | 219,58 | 159,03 | 145,73 140,20 144,35 139,40 138,11 155,65 164,46 232,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 191,57 | 290,72 | 224,02 | 187,69 | 181,75 237,44 241,89 219,68 251,08 249,70 204,50 220,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 290,44 | 254,33 | 197,35 | 210,83 | 166,61 163,96 155,60 139,56 145,36 143,51 147,56 224,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209,59 | 191,40 | 193,22 | 139,45 | 145,14 153,14 153,14 138,05 140,13 140,27 233,26 212,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1978

1979 224,21 203,92 176,01 157,22 167,56 159,49 158,90 168,20 186,84 176,08 167,76 201,43
1980 226,94 306,76 224,10 190,91 165,50 165,91 162,31 158,14 155,24 149,22 147,32 254,67
303,10 197,66 182,83 171,50 164,49 166,99 156,26 152,82 149,95 168,79 224,96 210,11
1981

| 1982 | 203,39 | 280,82 | 217,51 | 162,74 | 142,57 209,21 204,26 162,70 142,92 187,06 210,33 355,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 278,10 | 320,78 | 254,41 | 232,51 | 211,74 415,09 217,47 180,24 234,46 228,36 218,12 205,47 |
| 1984 | 256,97 | 196,04 | 155,41 | 168,90 | 164,21 139,21 140,61 143,98 162,90 137,78 142,91 170,97 |
| 1985 | 191,58 | 215,65 | 243,93 | 184,63 | 184,71 162,83 157,16 151,61 163,46 147,05 155,23 145,09 |
| 1986 | 165,30 | 212,04 | 229,12 | 173,65 | 170,13 147,48 140,34 176,39 146,04 142,92 157,70 280,41 |
| 1987 | 294,72 | 343,48 | 213,19 | 168,66 | 250,48 310,41 199,03 182,98 181,56 179,45 179,44 202,66 |
| 223,10 | 243,73 | 283,77 | 224,70 | 225,29 256,47 190,62 166,58 158,48 183,45 187,02 208,54 |  |

1988

1989 368,27 355,36 270,43 219,89 186,41 175,67 189,14 245,22 190,07 171,74 182,16 177,33
1990 296,14 194,31 218,79 175,66 167,58 152,84 173,83 160,42 162,86 170,17 170,96 174,34
229,51 355,40 359,04 300,13 225,55 193,40 179,71 167,89 153,06 238,26 169,12 219,76
1991

| 1992 | 169,54 | 175,32 | 192,09 | 171,51 | 164,52 142,21 138,08 133,98 150,46 179,32 215,56 224,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 208,69 | 234,55 | 184,61 | 162,55 | 144,55 163,27 126,68 114,45 167,87 169,77 143,06 145,69 |
| 1994 | 160,90 | 175,56 | 154,01 | 135,84 | 122,78 119,55 118,19 110,33 104,58 110,54 117,16 156,68 |
| 1995 | 198,08 | 319,36 | 197,79 | 184,21 | 139,07 134,56 141,95 125,82 124,73 151,71 145,43 154,64 |
| 1996 | 240,73 | 200,90 | 255,24 | 166,91 | 112,71 138,10 132,19 132,58 153,68 162,25 147,93 172,32 |
| 1997 | 252,30 | 228,31 | 153,49 | 135,15 | 132,38 154,60 128,06 122,27 128,38 135,66 164,97 185,42 |
| 159,62 | 192,40 | 208,12 | 160,31 | 158,94 134,87 125,03 113,55 133,12 166,27 117,36 148,16 |  |

1998

1999 225,56 275,22 210,79 138,76 127,30 127,21 130,22 112,82 118,82 111,72 108,24 109,72
2000 137,87 153,57 120,20 107,35 114,58 111,87 121,37 119,21 141,67 122,15 140,54 168,95
154,21 198,79 155,64 127,70 123,35 114,41 113,02 110,48 113,13 145,35 71,54 164,40
2001

| 2002 | 242,88 | 232,67 | 209,23 | 121,63 | 113,57 | 84,37 | 83,46 | 67,97 | 97,97 | 65,41 | 102,90 143,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 247,53 | 236,68 | 152,94 | 105,45 | 85,35 | 74,89 | 72,18 | 71,09 | 68,26 | 73,57 | 88,04 | 89,66 |
| 2004 | 143,66 | 220,26 | 128,18 | 107,14 | 85,45 | 97,03 | 93,46 | 60,13 | 57,44 | 85,49 | 112,66 142,11 |  |
| 2005 | 253,29 | 135,02 | 195,90 | 107,01 | 161,60 | 99,45 | 82,05 | 65,85 | 88,01 | 120,75 104,03 150,23 |  |  |
| 2006 | 209,35 | 204,98 | 204,72 | 162,89 | 65,73 | 51,87 | 69,13 | 49,86 | 88,88 | 97,90 | 115,50 197,11 |  |
| 2007 | 374,44 | 247,24 | 163,94 | 107,54 | 88,97 | 78,33 | 141,45 | 86,33 | 72,00 | 83,96 | 125,51 161,73 |  |
| 194,08 | 237,18 | 165,30 | 141,70 | 148,49 124,61 | 80,03 | 97,90 | 70,66 | 99,01 | 108,92 107,23 |  |  |  |

2008

2009 154,07 284,70 181,70 121,70 108,78 101,56 160,31 134,49 194,52 159,76 188,10 410,52