DSP - DESPACHO 3862/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Grandes Rios, de titularidade da Paineira Participações e Empreendimentos Ltda, localizada no rio Ivaí, no município de Ivaporã, (PR).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-12-09
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL
Em 7 de dezembro de 2021.
Processo: 48500.003055/2020-19.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Grandes Rios, com 25.800 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Paineira Participações e Empreendimentos Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Grandes Rios, com 25.800 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.048621-3.02, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Paineira Participações e Empreendimentos Ltda. (Paineira ou
Interessada), por meio do Despacho nº 2.384, de 13 de agosto de 2020, localizada no rio Ivaí, sub-bacia
64, cuja casa de força localiza-se no município de Ivaporã, estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 3.898, de 24 de setembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ivaí, no qual foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Grandes Rios.
2.3841,
3. O Despacho nº de 13 de agosto de 2020, alterou o enquadramento da UHE Grandes
Rios para PCH Grandes Rios, com uma área do reservatório igual a 8,54 km² e conferiu o DRI-PCH à
Paineira, com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Grandes Rios.
4. Em 8 de outubro de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento2.
1 Documento nº 48524.007195/2020-00.
2 Documentos nºs 48513.027877/2021-00, 48513.027875/2021-00, 48513.027873/2021-00, 48513.027869/2021-00,
48513.027867/2021-00, 48513.027865/2021-00, 48513.027862/2021-00 e 48513.027858/2021-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_817YF0712 48524.010863/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Grandes Rios
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Grandes Rios:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
24°10'45,5" S
Barramento Ivaporã/PR e Grandes Rios/PR
51°32'34,6" W
24°10'51,8" S
Casa de Força Ivaporã/PR
51°32'38,6" W
Ivaporã/PR, Ariranha do Ivaí/PR,
24°18'59,1" S
Limite máximo do Reservatório Grandes Rios/PR e Rio Branco do
51°28'5,3" W
Ivaí/PR
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.898, de 24 de setembro de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Grandes Rios

PCH Grandes Rios Estudos de Inventário Sumário Executivo
24°10'6,4" S 24°10'45,5" S
Localização do Barramento
51°33'20,1" W 51°32'34,6" W

| NA Montante (m) | 415,50 | 414,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 399,50 | 399,50 |
| Queda Bruta (m) | 16,00 | 14,50 |
| Área do Reservatório (km²) | 14,51 | 9,42 |
| Potência (kW) | 28.530 | 25.800 |
| Energia Média (kWméd) | 15.700,00 | 16.402,38 |
| Vazão QMLT4 (m³/s) | 191,20 | 209,44 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Ivaí ESTADO: PR SUB-BACIA: 64
DESPACHO: 3.898 DATA: 24/9/2014
Minas PCH S.A., JMalucelli Energia S.A. e Ersa Estudos e Desenvolvimento de Projetos
AUTOR:
S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 492.010 kW 10 (dez)
IDENTIFICADOS:
3
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
24°22'27,7" S Eixo Disponível

UHE Ariranha II5 440,00 415,50 36.670
51°26'39,9" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
24°9'22,9" S

PCH Coqueiro6 399,50 384,00 28.100 DRS
51°33'31,7" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Design Head Engenharia e Construtora Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto 1720214922328 25341/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Sérgio Vicente Novak 1720215040795 15463/D
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli

25 2021 7859695-9 094145-0 SC Estudos geotécnicos
Baptista

Luiz Diniz de Oliveira Neto 1720215041570 184119/D Estudos hidrológicos
Rafael Koneski 1720215048532 159227/D Estudos energéticos
Eduardo Jefferson Mayer 1720215038219 104081/D Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Documento não emitido
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
5 CEG UHE.PH.PR.048620-5.01.
6 CEG PCH.PH.PR.037129-7.01.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Documento não emitido
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no
inventário, cerca de 1,5m, com a alteração do nível operacional de montante.
O empreendedor justifica que deslocou o eixo do barramento para montante,
de forma a reduzir a área alagada e obter melhores condições para a fundação
da estrutura. Dessa forma, o nível normal de montante foi reduzido de 415,5
Queda e níveis operacionais
m para 414,00 m, proporcionando uma redução de 35% da área alagada.
Apesar dessa diferença entre o inventário e o projeto básico, não há
interferência com qualquer outro aproveitamento no estudo de inventário. As
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir
de melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Grandes Rios
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 9.461,00 NOME DO RIO DA USINA: Ivaí
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64655000 Ubá do Sul Ivaí 12.700,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 12.782,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre + 02 Comportas Basculantes
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: Eduardo Jefferson Mayer 104081/D 1720215038219
ART7
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64655000 Ubá do Sul Ivaí 12.700,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 25.800 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. No entanto, há que
salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é superior ao que foi adotado
no estudo de inventário.
Estudos Energéticos
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 6.683,94 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 7.166,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Grandes Rios Sumário Executivo
24°10'45,5" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°32'34,6" W
24°10'51,8" S
Coordenadas da casa de força
51°32'38,6" W
NA Montante (m) 414,00
NA Jusante (m) 399,50
Potência Instalada Total (kW) 25.800
Número de Unidades Geradoras 4
Potência instalada por gerador (kVA) 7.166,67; 7.166,67;
7 Documento nº 48513.027877/2021-00. Capítulo 13, Anexos.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.
7.166,67; 7.166,67
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
6.683,94; 6.683,94;
Potência instalada por turbina (kW)
6.683,94; 6.683,94
15,79; 15,79; 15,79;
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)
15,79
92,4%; 92,4%; 92,4%;
Rendimento nominal por turbina (%)
92,4%
96,5%; 96,5%; 96,5%;
Rendimento nominal por gerador (%)
96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,50%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,492
Hb: Queda bruta nominal (m) 14,50
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,35%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,50
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Grandes Rios conforme solicitado por Paineira Participações e
Empreendimentos Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Água e Terra (IAT)
do estado do Paraná, para emissão da DRDH ao Instituto de Água e Terra (IAT) do estado do Paraná, para
emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental
pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Grandes Rios sob a titularidade de Paineira Participações e
Empreendimentos Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021.
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grandes Rios

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1967 1,49 68,63 101,34 19,39 30,18 18,66 26,30 81,61
166,63 43,63 28,15 31,85 23,34 14,50 7,30 13,47 5,48 53,72 77,90 49,90
1968

| 1969 72,38 | 48,18 | 23,22 | 56,28 | 65,86 | 269,47 | 112,60 | 34,72 | 56,61 | 313,82 325,78 73,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 114,84 74,66 | 110,39 64,13 | 124,23 261,76 | 271,60 | 41,36 | 97,63 | 159,28 34,34 | 351,72 |  |  |
| 1971 542,32 143,05 144,71 105,46 287,04 318,68 | 306,16 | 90,40 | 133,02 120,16 40,73 | 57,27 |  |  |  |  |  |
| 1972 125,35 432,78 114,24 106,77 25,91 | 38,15 | 190,43 | 282,91 386,08 592,10 160,57 146,85 |  |  |  |  |  |  |
| 220,29 218,27 104,06 43,36 | 75,45 | 277,40 | 269,32 | 251,74 275,98 341,03 141,83 90,01 |  |  |  |  |  |

1973

| 1974 276,66 175,56 148,73 68,17 | 53,96 | 211,84 | 82,81 | 107,84 147,75 197,77 143,15 119,53 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 124,39 180,68 163,38 66,78 | 54,14 | 80,95 | 83,73 | 156,32 111,47 446,34 282,73 403,07 |  |  |  |  |
| 1976 318,21 223,05 140,37 100,55 174,01 398,63 | 109,86 | 262,82 231,82 146,69 229,18 360,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1977 354,04 296,70 102,32 134,99 58,77 | 116,71 | 91,05 | 52,70 | 54,54 | 104,62 73,49 | 198,75 |  |  |
| 58,38 | 40,42 | 100,14 31,12 | 40,75 | 57,63 | 378,55 | 170,31 295,05 76,64 | 91,82 | 78,57 |

1978

| 1979 55,95 | 79,18 | 59,21 | 32,72 | 311,97 65,61 | 58,08 | 168,06 507,21 366,40 360,01 212,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 188,10 126,85 176,51 117,82 133,16 114,94 | 234,00 | 220,63 464,97 243,68 118,79 340,26 |  |  |  |  |  |
| 1981 280,15 203,43 95,65 | 77,09 | 78,86 | 57,42 | 36,86 | 27,44 | 23,16 | 194,91 132,23 439,28 |
| 1982 141,52 87,68 | 53,35 | 31,24 | 28,53 | 545,41 | 704,87 | 172,44 76,33 | 337,95 780,94 478,88 |

263,65 204,64 578,67 456,54 969,46 1025,38 692,40 144,57 670,98 443,41 219,40 111,02
1983

| 1984 99,87 | 131,87 81,50 | 161,89 222,04 145,02 | 106,11 | 163,92 274,24 154,85 270,96 395,37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 129,92 110,93 124,39 308,04 208,33 131,49 | 86,70 | 44,95 | 54,19 | 30,37 | 83,85 | 34,42 |  |  |
| 1986 60,41 | 197,47 159,79 131,28 383,52 158,44 | 62,74 | 227,91 107,91 84,96 | 76,09 | 225,46 |  |  |  |
| 1987 120,26 536,59 96,38 | 104,76 869,88 359,16 | 170,89 | 93,41 | 74,50 | 98,07 | 145,90 74,67 |  |  |
| 92,38 | 129,84 128,71 96,37 | 528,17 272,13 | 109,02 | 54,63 | 37,75 | 40,06 | 39,96 | 32,76 |

1988

| 1989 499,01 466,64 258,58 150,85 305,17 90,83 | 215,24 | 329,24 438,97 189,07 104,21 81,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 891,55 133,82 75,17 | 87,87 | 179,33 258,18 | 594,87 | 399,72 517,13 520,13 254,24 88,03 |  |  |  |  |  |
| 1991 47,34 | 63,21 | 53,72 | 48,65 | 40,77 | 176,28 | 106,32 | 103,33 44,88 | 188,04 94,73 | 161,05 |
| 1992 65,89 | 65,16 | 245,60 281,68 789,26 588,29 | 259,67 | 230,13 218,58 282,99 195,84 127,23 |  |  |  |  |  |
| 161,53 296,39 153,86 136,17 271,91 298,42 | 250,48 | 130,53 325,62 662,33 99,67 | 198,08 |  |  |  |  |  |  |

1993

| 1994 223,44 322,72 123,29 91,84 | 151,61 418,04 | 415,95 | 127,34 53,67 | 65,49 | 95,76 | 76,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 769,22 255,84 138,60 131,28 60,03 | 97,48 | 240,63 | 56,89 | 175,72 430,23 167,99 102,09 |  |  |
| 1996 404,43 284,74 411,85 163,27 56,65 | 47,38 | 64,36 | 53,03 | 169,42 356,60 243,24 365,11 |  |  |
| 1997 515,66 665,43 138,63 55,99 | 39,48 | 246,81 | 256,52 | 112,71 231,71 540,35 540,97 302,50 |  |  |
| 245,68 254,04 483,31 851,55 326,58 214,28 | 175,98 | 331,54 668,79 834,89 137,37 87,87 |  |  |  |  |

1998

| 1999 171,16 293,15 136,43 138,69 172,72 338,25 | 368,53 | 76,05 | 92,68 | 46,60 | 34,99 | 41,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 76,82 | 287,07 151,36 56,21 | 34,18 | 80,82 | 162,91 | 198,00 590,81 358,04 148,26 167,74 |  |
| 2001 363,83 597,25 168,51 97,66 | 140,76 226,34 | 213,07 | 136,11 176,14 540,18 183,24 174,03 |  |  |  |
| 2002 276,86 178,56 86,79 | 37,79 | 322,43 88,72 | 61,27 | 102,97 294,53 186,71 237,20 328,99 |  |  |
| 292,97 390,62 157,29 106,78 62,13 | 99,55 | 182,75 | 62,98 | 67,04 | 190,56 218,99 254,25 |  |

2003

| 2004 109,63 92,25 | 77,27 | 67,34 | 445,95 377,54 | 407,84 | 104,85 63,02 | 342,97 343,76 104,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 173,95 66,61 | 37,55 | 38,04 | 113,75 177,01 | 101,88 | 51,56 | 446,21 758,62 266,64 93,54 |
| 2006 102,24 107,71 75,58 | 44,97 | 22,39 | 21,10 | 29,45 | 34,39 | 154,93 117,51 108,54 251,38 |
| 2007 356,93 232,97 206,64 114,28 326,23 99,93 | 192,94 | 72,55 | 36,58 | 40,92 | 197,05 132,93 |  |
| 152,90 87,59 | 79,73 | 160,25 242,63 197,90 | 143,81 | 550,35 101,66 351,78 189,12 57,07 |  |  |

2008

2009 146,63 237,26 126,09 47,55 76,14 89,90 631,13 342,60 669,48 654,67 361,41 326,69
2010 471,40 400,79 201,50 329,45 240,86 113,95 145,28 72,65 33,70 155,32 116,19 294,43
2011 287,09 449,31 130,26 114,77 56,30 83,40 319,91 901,50 205,09 349,60 207,93 83,39

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grandes Rios

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 163,95 71,60 | 69,93 | 214,60 188,45 718,07 | 159,04 | 76,76 | 45,00 | 70,76 | 80,83 | 90,54 |  |  |  |  |
| 2013 229,36 387,81 549,27 666,49 161,58 1228,11 427,80 | 121,72 144,62 240,35 91,70 | 91,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 165,79 69,72 | 199,28 263,66 318,88 1011,83 194,93 | 95,29 | 362,29 323,96 133,18 213,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2015 241,22 334,17 201,57 152,75 223,53 195,94 1122,89 166,37 239,56 469,22 645,53 505,59

2016 491,92 388,02 379,82 143,70 272,74 477,15 269,45 424,41 168,07 151,90 96,63 200,26
2017 221,84 197,68 132,00 194,76 346,15 520,74 89,34 109,35 37,22 322,83 445,13 425,81
637,16 211,15 298,13 177,67 63,37 72,65 41,80 48,93 80,49 299,69 131,20 65,81
2018

2019 108,72 168,75 320,15 85,55 222,70 386,18 79,10 42,41 54,15 40,52 143,72 192,13