DSP - DESPACHO 3046/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Atafona, de titularidade da Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda, Frigorífico Nutribras S.A, Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda, no município de Santo Ângelo, (RS).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-10-05
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL
Em 4 de outubro de 2021.
Processo: 48500.002063/2020-48.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Atafona, com 15.500 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.,
Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia
Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e
Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de
Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Atafona, com 15.500 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046906-8.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras
S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Social Ltda e
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.. (Interessadas), por meio do Despacho
nº 1.398, de 18 de maio de 2020, localizada no rio Ijuí, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai,
cuja casa de força localiza-se no município de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE São José e o canal de fuga da
PCH Linha Onze Oeste, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Atafona.
3. O Despacho nº 1.398, de 18 de maio de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o
objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Atafona.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213046 48524.008530/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
4. Em 12 de junho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Atafona
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
1 Documento SicNet nº 48513.019670/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
de Força e do Reservatório da PCH Atafona:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Municípios/UF2
Local
(datum SIRGAS 2000)
28°20'46,22" S
Barramento Entre-Ijuís e Santo Ângelo
54°20'47,17" W
28°20'42,21" S
Casa de Força Santo Ângelo
54°20'54,46" W
28°19'8,96" S
Limite máximo do Reservatório Entre-Ijuís
54°20'21,37" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Atafona

PCH Atafona Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°20'44,33" S 28°20'46,22" S
Localização do Barramento
54°20'47,14" W 54°20'47,17" W

| NA Montante (m) | 184,00 | 184,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 175,74 | 176,17 |
| Queda Bruta (m) | 8,26 | 7,83 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,45 | 0,69 |
| Potência (kW) | 15.000 | 15.500 |
| Energia Média (kWméd) | 8.300,00 | 8.426,84 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 153,78 | 154,58 |

Quadro 2 – Informações do Inventário
Rio Ijuí, no trecho entre o remanso do

NOME DO RIO: reservatório da UHE São José e o canal ESTADO: RS SUB-BACIA: 75
de fuga da PCH Linha Onze Oeste

DESPACHO: 538 DATA: 19/02/2020
AUTOR: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
Frigorífico Nutribras Ltda.
Enebras Tecnologia Industrial Ltda.
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento
Ceriluz Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 83.100,00 IDENTIFICAD 6 (seis)
OS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
DRI - DSP nº
28°20'54,80" S

PCH Entre-Ijuís 192,00 186,30 10.060 1.396, de
54°17'17,95" W
18/05/2020
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
28°19'4,20" S

PCH Das Missões 175,00 169,40 13.860 1.399, de
54°23'21,20" W
18/05/2020
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Daniel Zonta 7868575-4 097732-4-SC Responsável Geral do Projeto
11355073 / 097732-4-SC / PR- Estudos cartográficos e
Daniel Zonta / Marcio Polanski

1720213213781 25829/D topográficos
11357915 /

Mariele Larissa Groxko PR-110227 Estudos geotécnicos
11358222

Daniel Zonta 7864895-3 097732-4-SC Estudos hidrológicos
Daniel Zonta 7864999-5 097732-4-SC Estudos energéticos
Daniel Zonta 7868600-1 097732-4-SC Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,43 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Atafona
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 5.664,07 NOME DO RIO DA USINA: Ijuí
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75230000 Santo Ângelo Ijuí 5.440,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75155000 Passo Faxinal Ijuí 1.940,00
75320000 Ponte Mística Ijuí 9.450,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 9.145,04 TR (anos): 10.000
Vertedouro em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato Perfil de
TIPO DE VERTEDOURO:
Creager /Comprimento de 320,00 metros
A gravidade / Trecho central em concreto, ombreira direita em
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:
enrocamento e argila e ombreira esquerda em concreto

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
Daniel Zonta Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7868600-1
097732-4-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
75630000 Santo Ângelo Ijuí 5.440,00
12. Quanto aos estudos desenvolvidos para o aproveitamento, as Interessadas apresentam a
seguinte argumentação, consolidada no Projeto Básico:
[...]
O arranjo concebido no Projeto Básico da PCH Atafona é composto por barramento,
reservatório, circuito hidráulico sem derivação (pé de barragem), constituído de canal de
aproximação, tomada d'água, casa de força e canal de fuga.
O barramento forma um lago, a partir do qual o fluxo é direcionado por um canal de
aproximação que possibilita a captação de água pela tomada d'água na margem direita do
rio. O fluxo é conduzido da tomada d'água diretamente para as três turbinas Bulbo. A água
retorna ao rio através do canal de fuga.
Conforme citado, a elaboração do Projeto Básico da PCH Atafona teve como base os
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da
UHE São José e o Canal de Fuga da PCH Linha Onze Leste.
Entretanto, foram desenvolvidos estudos mais aprofundados, englobando estudos de
alternativas de eixos e arranjos, bem como seus impactos (positivos e negativos), revisão
dos estudos hidrológicos, hidráulicos, geológicos, socioambientais, além de estudos
energéticos por meio da metodologia benefício.
Neste sentido, os estudos desenvolvidos no presente projeto resultaram em um
aproveitamento mais sólido, com algumas diferenças em relação ao aproveitamento
aprovado nos Estudos de Inventário Hidrelétrico
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 15.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
Estudos Energéticos ao que foi adotado no estudo de inventário. Houve pequena redução da queda do
aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
A diferença observada, entre os Estudos de Inventário e o Projeto Básico, resulta do
aprofundamento dos estudos, bem como das alterações efetuadas nos parâmetros e no
arranjo da usina

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com o intuito de determinar a potência instalada ótima do aproveitamento.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.388,12 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 5.740,74 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Atafona Sumário Executivo
28°20'46,22" S
Coordenadas do eixo do barramento
54°20'47,17" W
28°20'42,21" S
Coordenadas da casa de força
54°20'54,46" W
NA Montante (m) 184,00
NA Jusante (m) 176,17
Potência Instalada Total (kW) 15.500
Número de Unidades Geradoras 3
5.740,74; 5.740,74;
Potência instalada por gerador (kVA)
5.740,74
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
5.388,12; 5.388,12;
Potência instalada por turbina (kW)
5.388,12
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 31,91; 31,91; 31,91
Rendimento nominal por turbina (%) 92,6%; 92,6%; 92,6%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,9%; 95,9%; 95,9%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,39
Hb: Queda bruta nominal (m) 7,83
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 155,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) Conforme Quadro 11
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021.
Quadro 11 – Vazão de usos consuntivos à montante (m³/s)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
MESES

2,25 2,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 2,25 2,25
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Atafona conforme solicitado por Enebras Projetos
de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa
de Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do
Rio Grande do Sul – SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Atafona sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de
Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social
Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Atafona

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1942 100,75 68,23 135,91 89,80 247,33 220,53 118,95 179,02 149,88 216,54 79,31 51,64
29,72 30,54 30,53 27,03 123,80 193,62 154,31 112,03 156,88 108,96 57,45 47,23
1943

| 1944 41,11 | 35,11 | 32,94 | 26,33 | 29,65 | 124,00 65,14 | 39,54 | 50,05 | 82,61 | 47,07 | 22,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 16,61 | 12,99 | 12,40 | 10,17 | 21,78 | 16,11 | 51,04 | 78,90 | 120,33 58,47 | 32,77 | 53,89 |
| 1946 164,65 132,36 55,71 | 48,82 | 68,61 | 114,93 144,23 77,14 | 55,86 | 114,79 78,14 | 118,68 |  |  |  |  |
| 1947 116,24 52,92 | 46,79 | 62,12 | 284,42 248,54 127,72 101,52 137,55 104,05 48,93 | 140,90 |  |  |  |  |  |  |
| 55,78 | 63,41 | 42,04 | 195,90 162,69 184,92 197,08 159,34 173,76 223,42 150,65 61,40 |  |  |  |  |  |  |  |

1948

| 1949 55,61 | 27,80 | 45,40 | 52,31 | 28,68 | 119,89 116,99 85,36 | 173,21 175,51 71,51 | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 36,79 | 29,71 | 38,25 | 38,54 | 79,41 | 163,95 138,83 278,82 173,44 300,30 152,70 145,48 |  |  |  |  |
| 1951 64,78 | 65,91 | 66,47 | 34,29 | 29,81 | 33,96 | 29,77 | 20,39 | 25,48 | 268,82 257,98 93,15 |
| 1952 53,51 | 49,56 | 26,93 | 32,11 | 23,03 | 194,49 157,69 75,90 | 82,02 | 203,93 90,93 | 47,85 |  |
| 76,38 | 54,68 | 32,02 | 29,91 | 85,99 | 193,00 103,21 138,75 516,89 439,00 162,63 91,74 |  |  |  |  |

1953

| 1954 101,95 75,97 | 75,65 | 138,76 88,78 | 237,08 348,94 194,90 428,97 559,68 174,76 128,07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 76,46 | 69,28 | 68,62 | 151,69 286,67 286,02 260,83 144,96 113,17 225,87 74,71 | 47,90 |  |  |  |
| 1956 87,40 | 63,62 | 29,96 | 335,23 161,34 103,94 124,45 155,27 132,19 76,71 | 37,05 | 34,15 |  |  |
| 1957 101,70 54,37 | 35,44 | 36,18 | 46,41 | 51,75 | 109,72 146,93 259,37 127,64 209,56 79,75 |  |  |
| 48,82 | 48,05 | 51,09 | 37,43 | 33,76 | 48,29 | 90,35 | 203,92 109,90 204,81 113,14 255,55 |

1958
1959 78,62 112,38 138,70 258,72 209,29 260,17 212,08 173,34 269,28 358,51 128,85 60,89

| 1960 45,41 | 48,54 | 30,88 | 33,94 | 25,50 | 69,84 | 59,55 | 74,70 | 219,51 179,99 109,55 60,98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 92,02 | 52,65 | 160,49 213,75 113,04 212,98 237,96 149,10 444,62 519,80 271,33 116,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 72,38 | 39,80 | 37,67 | 38,58 | 73,70 | 40,49 | 53,95 | 53,54 | 48,43 | 35,43 | 34,97 | 24,47 |
| 55,29 | 55,25 | 35,54 | 32,93 | 34,96 | 64,37 | 53,02 | 89,13 | 255,00 360,14 443,48 233,31 |  |  |  |

1963

| 1964 73,26 | 54,43 | 39,42 | 147,28 76,15 | 50,92 | 53,21 | 192,99 247,47 124,87 64,65 | 45,77 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 39,79 | 51,44 | 34,07 | 76,06 | 66,92 | 39,82 | 72,51 | 321,29 471,28 210,42 114,51 193,09 |  |  |  |  |
| 1966 160,01 161,03 139,40 79,60 | 50,91 | 118,07 133,47 252,12 289,88 395,57 182,45 160,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 86,47 | 66,04 | 85,97 | 43,19 | 38,16 | 64,80 | 133,03 236,62 392,45 139,98 81,54 | 54,30 |  |  |  |  |
| 43,29 | 38,88 | 27,42 | 32,55 | 28,82 | 31,38 | 79,36 | 31,41 | 58,55 | 72,16 | 96,60 | 59,09 |

1968

| 1969 152,21 143,44 67,32 | 57,16 | 71,60 | 93,69 | 61,66 | 70,14 | 54,87 | 41,31 | 106,71 50,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 72,25 | 34,08 | 41,33 | 30,05 | 104,22 237,19 187,61 119,57 89,81 | 154,52 54,16 | 122,96 |  |  |
| 1971 108,71 85,08 | 209,15 125,61 137,66 213,70 260,18 272,72 119,22 73,36 | 45,09 | 37,09 |  |  |  |  |  |
| 1972 38,56 | 62,19 | 38,20 | 67,87 | 66,57 | 852,27 291,69 564,52 402,52 188,83 261,15 321,60 |  |  |  |
| 203,20 183,46 108,24 99,04 | 266,66 207,91 435,17 451,93 383,08 203,90 94,85 | 184,10 |  |  |  |  |  |  |

1973

| 1974 179,09 115,91 69,72 | 46,40 | 73,30 | 210,69 99,36 | 95,79 | 78,54 | 45,91 | 52,10 | 140,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 73,54 | 92,21 | 118,73 150,59 106,16 167,87 116,20 272,49 302,56 203,46 166,33 130,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1976 192,95 117,38 74,91 | 50,29 | 44,37 | 64,87 | 67,04 | 130,96 102,13 74,42 | 143,27 114,34 |  |  |
| 1977 152,71 103,86 57,81 | 59,19 | 51,06 | 149,82 180,00 287,88 189,66 85,92 | 153,22 211,15 |  |  |  |  |
| 70,26 | 44,90 | 44,22 | 24,53 | 22,22 | 34,94 | 135,10 149,92 108,36 54,17 | 217,14 104,70 |  |

1978

| 1979 45,32 | 41,89 | 46,29 | 70,04 | 81,26 | 58,22 | 160,97 215,33 142,54 614,28 231,85 262,93 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 115,93 53,66 | 49,17 | 41,81 | 189,18 65,52 | 74,71 | 169,96 219,27 211,04 293,23 198,91 |  |  |  |
| 1981 112,15 154,68 42,52 | 43,91 | 36,42 | 49,19 | 34,86 | 28,40 | 108,72 63,04 | 60,62 | 89,91 |
| 1982 41,38 | 40,28 | 32,70 | 25,19 | 31,60 | 138,12 187,35 235,99 213,33 388,32 591,29 164,47 |  |  |  |

87,21 216,93 219,85 295,97 799,89 324,07 690,11 416,23 192,30 211,96 175,70 73,24
1983

1984 124,08 129,68 59,41 93,07 339,80 286,35 387,27 287,18 256,52 283,78 162,43 84,45
1985 52,64 103,52 85,37 215,05 254,04 193,77 220,34 426,60 318,04 128,78 62,45 39,08
1986 36,47 40,68 84,71 310,43 155,86 164,04 250,91 228,87 138,08 113,01 436,75 207,22

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Atafona

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1987 146,70 130,37 68,87 381,03 351,34 214,77 625,33 308,28 215,59 181,12 146,03 70,42

| 1988 60,90 | 96,59 | 44,46 | 86,19 | 80,90 | 96,71 | 67,03 | 51,28 | 286,83 164,12 146,37 80,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 147,35 104,11 60,82 | 73,22 | 68,25 | 60,37 | 294,91 160,39 750,93 264,61 142,60 92,04 |  |  |  |  |
| 1990 135,04 83,79 | 86,47 | 291,73 227,10 620,79 277,86 128,16 457,33 397,86 337,33 169,62 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 81,33 | 59,78 | 45,43 | 46,81 | 38,76 | 213,64 114,89 126,76 72,74 | 99,46 | 54,44 | 122,15 |

1992 109,25 148,12 125,77 141,73 808,34 450,51 276,77 192,30 237,54 192,91 166,70 111,36
161,97 100,76 142,31 75,34 156,32 225,53 319,90 132,48 101,19 157,87 325,78 342,87
1993
1994 115,90 298,75 132,22 196,89 239,03 332,68 402,55 179,56 207,05 231,98 251,45 183,55

1995 221,68 103,06 94,28 54,73 46,90 61,06 82,34 75,84 57,89 212,61 70,91 67,94
1996 187,07 288,62 121,39 136,27 68,67 112,17 212,12 138,36 163,95 136,87 135,84 124,09

1997 74,88 89,87 53,70 42,09 46,72 112,59 80,47 240,99 118,86 845,44 808,66 266,35
251,83 447,93 255,86 325,97 397,81 193,31 214,25 411,92 326,24 275,97 120,50 89,13
1998

| 1999 69,11 | 73,33 | 48,83 | 79,80 | 103,62 170,52 232,65 128,93 216,14 262,49 125,23 75,91 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 72,21 | 54,08 | 65,50 | 80,34 | 72,54 | 200,96 213,83 116,86 120,41 407,05 207,68 151,47 |  |  |
| 2001 326,69 191,27 113,60 146,37 199,50 116,21 132,72 77,10 | 90,58 | 231,14 112,40 79,86 |  |  |  |  |  |
| 2002 70,18 | 63,07 | 56,89 | 97,43 | 227,96 339,35 224,55 333,55 414,14 712,20 395,12 531,15 |  |  |  |
| 2003 288,76 207,12 164,85 107,48 167,38 127,13 163,09 97,76 | 83,46 | 101,27 143,90 637,86 |  |  |  |  |  |
| 2004 182,07 96,33 | 59,81 | 53,21 | 74,16 | 91,35 | 135,13 75,96 | 84,38 | 100,93 156,02 112,80 |
| 2005 72,28 | 51,11 | 40,72 | 101,70 288,78 458,83 207,82 149,15 185,42 460,65 181,31 111,96 |  |  |  |  |
| 2006 82,76 | 54,20 | 65,91 | 67,07 | 46,43 | 77,23 | 110,23 123,29 111,58 124,12 239,89 181,00 |  |
| 2007 139,88 78,19 | 63,25 | 131,05 251,32 117,06 172,75 118,76 287,49 279,25 272,98 113,26 |  |  |  |  |  |
| 68,08 | 48,43 | 39,82 | 36,85 | 53,51 | 144,85 100,23 135,82 94,52 | 360,54 303,14 113,71 |  |

2008

2009 79,51 69,87 45,40 27,10 32,89 50,64 99,53 300,80 397,01 232,46 493,87 384,77
2010 231,91 189,65 99,65 121,63 175,69 196,63 283,55 152,67 282,56 144,56 93,64 208,04
2011 104,28 158,45 288,35 327,40 213,32 263,48 419,14 333,41 143,37 123,69 112,07 54,74

2012 40,95 28,99 30,20 22,73 20,67 26,71 69,51 61,11 101,86 365,16 191,07 242,72
241,94 104,02 132,32 142,09 110,40 100,35 129,94 182,38 167,25 129,89 106,17 116,43
2013

2014 175,20 76,74 92,77 139,26 231,35 513,48 422,53 189,08 269,54 395,17 198,38 128,62
2015 304,76 208,61 114,36 171,71 176,13 259,14 514,86 201,94 172,04 242,94 297,59 688,68
2016 238,64 187,88 193,30 285,64 197,78 110,51 112,88 128,59 126,66 301,31 230,02 119,61
2017 308,15 123,44 161,80 400,12 587,91 809,85 178,21 146,28 96,12 289,52 233,21 143,47

195,93 133,19 119,33 98,32 123,01 119,83 129,90 99,03 189,32 184,32 348,17 219,18
2018
2019 209,68 129,49 217,05 133,80 328,98 186,50 153,83 100,28 92,12 154,14 327,91 99,77

2020 80,60 47,71 29,52 24,13 48,85 120,12 658,69 251,59 201,25 228,10 181,44 144,08