DSP - DESPACHO 3246/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Conhece e, no mérito, concede provimento parcial do recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica - ABRATE, em face do Despacho SCT/SFE/SRE/ANEEL 2.024, de 28 de julho de 2022, de modo a alterar o Anexo I da Resolução Homologatória ANEEL 758, de 6 de janeiro de 2009, conforme Anexo.
Assunto: Juízo de mérito
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-11-22
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO N° 3.246 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL,
conforme a Portaria nº 237, de 12 de agosto de 2022, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo
com a deliberação da Diretoria e com o que consta do processo nº 48500.001052/2005-59, decide
conhecer do recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão
de Energia Elétrica – ABRATE cadastrada sob CNPJ n° 03.638.083/0001-37 em face do Despacho nº 2.024,
de 28 de julho de 2022, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, de modo a alterar o Anexo I da
Resolução Homologatória nº 758, de 6 de janeiro de 2009, conforme Anexo.
HÉLVIO NEVES GUERRA
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 22.11.2022, seção 1, p. 00, v. 160, n. 219.

ANEXO
Bancos de Preços de Referência ANEEL
ANEXO I
Estabelece as metodologias de composição das unidades modulares de linhas de transmissão e
subestações para formação do Banco de Preços de Referência ANEEL, bem como a metodologia de
atualização dos valores contidos neste banco.
O orçamento de linhas de transmissão e subestações pode ser realizado a partir do endereço eletrônico
http://bprsimulador.aneel.gov.br/.
I.1. METODOLOGIA DE COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES MODULARES E FORMAÇÃO DO BANCO DE
PREÇOS DE REFERÊNCIA ANEEL DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
O presente texto consolida a metodologia adotada na obtenção de orçamentos de linhas de
transmissão. O objetivo deste documento é permitir a elaboração dos orçamentos das unidades
modulares de linhas de transmissão e facilitar o uso e o entendimento da estrutura do Banco de Preços
de Referência ANEEL.
1. LEGENDA
AAC Estrutura de Aço Autoportante Convencional
AAR Estrutura de Aço Autoportante Raquete
AAT Estrutura de Aço Autoportante Trusspole
AEC Estrutura de Aço Estaiada Convencional
AET Estrutura de Aço Estaiada Trapézio
AER Estrutura de Aço Estaiada Cross Rope
AEY Estrutura de Aço Estaiada TY
CON Estrutura de Concreto
CA Condutor de Alumínio
CAA Condutor de Alumínio com Alma de Aço
CALA Condutor de Liga de Alumínio com Alma de Aço
ACAR Condutor de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio
T-CAA Condutor de Liga de Alumínio Termo-Resistente com Alma de Aço
OPGW Cabo Para-Raios com Núcleo de Fibra Óptica (Optical Ground Wire)
ADSS Cabo Óptico Auto-Sustentado Dielétrico (All Dielectric Self Support)
GWWOP Cabo Óptico Espinado (Ground Wire Wrapped with Optical Fiber Cable)

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os orçamentos gerados foram concebidos levando em consideração os principais parâmetros
característicos dos vários tipos de linhas de transmissão, de acordo com os seguintes itens específicos:
2.1. REGIÕES
Atendendo às diferenças regionais do país (clima, relevo, vegetação, solo, transporte, mão-de-obra,
etc.) que implicam a adoção de diferentes critérios de projetos e, consequentemente, de parcelas de
custos distintas, foram adotados valores diferentes para as cinco regiões geográficas:
•
Norte
• Nordeste
•
Centro-Oeste
•
Sudeste
•
Sul
2.2. TIPOS DE CORRENTE
Os orçamentos foram computados de acordo com dois grupos de linhas de transmissão.
•
CA - Corrente Alternada
•
CC - Corrente Continua
2.3. CLASSE DE TENSÃO
Foram consideradas as seguintes classes de tensão, associadas aos correspondentes grupos de
linhas de transmissão:
•
CA - Corrente Alternada: 69, 138, 230, 345, 440, 500 e 750 kV.
• CC - Corrente Continua: 600 kV.
Para Linhas de Transmissão em tensão de 88 kV, considerar os custos da Linha de Transmissão em
138 kV.
2.4. TIPOS DE CIRCUITO
Foram consideradas na estimativa orçamentária linhas de transmissão com os seguintes tipos de
circuitos:
• CS - Circuito Simples
• D1 - Circuito Duplo - Um Circuito Instalado
• D2 - Circuito Duplo - Instalação do Segundo Circuito
• CD - Circuito Duplo

2.5. ESTRUTURAS
Foram considerados os seguintes tipos de estruturas:
•
Aço Autoportante Convencional
•
Aço Autoportante Raquete
•
Aço Autoportante Trusspole
•
Aço Estaiada Convencional
•
Aço Estaiada Trapézio
•
Aço Estaiada Cross Rope
•
Aço Estaiada TY
•
Concreto
2.6. FUNDAÇÕES
Na determinação do orçamento, foram levados em consideração os seguintes tipos de fundações:
• G – Grelha
• C – Concreto (Fundações em concreto contemplam tubulão, sapata, bloco e/ou estacas)
2.7. CABO CONDUTOR
Os cabos condutores empregados para estimativas orçamentárias das linhas de transmissão adotam
como padrão o tipo CAA. Para linhas de transmissão específicas, é possível selecionar outros tipos de
cabos.
2.7.1. CABOS SUBCONDUTORES
A quantidade de cabos subcondutores é definida por opções de 2, 3 ou 4 subcondutores por fase.
A precificação dos cabos baseia-se no peso por quilômetro, definido de acordo com a seção
transversal especificada, acrescido do percentual de 5% correspondente às perdas na instalação e
catenárias.
2.8. CABO PARA-RAIOS
Considera-se o cabo de aço galvanizado classe B como padrão. Para linhas de transmissão
específicas podem ser definidos outros tipos de cabos, como CAA-Extra Forte, CALA, Alumoweld, ou Cabo
Óptico.
2.9. ATERRAMENTO
Como o grau de influência provocado pelo aterramento nos diferentes orçamentos é mínimo,
adotou-se como contrapeso padrão o fio de aço galvanizado revestido de cobre Nº 4 AWG para todas as
classes de tensão, com uma extensão de 1.000 m por quilômetro de linha, resultando num peso
aproximado de 0,172 t/km.
Para as linhas de transmissão específicas, podemos considerar o cabo ou fio de aço galvanizado. Por
não ser usual a utilização de hastes de aterramento nas linhas de transmissão de alta e extra-alta tensão,
estas não foram consideradas.

2.10. CONFIGURAÇÃO DAS CADEIAS DE ISOLADORES
Foram consideradas as seguintes configurações de cadeias de isoladores para cada grupo de linhas
de transmissão:
• CA - Corrente Alternada: III, IVI, Y.
• CC - Corrente Continua: II.
3. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
O orçamento de linhas de transmissão pode ser realizado a partir dos dados e expressões contidos
nas planilhas disponibilizadas endereço eletrônico
As tabelas de quantidades de materiais e serviços foram elaboradas a partir das informações obtidas
das diferentes empresas, fabricantes de materiais de linhas de transmissão e normas técnicas, sendo que
os dados nelas contidos retratam os valores médios coletados.
Todas as quantidades dos diferentes tipos de materiais, com exceção dos cabos e estruturas, foram
acrescidas de 3% referentes às perdas e reserva de construção. Para os cabos condutores e para-raios, foi
adotado um percentual de 5% de acréscimo. Para as estruturas não foi considerado nenhum percentual,
uma vez que o quantitativo é baseado em linhas existentes.
A estrutura orçamentária contempla um orçamento básico detalhado, com enfoque nos valores
unitários por quilômetro. Os itens que compõem o orçamento de linhas de transmissão estão
apresentados a seguir.
➢ Terrenos e Servidões
➢ Materiais
 Estruturas
 Estais
 Fundação

Cabo Condutor

Cabo Para-Raios Convencional

Cabo Para-Raios Óptico
 Ferragens e Acessórios
▪ Conjunto de suspensão, ancoragem e jumper do condutor;
▪ Conjunto de suspensão e ancoragem do para-raios;
▪ Amortecedores do condutor e para-raios;
▪ Espaçadores e espaçadores-amortecedores
 Isoladores
 Aterramento
➢ Inspeção de Material
➢ Canteiro de Obras

➢ Construção
 Limpeza de Faixa
 Abertura de Acessos
 Execução de Fundações
▪ Escavações;
▪
Concretagem;
▪
Montagem de fundação metálica;
▪
Instalação de hastes de âncora e tirantes.

Montagem de Estruturas

Instalação do Cabo Condutor
 Instalação do Cabo Para-Raios Convencional
 Instalação de Cabo Para-Raios Óptico
 Instalação do Aterramento
➢ Serviços Técnicos
 Serviços de Topografia
 Serviços de Geologia
➢ Engenharia
 Projeto Básico
 Projeto Executivo
➢
Custos Ambientais
➢
Administração Local
➢
Administração Central
➢
Eventuais
➢
Custo Total
O custo total compreende os custos diretos de construção da linha de transmissão mais os custos
indiretos e despesas eventuais. Os itens de custo que compõem o custo total por quilômetro de linha
estão detalhados a seguir.
A tabela a seguir apresenta os valores dos serviços relativos a linhas de transmissão de energia
elétrica para substituição, instalação ou leilão. Os valores estão em termos percentuais de materiais e
equipamentos constituintes das unidades modulares.
Tabela 3.1 – Percentual de Serviços para Linha de Transmissão

| SERVIÇO | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspeção | 12,58% | 2,14% | 2,14% |
| Canteiro de Obras | 9,44% | 3,36% | 3,36% |
| Montagem | 93,77% | 53,72% | 53,72% |
| Engenharia | 27,70% | 14,10% | 14,10% |
| Comissionamento ADM Local | 31,46% | 9,24% | 9,24% |
| Variante | 7,50% | 0,00% | 0,00% |
| Eventual | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Custos Socioambientais | 2,19% | 0,62% | 1,53% |
| Custos Indiretos | 3,39% | 0,90% | 0,90% |

Substituição: substituição de itens de módulos já instalados/construídos (inclusive obras de recondutoramento, recapacitação e
reconstrução).
Instalação: instalação/construção de módulos autorizados.
Leilão: instalação/construção de módulos licitados.

Nos percentuais relativos aos custos de montagem, estão incluídos os custos com desmontagem.
3.1. CUSTOS DIRETOS
O Custo Direto consiste nos custos diretos básicos para aquisição de terrenos, equipamentos e
execução da obra, somados aos custos de engenharia, meio-ambiente e administração local.
3.1.1. CUSTO DIRETO BÁSICO
O Custo Direto Básico é constituído pelo somatório das parcelas Terreno e Servidão, Materiais e
Despesas, Construção, Topografia e Geologia.
3.1.1.1. TERRENOS E SERVIDÕES
Compreende todas as despesas referentes à constituição da servidão administrativa da faixa e
eventuais aquisições e desapropriações de terreno onde será construída a linha de transmissão, incluindo
despesas legais, judiciais e impostos.
O custo de aquisição de terrenos e servidões (TS) é calculado como a área da faixa de servidão, em
metros quadrados, vezes o custo unitário do metro quadrado de terreno. O custo por quilômetro é dado
pela expressão:
TS [R$/km] = Largura [m] x 1000 x Preço [R$/m2]
A largura da faixa depende do tipo de torre, tipo de corrente, nível de tensão e tipo do circuito,
enquanto o preço do terreno depende dos Estados nos quais a linha de transmissão está localizada.
Quando a linha atravessa mais de um Estado o valor do metro quadrado é a média dos preços nestes
Estados.
Destaca-se que o custo de aquisição de terrenos e servidão por quilômetro de linha foi definido
considerando a largura de faixa de segurança preconizada para a classe de tensão envolvida.
3.1.1.2. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
A seguir são descritos os materiais considerados nos orçamentos de linha de transmissão.
A) ESTRUTURAS
O custo de aquisição de estruturas metálicas treliçadas, autoportantes, depende do peso do aço
estrutural por quilômetro de linha. No tocante às linhas com estruturas estaiadas, o peso do aço estrutural
corresponde à média dos pesos das estruturas estaiadas e autoportantes usadas na linha.

A.a) Torres de Aço Autoportantes ou Estaiadas Convencionais
O custo de aquisição de estruturas (AE1) é dado pelo peso das estruturas, em toneladas por
quilômetro, vezes o preço do aço estrutural por tonelada, conforme a expressão a seguir:
AE1 [R$/km] = Peso Estruturas [t/km] x 1.000 x Preço (R$/kg)
O peso das estruturas varia com o tipo de torre, nível de tensão, tipo de corrente, seção do cabo
condutor e número de cabos por fase, enquanto o preço do aço estrutural depende da região do País
onde se localiza a linha de transmissão.
A.b) Torres Estaiadas Trapézio, Cross Rope ou TY
No caso das torres estaiadas Trapézio, Cross Rope ou TY, além do custo de aquisição de estruturas
(AE1), são calculados os valores relativos aos cabos para fins estruturais. Desta forma, o custo por
quilômetro de linha será:
AE2 [R$/km] = AE1 + Custo do Cabo Para Fins Estruturais [R$/km]
A.c) Estruturas de Concreto
Por outro lado, em linhas que utilizem estruturas de concreto, o custo de aquisição correspondente
envolve todos os componentes da "estrutura completa", tais como postes, cruzetas, braços, estaiamento
e demais acessórios e ferragens, sendo representado em termos globais, por quilômetro de linha.
O custo das estruturas de concreto é calculado multiplicando o número de estruturas por
quilômetro de linha pelo custo unitário da estrutura.
AE3 [R$/km] = Número de Estruturas x Custo Unitário (R$)
Vale ressaltar que não são considerados custos com estruturas quando do lançamento do segundo
circuito em torres de circuito duplo.
B) CABOS E FERRAGENS PARA FINS ESTRUTURAIS
Esse subitem será computado na composição orçamentária das estruturas metálicas estaiadas
Trapézio, Cross Rope e TY. O custo de aquisição é composto dos conjuntos dos cabos de aço e das
ferragens de fixação (esticadores e grampos) aos mastros das estruturas, por quilômetro de linha de
transmissão.

C) ESTAIAMENTO
Considerado apenas em estruturas metálicas estaiadas, compreende o cabo de aço e o conjunto de
estaiamento. O custo global de aquisição baseia-se nas quantidades de materiais (cabos e ferragens
associadas) por quilômetro de linha.
O custo de estaiamento é calculado como quatro vezes o número de estruturas multiplicado pelo
custo unitário.
AEstaiamento [R$/km] = 4 x Número de Estruturas [Unid./km] x Custo Unitário de Estaiamento [R$]
D) FUNDAÇÕES
Esse item aplica-se a linhas de transmissão com estruturas metálicas treliçadas, autoportantes ou
estaiadas, e traduz o custo de aquisição das fundações metálicas em grelha, cantoneira de ancoragem e
hastes de âncora/tirantes de acordo com os tipos de estruturas e fundações envolvidas.
O valor resultante é representativo dos seguintes componentes:
•
Custo das grelhas ou cantoneiras de ancoragem, baseado no peso do aço estrutural por
quilômetro de linha.
•
Custo médio dos vários tipos de hastes de âncora/tirantes, tomado por quilômetro de linha.
D.a) Torres Autoportantes - Fundação Grelha
No caso de torres autoportantes com fundação do tipo grelha, o custo de fundações é igual ao peso
das fundações, em toneladas por quilômetro, multiplicado pelo preço do aço estrutural por quilograma.
O custo em Reais por quilômetro é dado por:
AF1 [R$/km] = Peso Fundações Grelha [t/km] x 1.000 x custo aço estrutural (R$/kg)
D.b) Torres Autoportantes - Fundação em Concreto
O custo de aquisição de concreto para fundação de torres autoportantes será considerado no item
referente à execução de fundação em concreto.
D.c) Torres Estaiadas - Fundação em Grelha
Para torres estaiadas, é acrescentado ao custo da fundação o valor de aquisição de hastes de
âncora/tirantes (HA), dado por:
HA [R$/km] = 4 x Nº de Estruturas x Custo de Hastes de Âncora [R$] x Nº de Condutores
Assim, o custo total de fundações será:
AF2 [R$/km] = AF1 + HA

D.d) Torres Estaiadas - Fundação em Concreto
O custo de aquisição de concreto para fundações de torres estaiadas será considerado no item
referente à execução de fundação em concreto, ao qual deve ser acrescentado o valor de aquisição de
hastes de âncora/tirantes (HA).
E) CABO CONDUTOR
O custo de aquisição é baseado na quantidade de material (peso do cabo) por quilômetro de linha,
para o conjunto de três (3) fases, que varia com o tipo, área da seção transversal, formação do cabo e
número de subcondutores por fase.
O custo de aquisição de cabos condutores depende do tipo do cabo e de sua seção transversal e é
dado pela multiplicação do peso do cabo condutor, em toneladas por quilômetro, pelo preço por
quilograma.
Acondutores [R$/km] = (N) x Peso Cabo Condutor [t/km] x 1.000 x Custo Cabo Condutor (R$/kg)
Onde: N = Número de subcondutores
F) CABO PARA-RAIOS CONVENCIONAL
O custo de aquisição baseia-se na quantidade de material (peso do cabo) por quilômetro de linha,
que varia em função do tipo, bitola ou área da seção transversal, formação do cabo usado e número de
cabos para-raios considerados.
O custo de aquisição de cabo para-raios convencional é calculado como a multiplicação do peso do
cabo para-raios, em toneladas por quilômetro, pelo preço por quilograma.
Apara-raios [R$/km] = Peso Cabo Para-Raios [t/km] x 1.000 x Custo Cabo Para-Raios (R$/kg)
G) CABO PARA-RAIOS ÓPTICO
O custo de aquisição é caracterizado pelo número de fibras ópticas padronizado: 12, 18, 24, 36 e 48,
sem considerar as características eletromecânicas do cabo. Contempla também o fornecimento de todos
os acessórios envolvidos, tais como caixas de emenda, grampos de suspensão e ancoragem,
amortecedores, etc.
O custo de aquisição do cabo para-raios óptico é definido de acordo com o número de fibras ópticas
padronizado em: 12, 18, 24, 36 ou 48 fibras, e contempla o fornecimento de todos os acessórios
envolvidos, tais como caixas de emenda, grampos de suspensão e ancoragem, amortecedores, entre
outros.

H) ISOLADORES
O custo de aquisição se baseia na quantidade de isoladores usados por quilômetro de linha,
variando de acordo com o tipo de isolador, características eletromecânicas e tipo de arranjo de cadeia.
Para facilitar o processamento dos dados, considera-se como referência o custo ponderado dos
diversos tipos e as características eletromecânicas dos isoladores existentes na linha de transmissão,
tomando como base a tensão da linha.
O custo de aquisição dos isoladores é dado pela quantidade de isoladores por quilômetro de linha
vezes o custo unitário dos isoladores em Reais.
AIsoladores [R$/km] = Quantidade de Isoladores [Unid./km] x Custo Unitário Isoladores [R$]
A quantidade de isoladores varia conforme o tipo de torre, o nível de tensão e a configuração da
cadeia de isoladores.
I) FERRAGENS E ACESSÓRIOS
O custo global de aquisição de ferragens e acessórios baseia-se nas quantidades dos seguintes
materiais, dependentes de classe de tensão, por quilômetro de linha: conjuntos de ferragens
componentes das cadeias de isoladores dos cabos condutores e fixação dos cabos para-raios (grampo de
suspensão, grampo de ancoragem, balancins, manilhas, etc.), amortecedores, espaçadores, espaçadoresamortecedores, acessórios de cabos (luvas de emenda, luva de reparo, armaduras, etc.), acessórios de
sinalização e identificação (placas de identificação, sinalização, advertência, esferas de sinalização,
balizadores, etc.).
O custo de aquisição das ferragens consiste no somatório dos custos relativos à aquisição dos
conjuntos de suspensão, ancoragem e jumper, tanto para os cabos condutores quanto para os cabos pararaios.
Para todos os itens, o custo total é igual à quantidade por quilômetro vezes o custo unitário dos
conjuntos, sendo que a quantidade varia com o tipo de torre e nível de tensão, enquanto os custos
unitários variam com a região geográfica
O custo associado à aquisição de acessórios engloba os valores de aquisição de amortecedores do
cabo para-raios e amortecedores ou espaçadores amortecedores do cabo condutor, sendo que o custo
de cada item é dado pela quantidade por quilômetro multiplicada pelo custo unitário.

J) ATERRAMENTO
Essa parcela representa o custo de aquisição do fio contrapeso e seus acessórios, constante para
todas as classes de tensão, por quilômetro de linha.
O custo de aterramento é dado em R$/km de linha de transmissão e, conforme mencionado
anteriormente, refere-se a um aterramento típico que apresenta como contrapeso padrão o fio de aço
galvanizado revestido de cobre Nº 4 AWG, com uma extensão de 1.000 m por quilômetro de linha,
resultando num peso aproximado de 0,172 t/km.
K) OUTROS ACESSÓRIOS
Adotado o índice de 0,3% sobre o valor de aquisição dos materiais.
O custo relativo a outros acessórios compreende os conjuntos de emenda, luvas, placas de
identificação e/ou advertência, esferas de sinalização, etc, e corresponde à aplicação de um percentual
de 0,3% sobre o valor de aquisição dos materiais descritos nos itens de 4.1 a 4.9.
3.1.1.3. INSPEÇÃO DE MATERIAL
O custo representativo desta parcela é calculado mediante a aplicação do percentual definido na
Tabela 3.1 sobre o valor de aquisição dos materiais.
3.1.1.4. CANTEIRO DE OBRAS
O custo representativo dessa parcela inclui os custos com almoxarifado e é calculado mediante a
aplicação do percentual definido na Tabela 3.1 sobre o valor de aquisição dos materiais.
3.1.1.5. CONSTRUÇÃO
A) LIMPEZA DE FAIXA
O custo correspondente a essa parcela, como a própria rubrica indica, refere-se às despesas de
supressão de vegetação, limpeza de faixa da linha e corte seletivo da vegetação. O custo de limpeza da
faixa de servidão (LP) da linha de transmissão varia conforme a região geográfica e é calculado
multiplicando o custo por metro quadrado pela área da faixa de servidão.
O valor em Reais por quilômetro é dado por:
[R$/m2]
LF [R$/km] = Largura (m) x 1.000 x Custo Limpeza de Faixa

B) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
O montante dessa parcela depende da classe de tensão e dos tipos de estrutura e fundação, sendo
o resultado da composição da variedade de serviços envolvidos, dentre os quais se destacam:
•
Escavação, concretagem e reaterro - tomados com base em volumes globais por quilômetro
de linha;
•
Montagem das grelhas ou cantoneiras de ancoragem - baseadas no peso de aço estrutural
por quilômetro de linha;
•
Instalação dos conjuntos de fixação de estais e hastes de âncora/tirantes para estaiamento,
obtidos através da quantidade de estruturas por quilômetro de linha.
Nota: Entende-se como concretagem o fornecimento e confecção das armaduras, fôrmas e
desfôrmas, assim como o fornecimento e aplicação do concreto.
B.a) Torres Autoportantes – Fundação em Grelha
Para o caso de torres autoportantes com fundação em grelha, o custo total de execução de fundações
compreende os custos de escavação e os custos de montagem das fundações em grelha.
Custo Execução de Fundações [R$/km] = Custo Escavação [R$/km] + Custo Montagem Grelhas
[R$/km]
A escavação em metros cúbicos por quilômetro depende do tipo de torre, nível de tensão e tipo de
estrutura, e seu custo é dado pelo volume de esvavação multiplicado pelo custo por metro cúbico:
Custo Escavação [R$/km] = Volume Escavação [m3/km] x Custo Escavação [R$/ m3]
O custo de montagem das grelhas é dado pelo peso da fundação em grelha multiplicado pelo custo
de montagem.
Custo Montagem Grelhas [R$/km] = Peso Fundação Grelhas [t/km] x Custo Montagem [R$/kg] x
1.000
B.b) Torres Estaiadas – Fundação em Grelha
Para torres estaiadas soma-se aos custos de escavação e montagem das fundações em grelha o valor
da instalação de hastes/tirantes. Desta forma, o custo de execução de fundações é dado por:
Custo Execução Fundações = Custo Escavação + Custo Montagem Grelhas + Custo de Instalação
Hastes/Tirantes
B.c) Torres Autoportantes – Fundação em Concreto
No caso de fundações em concreto, o custo de execução de fundações compreende os custos de
escavação e os custos de concretagem.

Custo Execução de Fundações [R$/km] = Custo Escavação [R$/km] + Custo de Concretagem [R$/km]
Onde, os custos de concretagem são dados por:
Custo de Concretagem [R$/km] = Volume Concreto [m3/km] x Custo Concreto [R$/ m3]
B.d) Torres Estaiadas – Fundação em Concreto
Para torres estaiadas soma-se aos custos de escavação e concretagem o valor da instalação de
hastes/tirantes. Desta forma, o custo de execução de fundações é dado por:
Custo Execução Fundações = Custo Escavação + Custo de Concretagem + Custo de Instalação
Hastes/Tirantes
B.e) Estruturas de Concreto
Assim como no caso de torres autoportantes com fundação em concreto, para as estruturas de
concreto, o custo de execução de fundações compreende os custos de escavação e os custos de
concretagem.
Custo de Execução de Fundações [R$/km] = Custo Escavação [R$/km] + Custo de Concretagem [R$/km]
C) MONTAGEM DAS ESTRUTURAS
O custo de montagem das estruturas metálicas treliçadas baseia-se nas quantidades de aço
estrutural por quilômetro de linha, variando de acordo com a classe de tensão e tipo de estrutura. No
caso particular de linhas com aplicação de estruturas estaiadas, o peso do aço estrutural por quilômetro
leva em consideração também o peso das estruturas autoportantes. O custo total de montagem inclui o
dispêndio referente à instalação dos estais, cabos de aço para fins estruturais e respectivas ferragens.
No que tange às estruturas de concreto, o custo de montagem baseia-se na quantidade de
"estruturas completas" por quilômetro de linha.
O custo de montagem é determinado pela aplicação de um índice percentual, definido na Tabela
3.1, sobre o total correspondente à aquisição do material.
O custo de montagem abrange ainda o custo da instalação de placas de identificação, advertência
e pintura de torres.
D) INSTALAÇÃO DO CABO CONDUTOR
O custo de instalação do cabo condutor, dado em termos globais por quilômetro de linha, abrange
o lançamento, nivelamento e grampeamento do cabo, e a instalação das cadeias de isoladores e outros

acessórios, tais como: amortecedores, espaçadores-amortecedores, conjuntos de emenda, luvas de
reparo e outros. O custo de montagem inclui a instalação do cabo condutor.
E) INSTALAÇÃO DO CABO PARA-RAIOS CONVENCIONAL
Esta parcela é processada de forma análoga à da instalação dos cabos condutores, contemplando
ainda o custo da instalação de esferas de sinalização aérea. O custo de montagem inclui a instalação do
cabo para-raios convencional.
F) INSTALAÇÃO DE CABOS PARA-RAIOS ÓPTICO
Esta parcela refere-se ao custo de instalação do cabo e seus acessórios, tais como caixas de emenda,
grampos de suspensão e ancoragem, amortecedores, etc., e de atividades de confecção de emendas e
testes. O custo de montagem inclui a instalação doscabos para-raios ópticos.
NOTA: Os custos de transporte dos materiais do almoxarifado do canteiro de obra até a faixa já estão
incluídos nos custos de instalação respectivos.
G) INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO
O custo da instalação do sistema de aterramento baseia-se na quantidade de material
(comprimento do fio contrapeso) instalado por quilômetro de linha, englobando, ainda, o custo da
medição de resistência de aterramento. O custo de montagem inclui a instalação de aterramento.
H) CONSTRUÇÃO DE ACESSOS
O custo da abertura de estradas e caminhos de acesso às torres representa todos os serviços
envolvidos nesta atividade, tais como: regularização do terreno e desvio de águas e está expresso por
quilômetro de linha.
3.1.1.6. SERVIÇOS TÉCNICOS
A) SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Refere-se aos serviços normalmente realizados para implantação do traçado, levantamento
topográfico, locação das estruturas no campo e cadastramento das propriedades públicas e particulares.
O custo correspondente é apresentado em termos globais por quilômetro de linha.
B) SERVIÇOS DE GEOLOGIA/SONDAGEM
Refere-se aos serviços de sondagem e classificação de solos que se fazem necessários. Inclui
também o custo da atividade de medição de resistividade do solo, por sua peculiaridade. São medidos em
termos globais por quilômetro de linha.

3.1.2. ESTUDOS DE ENGENHARIA
A parcela referente aos estudos de engenharia (viabilidade econômica, projeto básico e executivo)
é determinada pela aplicação de um índice percentual definido na Tabela 3.1, sobre o total
correspondente ao Custo Direto Básico.
3.1.3. CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS
Essa parcela destina-se a cobrir os custos dos estudos ambientais e medidas mitigadoras
decorrentes da construção da linha de transmissão, corresponde à aplicação do percentual definido na
Tabela 3.1 sobre o Custo Direto Básico. A parcela de compensação ambiental mínima do custo total do
empreendimento, exigida pela legislação ambiental, está contemplada neste item.
3.1.4. COMISSIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
As despesas subordinadas a esta parcela referem-se às atividades de fiscalização e resultam da
aplicação do índice definido na Tabela 3.1 sobre o Custo Direto Básico.
3.2. CUSTOS INDIRETOS
Compreende o total das despesas não alocáveis diretamente à execução da obra e administração
central. É determinado pela aplicação de um índice percentual, definido na Tabela 3.1.
3.2.1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Para os custos de administração central foi adotado o índice definido na Tabela 3.1 sobre o Custo
Direto.
3.3. EVENTUAIS
A cobertura com gastos com indenizações de danos causados aos proprietários de terrenos ao longo
da faixa de passagem da linha, desvios de estradas, relocação de linhas de transmissão e redes de
distribuição ou telecomunicações, entre outros gastos imprevistos, já se encontram dentro das demais
rubricas de serviços.
3.4. VARIANTES
Para os custos relativos à utilização de estruturas variantes para execução da obra, se aplica
somente ao caso de substituições.

I.2. METODOLOGIA DE COMPOSIÇÃO DAS UNIDADE MODULARES E FORMAÇÃO DO BANCO DE
PREÇOS DE REFERÊNCIA ANEEL DE SUBESTAÇÕES
O presente texto tem por objetivo estabelecer a metodologia a ser adotada na elaboração de
orçamentos de subestações amparados no conceito de modulação. Os módulos são detalhados e
quantificados com base em materiais, equipamentos e serviços necessários à execução do
empreendimento.
1. TERMINOLOGIA
AN Arranjo em Anel
BPT Arranjo em Barra Principal e Transferência
BDDD Arranjo em Barra Dupla Disjuntor Duplo
BD4 Arranjo em Barra Dupla (com 4 Chaves Seccionadoras)
BD5 Arranjo em Barra Dupla (com 5 Chaves Seccionadoras)
BS Arranjo em Barra Simples
CC Conexão de Compensador
CB Cubículo Blindado
CCP Conexão de Capacitor em Paralelo
CCS Conexão de Capacitor em Série
CRB Conexão de Reator de Barra
CRL Conexão de Reator de Linha
CT Conexão de Transformador
CTA Conexão de Transformador de Aterramento
DJM Arranjo em Disjuntor e Meio
EL Entrada de Linha
IB Interligação de Barras
MIG Módulo de Infra-estrutura Geral
MIG.A Módulo de Infra-estrutura Geral do Acessante
MIM Módulo de Infra-estrutura de Manobra
BC Módulo de Equipamento Banco de Capacitores
RM Módulo de Equipamento Reator Monofásico
RT Módulo de Equipamento Reator Trifásico
TA Módulo de Equipamento Transformador de Aterramento
TM Módulo de Equipamento Auto/Transformador Monofásico
TT Módulo de Equipamento Auto/Transformador Trifásico

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Banco de Preços de Referência ANEEL utiliza o conceito de modulação, em que a subestação é
subdividida em unidades menores, as quais representam setores bem definidos em termos funcionais,
operacionais e físicos.
Esta concepção de subestação facilita as estimativas de sua expansão, caso típico de autorização de
reforços em instalações de transmissão, por trazer o detalhamento físico e respectivo orçamento dos
módulos a serem utilizados no empreendimento, conferindo maior flexibilidade na elaboração de
orçamentos.
Assim, uma subestação é composta por todos os módulos necessários ao seu funcionamento, como
módulos de entradas de linha, de conexão de equipamentos e de infra-estrutura, como ilustrado na Figura
2.1.
Módulo de Infra-estrutura Geral
Módulo de Infra-estrutura Geral
MIG - Setor 2
MIG - Setor 1
Módulos de
Módulos de
Manobra (MM)
Manobra (MM)
Conexão de Transformador (CT)
(ME)
Entrada de Linha (EL) Interligação de Barras (IB)
Módulos de
Equipamentos
Figura 2.1 – Exemplo dos Módulos de uma Subestação.
As unidades modulares, independentemente da classe de tensão e do tipo de arranjo, subdividemse em três tipos: Módulo de Infra-Estrutura, Módulo de Manobra e Módulo de Equipamento.
A definição das unidades modulares e dos parâmetros utilizados na eleboração dos orçamentos está
fundamentado nos requisitos mínimos definidos nos Procedimentos de Rede, vigentes em Novembro de
2008, acrescidos de algumas configurações ainda existentes em instalações antigas do sistema de
transmissão de energia elétrica no Brasil.
2.1. MÓDULO DE INFRA-ESTRUTURA
Consiste no conjunto de todos os itens (bens e serviços) de infra-estrutura comuns à subestação,
tais como: terreno, cercas, terraplenagem, drenagem, grama, embritamento, pavimentação, arruamento,
iluminação do pátio, proteção contra incêndio, abastecimento de água, redes de esgoto, malha de terra

e cabos para-raios, canaletas principais, edificações, serviço auxiliar, área industrial e caixa separadora de
óleo.
O módulo de infra-estrutura é constituído, para cada nível de tensão da subestação, por um Módulo
de Infra-estrutura Geral (MIG) e pelos Módulos de Infra-estrutura de Manobra (MIM) necessários em cada
etapa do empreendimento (implantação ou ampliação).
Especificamente em ampliações por parte dos acessantes, pode ser adotado um padrão sem
compartilhamento, sendo necessário, portanto, um Módulo de Infra-estrutura Geral do Acessante
(MIG.A).
2.2. MÓDULO DE MANOBRA
Consiste no conjunto de equipamentos, materiais e serviços necessários à implantação dos setores
de manobra, tais como: entrada de linha (EL), conexão de transformador ou autotransformador (CT),
interligação de barramentos (IB), conexão de banco de capacitores paralelo (CCP) ou série (CCS), conexão
de reatores de linha (CRL) ou de barra (CRB), conexão de transformador de aterramento (CTA) e conexão
de compensador (CC).
2.3. MÓDULO DE EQUIPAMENTO
É composto pelos equipamentos principais da subestação (transformadores, reatores, capacitores,
compensadores) e pelos materiais e serviços necessários à sua instalação.
2.4. NÍVEL DE TENSÃO E CONFIGURAÇÃO DE BARRAMENTO
Para fins de elaboração de orçamentos, as subestações são caracterizadas segundo o nível de tensão
(69, 88, 138, 230, 345, 440, 500 e 750 kV) e o arranjo físico (Barra Simples – BS, Barra Principal e
Transferência – BPT, Barra Dupla a Quatro Chaves – BD4, Barra Dupla a Cinco Chaves – BD5, Barra Dupla
com Disjuntor e Meio – DJM, Anel – AN e Barra Dupla Disjuntor Duplo – BDDD), conforme detalhado na
Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Arranjos das Subestações

Tensão (kV) BS BPT BD4 BD5 DJM BDDD AN
69 X X X
88 X X X
138 X X X X
230 X X X
345 X X X
440 X X X
500 X X X
750 X X
Com o intuito de uniformizar as informações dos quantitativos de cada módulo, tal que se tenha um
padrão de referência para os custos modulares, foi elaborada uma configuração típica para cada nível de

tensão e arranjo físico, da qual fazem parte, entre outros itens: área; equipamentos principais; sistema
de telecomunicações; sistema de proteção, controle e supervisão; cabos de controle e potência;
estruturas e suportes; montagem eletromecânica; canteiro de obras; comissionamento; engenharia;
administração local e central; e eventuais.
2.5. ÁREA DA SUBESTAÇÃO
A área total da subestação é resultante da composição dos Módulos de Infra-estrutura Geral,
correspondentes a cada setor, e dos Módulos de Infra-estrutura de Manobra necessários para atender à
configuração final planejada, como ilustrado na Figura 2.2.
Figura 2.2 – Exemplo de Área Total da Subestação
2.5.1. DIMENSÕES DOS MÓDULOS DE INFRA-ESTRUTURA
Como os principais itens dos módulos de infra-estrutura são calculados em função das dimensões
físicas dos setores, foram consideradas as dimensões típicas conforme a Tabela 2.2.
Tabela 2.2 – Dimensões dos Módulos de Infra-estrutura
Módulo de Infra-estrutura Geral

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Largura [m] 65 65 65 65 30 30 30 30

Comprimento [m] 370 350 350 250 140 100 100 60
Módulo de Infra-estrutura de Manobra

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Largura [m] 30 30 30 30 16 12 12 8

Comprimento [m] 370 350 350 250 140 100 100 60

2.5.2. QUANTIDADE DE MÓDULOS DE INFRA-ESTRUTURA DE MANOBRA
A quantidade de módulos de infra-estrutura de manobra, por setor, é calculada segundo o seguinte
algoritmo:
Condição Resultado
Se arranjo = qMIM = qIB + qCCS
"DJM"
Se arranjo ≠ qMIM = qIB+qEL+qCT+qCRB+qCCP+qCC+qCTA + qCCS
"DJM"
qEL = quantidade Entradas de Linha
qCT = quantidade Conexões de transformadores
qIB = quantidade de interligações de barras
qCRB = quantidade de conexões de reator de barra
qMIM = quantidade de módulos de infraestrutura de manobra
qCCS = quantidade de conexões de capacitor série
qCCP = quantidade de conexões de banco de capacitores paralelo
qCC = quantidade de conexões de compensador
qCTA = quantidade de conexões de transformador de aterramento
(CRL não conta área adicional)
2.6. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
Para os sistemas de telecomunicações, independentemente do nível de tensão e arranjo físico da
subestação, será considerada como configuração típica o sistema óptico.
2.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Foram adotados sistemas digitais de proteção, controle e supervisão – SPCS, para todos os níveis de
tensão, sem redundância para os sistemas de controle e supervisão. Considerou-se também um sistema
de oscilografia, com oscilógrafos (Registrador Digital de Perturbações - RDP) distribuídos por módulos.
2.8. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA ATÉ 1 KV
Padronizou-se cabos de potência até 1 kV (utilizados na distribuição dos serviços auxiliares).
Considerou-se, ainda, a utilização de cabos Classe 2. Os cabos de controle são todos blindados, enquanto
os de potência são sem blindagem.
2.9. ESTRUTURAS E SUPORTES
Como padrão para a elaboração de orçamentos, foram adotados suportes e estruturas em aço
galvanizado. Para os suportes adotou-se uma estrutura média que pode ser aplicada a todos os
equipamentos, de acordo com a tabela abaixo:

Tensão (kV) Peso (kg)
750 500
500 300
440 300
345 260
230 220
138 210
88 210
69 190
O total do suporte para cada Módulo de Manobra é dado pelo somatório dos suportes dos
seguintes equipamentos: Chave seccionadora c/LT, Chave seccionada s/LT, Transformador de Potencial,
Transformador de corrente, Para-raios e Isolador de Pedestal. A quantidade de suporte para cada
equipamento é dada pela multiplicação da quantidade de equipamento, do peso em função da tensão
(conforme tabela acima) e de um fator k.
•
k = 6 - Para chave seccionadora c/LT e chave seccionadora s/LT em níveis de tensão igual
ou superior à 230 kV;
•
k = 3,5 - Para chave seccionadora c/LT e chave seccionadora s/LT em níveis de tensão
inferior à 230 kV;e
•
k = 1 - Para demais equipamentos, qualquer que seja o nível de tensão.
A quantidade de equipamento considerada para chave seccionadora c/LT e chave seccionadora
s/LT é com base no equipamento trifásico. A quantidade dos demais equipamentos é com base no
equipamento monofásico.
2.10. CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO
Compreende as despesas com aquisição de materiais, obras civis e serviços necessários à instalação
da caixa separadora de óleo, bem como da tubulação de interligação com a bacia de captação dos
transformadores de potência e reatores e com a rede de drenagem.
Seu valor é igual ao volume de concreto estrutural aplicado multiplicado pelo custo do concreto
estrutural equivalente. É considerada uma quantidade de 30 m³ de concreto por caixa, sendo adotada
uma caixa por setor de manobra que tenha reator ou transformador. Foi dimensionada com o critério de
probabilidade aceitável para situação de falha de apenas um equipamento por vez, sendo calculada em
função do equipamento de maior volume de óleo, para um equipamento com volume de 60 m³ e a
contribuição de 10% de águas pluviais e nebulizada.
2.11. CONCRETO ESTRUTURAL EQUIVALENTE
O custo do concreto estrutural equivalente – CEE é composto pelo custo do concreto estrutural e
pelos custos referentes às demais atividades (mão-de-obra e materiais): escavação, reaterro, fôrma,
armadura, concreto, concretagem, e custos indiretos (BDI).

Composição do Custo de Concreto Estrutural Equivalente Fator Multiplicador
Escavação 1,4
Reaterro 0,4
Fôrma 12
Armadura 100
Concreto 1
Concretagem 1
Mobilização 1
CEE= 1,4 * Esc + 0,4 * Reat + 12 * Forma + 100 * Armad + Conc + Concretagem + Mobil
2.12. IMPOSTOS
Na definição dos custos de aquisição de equipamentos e materiais foram considerados os impostos
incidentes, bem como a diferença de ICMS entre estados.
2.13. PEÇAS SOBRESSALENTES
Compreendem as adquiridas juntamente com o equipamento para formação de estoque inicial de
manutenção. A reposição deste estoque é considerada despesa de manutenção.
3. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE SUBESTAÇÕES
São considerados, na aquisição de equipamentos e materiais, os custos de projeto do fabricante,
fabricação, ensaios, supervisão de montagem e treinamento de operação, seguro e transporte até o
descarregamento na obra e impostos. Nos sistemas de telecomunicação e SPCS consideram-se ainda, na
aquisição, os custos de montagem e interligação dos seus componentes, excetuando-se a montagem nas
bases e as interligações dos cabos de controle.
3.1. CUSTO DIRETO
Compreende as despesas com aquisição de equipamentos, materiais e serviços de construção,
montagem eletromecânica, canteiro de obras, comissionamento, engenharia e administração local.
3.1.1. MÓDULO DE INFRA-ESTRUTURA GERAL – (MIG)
Os itens comuns aos vários setores são considerados apenas no setor de maior nível de tensão –
Terreno, Cercas e Muros, Grama, Edificações, Serviço Auxiliar, Sistema de Proteção Contra-Incêndio,
Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Telecomunicações, Sistema de Proteção, Controle e
Supervisão, Área Industrial.

ITENS CONSIDERADOS APENAS NO SETOR DE MAIOR NÍVEL DE TENSÃO
3.1.1.1. TERRENO
Compreende todas as despesas incorridas com aquisição de área para implantar a subestação na
configuração final prevista pelo planejamento. Nesta configuração deverá ser acrescida uma área com
comprimento de 25 m de cada lado que poderá ser utilizada como apoio (canteiro de obras, depósitos,
etc.).
Nos custos de aquisição do terreno estão incluídas todas as despesas diretas (aquisições,
documentações, escrituras, etc) e indiretas (licenças ambientais, realocações de estradas, linhas de
transmissão, redes de telefone, demolições, remoções etc.).
A área total de aquisição será portanto, a do retângulo que envolve todos os setores na configuração
final prevista pelo planejamento. É admitida uma disposição lateral dos setores, sendo considerada a
largura da área total igual a do setor mais largo acrescida de 50 metros e o comprimento igual ao
somatório dos comprimentos dos setores, mais 50 metros.
ÁreaSE [m²] = (LarguraSE) * (ComprimentoSE)
Onde:


LarguraSE = L arg uras + (2 * 25);
( setor _ mais _ l arg o )

Compriment os
ComprimentoSE = + (2 * 25).
3.1.1.2. CERCAS E MUROS EXTERNOS
Compreende todas as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e demais serviços
necessários para a instalação e/ou construção das cercas ou muros dos limites externos da subestação. O
quantitativo é igual ao perímetro externo.
Cercas [m] = 2 * (LarguraSE + ComprimentoSE)
3.1.1.3. GRAMA
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços de ajardinamento e enleivamento de
5% da área final planejada do terreno da subestação. Destina-se à proteção de taludes e tratamento
paisagístico da área próxima à casa de controle.
Grama [m²] = 0,05 * ÁreaSE [m²] = 0,05 * ((LarguraSE) * (ComprimentoSE))
3.1.1.4. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários a instalação do sistema
de proteção contra incêndio, de uso comum: tanques hidropneumáticos, válvulas de bloqueio, tubulação,

instalações elétricas, painéis, compressores, extintores e abrigos.
3.1.1.5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços para instalação de poço artesiano,
caixas d'água, bombas, tubulações e acessórios. Considera-se a perfuração de um poço artesiano com
profundidade média de 70 m, e um reservatório de 10 m³.
3.1.1.6. EDIFICAÇÕES
Abrange todas as despesas necessárias à construção de edificações na área da subestação,
incluindo: casas de controle, de bombas, de serviços auxiliares, guaritas e outros. Estão incluídas também
as despesas com a compra e instalação do mobiliário, sistemas de ventilação, ar condicionado, sistema
de proteção contra incêndio, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, hidro-sanitárias (rede
de água e esgoto), elétricas, telefônicas, dados e prateleiras para os cabos de controle e de
telecomunicações.
Seu valor é igual ao somatório das áreas de todas as edificações. É considerado um padrão de
acabamento único, sendo adotado o padrão da casa de comando, por ser a maior edificação na
subestação. As quantidades adotadas são:
Edificação (m2) 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Casa de Comando 450 450 450 450 290 290 290 120
Guarita 12 12 12 12 12 12 12 12
Casa de Bombas 40 40 40 40 40 40 40 -
Casa do Gerador Diesel 38 38 38 38 38 38 38 21

Total 540 540 540 540 380 380 380 153
Obs.: A casa de relés está inserida nos módulos de infra-estrutura de manobra.
3.1.1.7. SERVIÇO AUXILIAR
Inclui todas as despesas com a aquisição de materiais: transformadores auxiliares, transformadores
de iluminação, cabos alimentadores dos transformadores de 15 kV, cabos de controle e potência,
cubículos, painéis CC e CA, geradores de emergência, baterias e carregadores e os serviços necessários à
completa instalação e conexão à rede local. As quantidades adotadas são:

Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Transformador de

2x500 2x500 2x500 2x500 2x150 2x112,5
Serviço Auxiliar de 2x300 kVA 2x150 kVA

kVA kVA kVA kVA kVA kVA
13,8 kV/380-220 V
Transformador de
Iluminação de 2x75 kVA 2x75 kVA 2x75 kVA 2x75 kVA 2x75 kVA 2x45 kVA 2x45 kVA 2x45 kVA
460/380-220 V

Gerador Diesel de 2x225 2x225 2x225 2x225 1x135
1x175 kVA 1x135 kVA 1x90 kVA

480 V kVA kVA kVA kVA kVA
Bancos de Baterias 2x500 Ah 2x500 Ah 2x500 Ah 2x500 Ah 2x300 Ah 1x250 Ah 1x250 Ah 1x200 Ah

Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
de 125 Vcc

Retificador 2x200 A 2x200 A 2x200 A 2x200 A 2x120 A 1x120 A 1x120 A 1x100 A
Cubículos Blindados
de 15 kV; 800 A; 20 5 5 5 5 5 5 5 5
kA
Quadros 10 10 10 10 10 10 10 2

Cabos de Potência 1500 1500 1500 1500 900 900 900 300
15 kV (m) 95 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2 75 mm2 70 mm2 70 mm2 35 mm2
Cabos de Potência 1

148.590 82.840 82.840 42.075 11.830 11.830 11.830 3.600
kV (m)
Cabos de Controle

23.542 17.180 17.180 13.234 10.308 6.872 6.872 6.872
(m)
3.1.1.8. ÁREA INDUSTRIAL
Compreende as despesas com a aquisição de materiais e serviços necessários para a construção do
apoio operacional, incluindo as respectivas instalações hidro-sanitárias, elétricas, telefônicas e de dados,
em locais onde não haja qualquer infra-estrutura. É considerada uma única edificação com 130 m² para
toda a subestação.
3.1.1.9. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Compreende as despesas com a aquisição dos Sistemas de Telecomunicações de voz, dados e
imagem, compreendendo sistemas de transmissão óptica, rádio digital, ondas portadoras em linhas de
alta tensão, alimentação, comutação, teleproteção, comunicação sem fio, gerência dos equipamentos e
CFTV, instrumentos de testes, consumíveis, acessórios, ferramentas especiais, documentação técnica,
licenças de software dos equipamentos e treinamentos. Um Sistema de Telecomunicações típico do
Módulo de Infra-estrutura Geral é composto dos itens da tabela abaixo.
Item Quantidade
Sistema de Transmissão Óptico SDH STM4 (1+1)
Sistema de Comutação Integrada
Sistema de Comunicação sem fio
Sistema de Comunicação de Dados
Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV
2
Sistema de Alimentação
Sistema Rádio de Entroncamento com a Rede Pública
Sistema de Telessupervisão de Infra-estrutura da Estação
Torre para Sistemas de Comunicação Móvel e Entroncamento
com a Rede Pública
3.1.1.10. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do hardware e softwares de utilização comuns a todos os

sistemas de proteção, controle, medição e supervisão dos vãos componentes da subestação, incluindo a
proteção de barras (quando se tratar de arranjo disjuntor e meio), a oscilografia associada, o sistema de
proteção, controle, medição e supervisão dos Serviços Auxiliares, cabos de rede, peças reservas,
instrumentos de teste, ferramentas especiais e treinamentos. A configuração típica adotada é:
440 345 230 138

Composição 750 kV 500 kV 88 kV 69 kV
kV kV kV kV
21,6 21,6 24,6
Proteção de barras - Unidade central 2 2 - - -
07 07 07
Módulo de Supervisão e operação 2 2 2 2 2 2 2 2
Módulo de comunicação 2 2 2 2 2 2 2 2
Módulo de engenharia e suporte à
1 1 1 1 1 1 1 1
manutenção
Módulo concentrador de informações de
1 1 1 1 1 1 1 1
oscilografia
Módulo de sincronização das informações 1 1 1 1 1 1 1 1
Painel de SPCS dos serviços auxiliares
1 1 1 1 1 1 1 1
CA/CC
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços
1 1 1 1 1 1 1 1
auxiliares
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 - AN.
ITENS ESPECÍFICOS DE CADA SETOR
Os itens a seguir, específicos de cada setor de uma subestação, serão considerados em todos os
setores implantados.
3.1.1.11. TERRAPLENAGEM
Compreende todas as despesas efetuadas com serviços relativos ao terreno, à área comum da
subestação e de acesso externo. Engloba também os serviços de desmatamento, limpeza da área e
serviços com terraplenagem (corte, aterro e compactação) com a eventual utilização de material de
empréstimo. Para quantificar estes serviços foi considerado que a área a ser terraplenada possui
declividade média de 2,5%.
Considerando o terreno com uma declividade constante tem-se o volume de corte igual ao volume
de aterro.
Vcorte = Vaterro = (ÁreaMIG [m2] * ÁreaMIG [ m 2 ] ) / 320
Terraplenagem [m3] = Vcorte + Vaterro = (ÁreaMIG [m2] * ÁreaMIG [ m 2 ] ) / 160

3.1.1.12. DRENAGEM
Todas as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços de captação e esgotamento
de águas pluviais ou de lençóis subterrâneos de 1/3 da área terraplenada necessária para a área comum
da subestação e adaptada às peculiaridades do terreno.
Drenagem [m2] = 1/3 * ÁreaMIG [m²]
3.1.1.13. EMBRITAMENTO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários ao recobrimento de 1/3
da área comum da subestação com uma camada de brita de 15 cm de espessura independentemente da
tensão. Engloba limpeza e nivelamento do terreno, bem como os custos do transporte e espalhamento
da brita.
Será considerada também uma área referente a 2x1,5 metros de largura e igual comprimento do
MIG, para efeito integração com o MIM, nas mesmas condições descritas acima.
Embritamento [m³] = 0,15 * (1/3 * ÁreaMIG [m²] + 2 * 1,5 [m] * ComprimentoMIG [m])
3.1.1.14. ARRUAMENTO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços de nivelamento, pavimentação e
calçamento dos acessos internos considerando uma rua com largura de 7 m e extensão igual ao
comprimento mais duas vezes a largura da área do MIG.
Arruamento [m²] = 7 * (2 * LarguraMIG + ComprimentoMIG)
3.1.1.15. ILUMINAÇÃO DO PÁTIO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários a instalação da
iluminação da área comum da subestação e dos arruamentos. A cada 250m2 de área será aplicado um
projetor com lâmpada de vapor de sódio 250 W, 9 m de eletroduto equivalente ao eletroduto de aço
zincado 1 1/2" com conexões e 100 m de cabo equivalente ao cabo de cobre mole 1 kV 1x6 mm2.
Iluminação [unid] = ÁreaMIG / 250 [m²]
3.1.1.16. MALHA DE TERRA E CABOS PARA-RAIOS
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários à implantação da rede de
malha de terra na área comum da subestação, e nas áreas que interligam edificações fora da área
energizada (exemplo: guarita), aterramento dos postes de iluminação das vias de acesso, bem como a
instalação de hastes para-raios e cabos terra no topo das estruturas.
Considera-se como área da malha de terra o equivalente a um terço da área do MIG. Será
considerada também uma área referente a 2x1,5 metros de largura e igual comprimento do MIG, para

efeito integração com o MIM, nas mesmas condições descritas acima.
Malha Terra [m²] = (1/3 * ÁreaMIG [m2] + 2 * 1,5 [m] * ComprimentoMIG [m])
3.1.1.17. CERCAS E ALAMBRADOS EM ÁREA ENERGIZADA
Despesas com aquisição dos materiais, obras civis e demais serviços necessários para a instalação
e/ou construção das cercas e/ou alambrados internos da área a ser energizada. O quantitativo é igual a
duas vezes o comprimento do MIG, correspondendo às cercas longitudinais da área energizada. O
perímetro total será composto adicionando, em cada MIM, as cercas laterais.
CercasÁrea_Energ [m] = 2 * ComprimentoMIG [m]
3.1.1.18. CANALETAS PRINCIPAIS
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços para instalação das canaletas
necessárias à passagem dos cabos de controle e de potência, assim como o encaminhamento dos cabos
de fibras ópticas. Incluem dutos, galerias, envelopes, canaletas, caixas de passagem, canaletas reforçadas
para passagem de veículos de manutenção.
Considera-se a utilização de canaletas com 70 cm de largura interna com extensão igual ao
comprimento do módulo.
Canaletas [m] = ComprimentoMIG
3.1.1.19. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA O BARRAMENTO
Compreende todas as despesas com a aquisição e serviços de montagem dos transformadores de
potencial para o barramento do setor. São considerados 2 TP's para as configurações BD4, BD5, DJM e
BDDD, isto é, 1 TP por seção da barra. No caso da configuração BPT, é considerada a aplicação apenas na
barra principal de 1 TP por seção da barra. No caso da configuração BS , deve ser considerado a existência
de somente uma barra, sendo previsto 1 TP por seção da barra.
3.1.1.20. BASES SUPORTES E ESTRUTURAS DOS TP'S DE BARRA
Compreende as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários à
execução das fundações e suportes dos transformadores de potencial da barra.
O custo da fundação é calculado em função do concreto estrutural equivalente efetivamente
aplicado nas fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural 750 345 88 69
500 kV 440 kV 230 kV 138 kV
(m3) kV kV kV kV
3,51,6 3,51,6 3,54,6 1,313 1,312,3 1,312,3 0,582,3
Transformador de potencial 4,67
07 07 07 2,624,5 2,624,5 2,625 1,165

1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 - AN.
O custo dos suportes é calculado em função da quantidade de aço galvanizado, acrescido de 25%
para a montagem:
Suporte Metálico - Aço
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Galvanizado (kg)

6001,6 6001,6 5204,6 2203 2102,3 2102,3 1902,3
Suportes dos TP's 1.000
07 07 07 4404,5 4204,5 4205 3805
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 - AN.
3.1.2. MÓDULO DE INFRA-ESTRUTURA DE MANOBRA – (MIM)
É composto pelos seguintes itens de infra-estrutura básica para os conjuntos de manobra, não
devendo ser considerado em caso de complementação do conjunto de manobra:
3.1.2.1. CERCAS E ALAMBRADOS
Compreende todas as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e demais serviços
necessários para a instalação e/ou construção das cercas e/ou alambrados internos da área a ser
energizada. O quantitativo é igual a duas vezes a largura mais uma vez o comprimento do conjunto de
manobra. As cercas e alambrados longitudinais são computados no MIG.
CercasMIM [m] = (2 * LarguraMIM [m])
3.1.2.2. TERRAPLENAGEM
Compreende todas as despesas efetuadas com serviços relativos ao movimento de terra necessária
para a área do conjunto de manobra a ser implantado, adaptada às peculiaridades do terreno. Engloba
também os serviços de desmatamento, limpeza da área e serviços com terraplenagem (corte, aterro e
compactação) com a eventual utilização de material de empréstimo. Para quantificar estes serviços foi
considerado que a área a ser terraplenada possui declividade média de 2,5%.
Considerando o terreno com uma declividade constante tem-se o volume de corte igual ao volume
de aterro.
Vcorte = Vaterro = (ÁreaMIM [m²] * ÁreaMIM [ m 2 ] ) / 320
ÁreaMIM [ m 2 ]
Terraplenagem [m³] = Vcorte + Vaterro = (ÁreaMIM [m2] * ) / 160

3.1.2.3. DRENAGEM
Todas as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços de captação e esgotamento
de águas pluviais ou de lençóis subterrâneos da área terraplenada necessária para a área energizada e
adaptada às peculiaridades do terreno.
Drenagem [m²] = ÁreaMIM [m²]
3.1.2.4. EMBRITAMENTO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários ao recobrimento do pátio
de manobra com uma camada de brita de 15 cm de espessura independente da tensão, estendida em 1,5
m além da cerca interna que delimita a área energizada em seu comprimento. Engloba limpeza e
nivelamento do terreno, bem como os custos do transporte e espalhamento da brita. As faixas
longitudinais de 1,5 m além da cerca interna são computadas no MIG
Embritamento [m³] = 0,15 [m] * (ComprimentoMIM [m] + 2 * 1,5 [m]) * (LarguraMIM [m])
3.1.2.5. ARRUAMENTO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços de nivelamento, pavimentação e
calçamento dos acessos internos considerando uma rua com largura de 7 m e extensão igual a duas vezes
a largura do conjunto de manobra.
Arruamento [m²] = 7 [m] * (2 * LarguraMIM [m])
3.1.2.6. ILUMINAÇÃO DO PÁTIO
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários à iluminação dos
conjuntos de manobra da subestação (área energizada). A cada 250m2 de área será aplicado um projetor
com lâmpada de vapor de sódio 250 W, 9 m de eletroduto equivalente ao eletroduto de aço zincado 1
1/2" com conexões e 100 m de cabo equivalente ao cabo de cobre mole 1 kV 1x6 mm2.
Iluminação [unid] = ÁreaMIM / 250 [m²]
3.1.2.7. MALHA DE TERRA E CABOS PARA-RAIOS
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários à implantação da rede de
malha de terra do pátio de manobra, estendida em 1,5 m além da cerca interna que delimita a área
energizada no seu comprimento, bem como a instalação de hastes para-raios e cabos terra no topo das
estruturas. As faixas longitudinais de 1,5 m além da cerca interna são computadas no MIG
Malha [m²] = (ComprimentoMIM [m] + 2 * 1,5 [m]) * (LarguraMIM [m])

3.1.2.8. CANALETAS
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços para instalação das canaletas
necessárias à passagem dos cabos de controle e de potência, assim como o encaminhamento dos cabos
de fibras ópticas. Estão inclusos dutos, galerias, envelopes, canaletas, caixas de passagem, canaletas
reforçadas para passagem de veículos de manutenção.
Considera-se a utilização de canaletas com 50 cm de largura interna com extensão igual a metade do
comprimento do conjunto de manobra.
Canaletas [m] = ½ * ComprimentoMIM
3.1.2.9. EDIFICAÇÕES
Abrange todas as despesas necessárias à construção da casa de relés. É considerado o padrão de
acabamento da casa de comando. Não é adotada a utilização de casa de relés para o setor de 69 kV.
As quantidades adotadas são:
Edificação (m2) 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Casa de Relés 32 32 32 32 12 12 12 -
3.1.2.10. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA O BARRAMENTO
Compreende todas as despesas com a aquisição e serviços de montagem dos transformadores de
potencial para o barramento do setor. No caso da configuração AN é previsto 1 TP no barramento.
3.1.2.11. BASES SUPORTES E ESTRUTURAS DOS TP'S DE BARRA
Compreende as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários à
execução das fundações e suportes dos transformadores de potencial da barra.
O custo da fundação é calculado em função do concreto estrutural equivalente efetivamente
aplicado nas fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m3)

Transformador de potencial - 1,757 1,757 1,757 - - - -
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 - AN.
O custo dos suportes é calculado em função da quantidade de aço galvanizado, acrescido de 25%
para a montagem:

Suporte Metálico - Aço
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Galvanizado (kg)

Suportes dos TP's - 3007 3007 2607 - - - -
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 - AN.
3.1.3. MÓDULO DE INFRA-ESTRUTURA GERAL PARA ACESSANTE – (MIG.A)
Em caso de ampliações para acessantes, é admitida a aplicação de uma simplificação do módulo de
infra-estrutura geral, que consta dos seguintes itens:
3.1.3.1. SERVIÇO AUXILIAR
Inclui todas as despesas com a aquisição de materiais: transformadores auxiliares, transformadores
de iluminação, cabos alimentadores dos transformadores de 15 kV, cabos de controle e potência,
cubículos, painéis CC e CA, geradores de emergência, baterias e carregadores e os serviços necessários à
completa instalação e conexão à rede local. As quantidades adotadas são:

Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Transformador de Serviço
1x112,5 1x112,5 1x112,5 1x112,5 1x112,5 1x112,5 1x112,5 1x112,5
Auxiliar de13,8 kV/380-220

kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
V
Transformador de

1x15 1x15 1x15 1x15 1x15 1x15 1x15 1x15
Iluminação de

kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
460/380-220 V

1x75 1x75 1x75 1x75 1x75 1x75 1x75 1x75
Gerador Diesel de 480 V

kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
Bancos de Baterias de 125 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100
Vcc Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah

Retificador 2x60 A 2x60 A 2x60 A 2x60 A 2x60 A 2x60 A 2x60 A 2x60 A
Quadros 2 2 2 2 2 2 2 2

900 m 900 m 900 m 900 m 900 m 900 m 900 m 900 m
Cabos de Potência 15 kV
95 mm² 95 mm² 95 mm² 95 mm² 70 mm² 70 mm² 70 mm² 70 mm²
3.1.3.2. EDIFICAÇÕES
Abrange todas as despesas necessárias à construção de uma casa de comando totalizando 65 m².
3.1.3.3. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Compreende as despesas com a aquisição dos sistemas de telecomunicações de voz, dados e

imagem, compreendendo sistemas de transmissão óptica, rádio digital, ondas portadoras em linhas de
alta tensão, alimentação, comutação, teleproteção, comunicação sem fio, gerência dos equipamentos e
CFTV, instrumentos de testes, consumíveis, acessórios, ferramentas especiais, documentação técnica,
licenças de software dos equipamentos e treinamentos.
Um sistema de telecomunicações típico do Módulo de Infra-estrutura Geral para Acessante é
composto dos itens da tabela abaixo.
Item Quantidade
Sistema de Transmissão Óptico SDH STM4 (1+1)
Sistema de Comutação Integrada
Sistema de Comunicação sem fio
Sistema de Comunicação de Dados
Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV
2
Sistema de Alimentação
Sistema Rádio de Entroncamento com a Rede Pública
Sistema de Telesupervisão de Infra-estrutura da Estação
Torre para Sistemas de Comunicação Móvel e Entroncamento com a Rede Pública
Sistema de Comunicação entre o Acessante e a Proprietária da Instalação
3.1.3.4. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do hardware e softwares de utilização comuns a todos os
sistemas de proteção, controle, medição e supervisão dos vãos componentes dos módulos do acessante
na SE, incluindo a oscilografia associada, o sistema de proteção, controle, medição e supervisão dos
Serviços Auxiliares, cabos de rede, peças reservas, instrumentos de teste, ferramentas especiais e
treinamentos. A configuração típica adotada é:

750 500 230 88
Composição 440 kV 345 kV 138 kV 69 kV
kV kV kV kV
Módulo de Supervisão e operação 2 2 2 2 2 2 2 2
Módulo de comunicação 2 2 2 2 2 2 2 2
Módulo de engenharia e suporte à
1 1 1 1 1 1 1 1
manutenção
Módulo concentrador de informações de
1 1 1 1 1 1 1 1
oscilografia
Módulo de sincronização das informações 1 1 1 1 1 1 1 1
Painel de SPCS dos serviços auxiliares CA/CC 1 1 1 1 1 1 1 1
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços
1 1 1 1 1 1 1 1
auxiliares

3.1.3.5. CANALETAS PRINCIPAIS
Despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços para instalação das canaletas
necessárias à passagem dos cabos de controle e de potência, assim como o encaminhamento dos cabos
de fibras ópticas. Incluem dutos, galerias, envelopes, canaletas, caixas de passagem, canaletas reforçadas
para passagem de veículos de manutenção.
Considera-se a utilização de canaletas com 70 cm de largura interna com extensão igual a ¼ do
comprimento do conjunto de manobra do acessante.
Canaletas [m] = ¼ * ComprimentoMIM
3.1.4. MÓDULO DE MANOBRA – ENTRADA DE LINHA (EL)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma entrada de
linha.
3.1.4.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 6 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados
de acordo com o nível de tensão.
Fase 750 500 440 345 230 138

Item Equipamento 88 kV 69 kV
kV kV kV kV kV kV
21 21 21
1 Disjuntor 3Ø 1 1 1 1 1
16 16,7 16,7
2 Chave seccionad. c/ LT 3Ø 1 1 1 1 1 1 1 1
12
23 12 12
41 41 41 34 23
3 Chave seccionad. s/ LT 3Ø 34 23 23

26 26,7 26,7 26,7 34
45 45 45
45
4 Transformador de potencial capacitivo 1Ø 3 3 3 3 3 - - -
5 Transformador de potencial indutivo 1Ø - - - - - 3 3 3
6 Transformador de corrente 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Para-raios 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.4.2. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E TELEPROTEÇÃO
Compreende as despesas com a aquisição dos Sistemas de Telecomunicações de voz, dados e
imagem, compreendendo sistemas de transmissão óptica, rádio digital, ondas portadoras em linhas de
alta tensão, alimentação, comutação, teleproteção, comunicação sem fio, gerência dos equipamentos,
instrumentos de testes, consumíveis, acessórios, ferramentas especiais, documentação técnica, licenças
de software dos equipamentos e treinamentos.
Um Sistema de Telecomunicações e Teleproteção típico do Módulo de Entrada de Linha é composto

dos itens da tabela abaixo.
Item Quantidade
Sistema de Acesso PDH de 2 Mbps
Sistema de Ondas Portadoras em Linhas de Alta Tensão (1+1)
11
Sistema de Teleproteção Principal(*)
22
Sistema de Teleproteção Alternada(*)
Sistema de Comunicação Móvel para Manutenção de Linhas
1 – 69 kV, 88 kV e 138 kV; e
2 – 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV e 750 kV.
(*) Em função dos procedimentos de rede, para o Sistema de Teleproteção Principal e Alternada, foram
adotados meios físicos independentes, a saber:
- Sistema de Transmissão Óptico utilizando dois modems de teleproteção um em cada canal;
- Sistema de Ondas Portadoras em Linhas de Alta Tensão compreendendo dois equipamentos;
- OPLAT, um em cada canal, modems de teleproteção, grupo de acoplamento e as bobinas de
bloqueio.
Obs: Em casos de linhas de transmissão com necessidade de regeneração do sinal óptico e/ou repetição
de rádio para manutenção de linhas de transmissão, utilizam-se os módulos adicionais: Estação
Regeneradora Óptica e Repetidora de Rádio para Manutenção de Linhas.
3.1.4.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle e supervisão do vão,
incluindo a oscilografia associada. Os quantitativos adotados são:

750 500 440 345 230 138 88 69
Painéis Composição
kV kV kV kV kV kV kV kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Primária - - - - - 1 1 -
11,6 11,6 14,6
Proteção Principal de Barra 1 1 1 1 -
Painel 1 07 07 07
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 -
Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Secundária - - - - - 1 1 -
Painel 2
11,6 11,6 14,6
Proteção Alternada de Barra 1 1 1 1 -
07 07 07
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
RDP 1 1 1 1 1 1 1 -

750 500 440 345 230 138 88 69
Painéis Composição
kV kV kV kV kV kV kV kV
Proteção Unitária - - - - - - - 1
Painel Único Proteção Retaguarda - - - - - - - 1
Unidade de Proteção e - - - - - - - 1
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.4.4. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes. Para o pórtico da entrada de linha foi considerada uma
estrutura de porte médio, para ângulos até 18º.

Pórtico Suportes Total
Tensão
Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
421 21.0001 62.0001
750 kV 41.000
306 15.0006 56.0006
421 12.6001 27.6001
500 kV 15.000
306,7 9.0006,7 24.0006,7
421 12.6001 27.6001
440 kV 15.000
306,7 9.0006,7 24.0006,7

364 9.3604 19.3604
345 kV 10.000
306,7 7.8006,7 17.8006,7

| 303 | 6.6003 | 24.5603 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 kV 17.960 | 364 | 7.9204 | 25.8804 |
| 425 | 9.2405 | 27.2005 |  |
| 192 | 3.9902 | 16.3102 |  |

22,53 4.7253 17.0453
138 kV 12.320

264 5.4604 17.7804
29,55 6.1955 18.5155

192 3.9902 16.3102
88 kV 12.320 22,53 4.7253 17.0453
29,55 6.1955 18.5155

192 3.6102 8.2102
69 kV 4.600 22,53 4.2753 8.8753
29,55 5.6055 10.2055
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Obs.: Os pesos adotados são de estruturas leves, de maneira que, em casos de bays conjugados, o
somatório dos pesos das duas colunas equivale à aplicação de uma estrutura mais pesada.
3.1.4.5. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados, são:

Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
EL 18.330 16.601 16.601 13.142 9.684 6.918 6.918 2.769
3.1.4.6. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Ancoragem Suspensão Pedestal
Tensão

Dupla Simples Dupla Simples
750 kV 6 - 3 - 3
500 kV 6 - 3 - 3
440 kV 6 - 3 - 3
345 kV 6 - 3 - 3
230 kV - 12 - 6 3
138 kV - 24 - - 3
88 kV - 24 - - 3
69 kV - 15 - - 3
3.1.4.7. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra, são calculados os pesos de cabos e tubos de
alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foi considerada uma quantidade média.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 4.700 4.700 4.700 2.000 1.440 870 870 260
Conectores/Espaçadores (un.) 102 102 102 102 86 71 71 60
3.1.4.8. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes. É considerada unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m3)
22,006 18,006,7 18,006,7

Disjuntor 15,00 3,39 5,07 5,07 1,66
44,001 36,001 36,001
Chave seccionad. c/ LT 12,00 10,50 10,50 10,50 3,48 1,16 1,16 5,24

Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m3)
1,162
6,963 1,162 5,242

24,006 21,006,7 21,006,7 31,504 2,323
Chave seccionad. s/ LT 10,444 2,323 10,483
48,001 42,001 42,001 21,006,7 3,484
13,925 4,645 20,965
4,645

| Transformador de potencial | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformador de corrente | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |
| Para-raios | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |
| Pórticos | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 45,00 | 51,04 68,11 68,11 13,31 |  |  |  |
| Isoladores Pedestal | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

89,032
78,403 89,032 32,412
156,006 130,506,7 130,506,7 112,506,7 90,193

Total 81,884 90,193 37,653
202,001 169,501 169,501 123,004 91,354
85,365 92,515 48,135
92,515
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.5. MÓDULO DE MANOBRA – INTERLIGAÇÃO DE BARRAMENTOS (IB)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma interligação
de barras.
3.1.5.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 3 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados
de acordo com o nível de tensão.
Fase 750

Item Equipamento 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
kV
1 Disjuntor 3Ø 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Chave seccionad. s/ LT 3Ø 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Transformador de corrente 1Ø 6 6 6 6 3 3 3 3
Obs.: Nas configurações BDDD, BS e AN não estão previstos estes módulos. Somente nas configurações
BPT, BD4, BD5 e DJM.
3.1.5.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição e supervisão
e oscilografia do vão de interligação das barras. Os quantitativos adotados são:

750 500 440 345 230 138 88 69
Painéis Composição
kV kV kV kV kV kV kV kV
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
Painel Único
Proteção de Barra – Unidade - - - - 1 1 1 -

750 500 440 345 230 138 88 69
Painéis Composição
kV kV kV kV kV kV kV kV
Proteção de Barra – Unidade de
- - - - 1 1 1 -
bay
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 1
3.1.5.3. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes. Para o pórtico da interligação de barramentos foi
considerada uma estrutura de porte médio, para ângulos até 18º.

Pórtico Suportes Total
Tensão

| Peso (kg) | Qtd | Peso (kg) | Peso (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 kV | 82.000 | 36 | 18.000 | 100.000 |
| 500 kV | 30.000 | 36 | 10.800 | 40.800 |
| 440 kV | 30.000 | 36 | 10.800 | 40.800 |
| 345 kV | 20.000 | 36 | 9.360 | 29.360 |
| 230 kV | 17.960 | 18 | 3.960 | 21.920 |
| 138 kV | 12.320 | 13 | 2.730 | 15.050 |
| 88 kV | 12.320 | 13 | 2.730 | 15.050 |
| 69 kV | 4.600 | 13 | 2.470 | 7.070 |

Obs.: Os pesos adotados são de estruturas leves de maneira que, em casos de bays conjugados, o
somatório dos pesos das duas colunas equilave à aplicação de uma estrutura mais pesada.
3.1.5.4. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados são:
Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
IB 13.489 12.452 12.452 10.377 8.302 6.088 6.088 3.047
3.1.5.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Cadeia Completa Ancoragem Cadeia Completa Suspensão Isolador Pedestal
Tensão

Dupla Simples Dupla Simples
750 kV 6 - - - 18
500 kV 6 - - - 18
440 kV 6 - - - 18
345 kV 6 - - - 18
230 kV - 6 - 3 3
138 kV - 6 - 3 3
88 kV - 6 - 3 3
69 kV - 6 - - 3
3.1.5.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra são calculados os pesos de cabos e tubos de
alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foram consideradas uma quantidade média.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 8.341 5.246 5.246 5.246 1.232 520 520 160
Conectores/Espaçadores (un.) 102 102 102 102 21 27 27 54
3.1.5.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes. É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

Disjuntor 22,00 18,00 18,00 15,00 3,39 5,07 5,07 1,66
Chave seccionad. s/ LT 24,00 21,00 21,00 21,00 6,96 2,32 2,32 10,48
Transformador de corrente 14,00 10,5 10,5 10,5 3,93 3,93 3,93 1,74
Pórticos 140,00 120,00 120,00 90,00 51,04 68,11 68,11 13,31

Isoladores Pedestal 42,00 31,50 31,50 31,50 1,74 1,74 1,74 1,74
Total 242,00 201,00 201,00 168,00 67,06 81,17 81,17 28,93
3.1.6. MÓDULO DE MANOBRA – CONEXÃO DE AUTO/TRANSFORMADOR (CT)

É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de
auto/transformador.
3.1.6.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 5 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados
de acordo com o nível de tensão.
Fase

Item Equipamento 750 kV 500 kV 4400 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
21 21 21
1 Disjuntor 3Ø 1 1 1 1 1
16 16,7 16,7
22
44 33 22 22
41 41 41 33
2 Chave seccionad. s/ LT 3Ø 36,7 44 33 33
36 36,7 36,7 44
55 55 55
55
3 Transformador de corrente 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Para-raios 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.6.2. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes.

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
331 16.5001 57.5001
750 kV 41.000

276 13.5006 54.5006
331 9.9001 39.9001
500 kV 30.000

276,7 8.1006,7 38.1006,7
331 9.9001 39.9001
440 kV 30.000

276,7 8.1006,7 38.1006,7
334 8.5804 28.5804
345 kV 20.000

| 276,7 | 7.0206,7 | 27.0206,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 6.6003 | 24.5603 |  |  |
| 230 kV | 17.960 | 364 | 7.9204 | 25.8804 |
| 425 | 9.2405 | 27.2005 |  |  |
| 192 | 3.9902 | 16.3102 |  |  |
| 22,53 | 4.7253 | 17.0453 |  |  |

138 kV 12.320

| 264 | 5.4604 | 17.7804 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,55 | 6.1955 | 18.5155 |  |  |
| 192 | 3.9902 | 16.3102 |  |  |
| 88 kV | 12.320 | 22,53 | 4.7253 | 17.0453 |
| 29,55 | 6.1955 | 18.5155 |  |  |
| 162 | 3.0402 | 7.6402 |  |  |
| 69 kV | 4.600 | 19,53 | 3.7053 | 8.3053 |
| 26,55 | 5.0355 | 9.6355 |  |  |

1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Obs: Os pesos adotados são de estruturas leves de maneira que, em casos de bays conjugados, o
somatório dos pesos das duas colunas equilave à aplicação de uma estrutura mais pesada.
3.1.6.3. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto.
Os quantitativos, em metros, adotados são:
Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
CT 18.468 16.601 16.601 12.866 9.132 6.918 6.918 3.461
3.1.6.4. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição, supervisão e
oscilografia do vão, incluindo o sistema de controle automático de regulação de tensão. Os quantitativos
adotados são:

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Primária - - - - - 1 1 -
Painel
11,6 11,6 14,6
1 Proteção Principal de Barra 1 1 1 1 -
07 07 07
Alta
1 1 1 1 1 1 1
Unidade de falha de disjuntor -
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 -
Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Secundária - - - - - 1 1 -
Painel Proteção do terciário 1 1 1 1 1 1 1 -

2 11,6 11,6 14,6
Proteção Alternada de Barra 1 1 1 1 -
Alta 07 07 07
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
RDP 1 1 1 1 1 1 1 -
Proteção Principal - 1 1 1 1 - - -
Painel
1 Proteção Primária - - - - - 1 1 -
Baixa
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
Unidade de Controle - 1 1 1 1 1 1 -

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
-
11,6 11,6 14,6
Proteção Principal de Barra 1 1 1 -
07 07 07
-
Proteção Alternada 1 1 1 1 - - -
Proteção Secundária - - - - - 1 1 -

Painel 11,6 11,6 14,6
Proteção Alternada de Barra - 1 1 1 -
2 07 07 07
Baixa
Unidade de falha de disjuntor - 1 1 1 1 1 1 -
Unidade de controle de tensão - 1 1 1 1 1 1 -
-
RDP 1 1 1 1 1 1 -
Painel Unidade de Controle - - - - - - - 1
Alta Proteção Unitária - - - - - - - 1
Único
Proteção retaguarda - - - - - - - 1
Unidade de Controle - - - - - - - 1
Painel
Baixa Proteção Retaguarda - - - - - - - 1
Único
Unidade de controle de tensão - - - - - - - 1
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.6.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Tensão Ancoragem Suspensão Pedestal
Dupla Simples Dupla Simples
750 kV 6 - 3 - 3
500 kV 6 - 3 - 3
440 kV 6 - 3 - 3
345 kV 6 - 3 - 3
230 kV - 6 - - 6
138 kV - 6 - - 6
88 kV - 6 - - 6
69 kV - 6 - - 3
3.1.6.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão a
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e diversos
equipamentos dos pátios da subestação. Com base nas dimensões do módulo de manobra, são calculados
os pesos de cabos e tubos de alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores, foi

considerado um valor médio.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 6.496 4.826 4.826 4.826 1.198 618 618 150
Conectores/Espaçadores (un.) 103 103 103 103 76 65 65 54
3.1.6.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes. É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
22,006 18,006,7 18,006,7

Disjuntor 15,00 3,39 5,07 5,07 1,66
44,001 36,001 36,001
2,322
10,443 2,322 10,482

48,001 42,001 42,001 42,004 3,483
13,924 3,483 15,723
Chave seccionad. s/ LT
36,006 31,506,7 31,506,7 31,506,7 4,644
17,405 5,805 26,205
5,805

| Transformador de corrente | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para-raios | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Pórticos | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 51,04 68,11 68,11 13,31 |  |  |  |
| Isoladores Pedestal | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 1,74 |

84,652
74,023 84,652 30,672
183,001 213,751 213,751 162,754 85,813
77,504 85,813 35,913
149,006 185,256,7 185,256,7 152,256,7 86,974
80,985 88,135 46,395
Total 88,135
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Obs.: as bases em concreto armado com as suas paredes corta-fogo, caixas coletoras, arruamentos, trilhos
e afins, estão incluídos no módulo de equipamento especial.
3.1.7. MÓDULO DE MANOBRA – CONEXÃO DE REATOR (CRB, CRL)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de
reator.
3.1.7.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 4 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados
de acordo com o nível de tensão.

Conexão de Reator de Barra

750 500 440 345 230 138 88 69
Item Equipamento Fase
kV kV kV kV kV kV kV kV
21 21 21
1 Disjuntor 3Ø 1 1 1 1 1
16 16,7 16,7
22
33 22 22
41 41 41 44 33
44 33 33
2 Chave seccionad. s/ LT 3Ø

36 36,7 36,7 36,7 44
55 55 55
55
3 Transformador de corrente 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Transformador de potencial capacitivo 1Ø 1 1 1 1 1 - - -
5 Para-raios 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Conexão de Reator de Linha - Manobrável

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Chave seccionad. s/ LT 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Para-raios 3 3 3 3 3 3 3 3
Conexão de Reator de Linha - Não Manobrável

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Chave seccionad. s/ LT 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Para-raios 3 3 3 3 3 3 3 3
3.1.7.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição, supervisão e
oscilografia do vão. Os quantitativos adotados são:
Conexão de Reator de Barra

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Primária - - - - - 1 1 1

Painel 11,6 11,6 14,6
Proteção Principal de Barra 1 1 1 1 -
1 07 07 07
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 1
Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
Painel
Proteção Secundária - - - - - 1 1 1
2
11,6 11,6 14,6
Proteção Alternada de Barra 1 1 1 1 -
07 07 07

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 1
RDP 1 1 1 1 1 1 1 -
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Conexão de Reator de Linha - Manobrável

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - -
Painel Proteção Primária - - - - - 1 1 1
1 Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 1
Painel Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
2 Proteção Secundária - - - - - 1 1 1
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexão de Reator de Linha – Não Manobrável

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - - -
Painel
Proteção Primária - - - - - 1 1 1
1
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 1
Painel
Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
2
Proteção Secundária - - - - - 1 1 1
3.1.7.3. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes.
Conexão de Reator de Barra

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
371 18.5001 59.5001
750 kV 41.000

316 15.5006 56.5006
371 11.1001 26.1001
500 kV 15.000

316,7 9.3006,7 24.3006,7
371 11.1001 26.1001
440 kV 15.000

316,7 9.3006,7 24.3006,7
374 9.6204 19.6204
345 kV 10.000

316,7 8.0606,7 18.0606,7
313 6.8203 24.7803
230 kV 17.960

374 8.1404 26.1004

Pórtico Suportes Total
Tensão

| Peso (kg) | Qtd | Peso (kg) | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 435 | 9.4605 | 27.4205 |  |
| 192 | 3.9902 | 16.3102 |  |
| 22,53 | 4.7253 | 17.0453 |  |

138 kV 12.320

| 264 | 5.4604 | 17.7804 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,55 | 6.1955 | 18.5155 |  |  |
| 192 | 3.9902 | 16.3102 |  |  |
| 88 kV | 12.320 | 22,53 | 4.7253 | 17.0453 |
| 29,55 | 6.1955 | 18.5155 |  |  |
| 162 | 3.0402 | 7.6402 |  |  |
| 69 kV | 4.600 | 19,53 | 3.7053 | 8.3053 |
| 26,55 | 5.0355 | 9.6355 |  |  |

1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Conexão de Reator de Linha

Pórtico Suportes Total
Tensão
Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)

| 750 kV | - | 12 | 6.000 | 6.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 kV | - | 12 | 3.600 | 3.600 |
| 440 kV | - | 12 | 3.600 | 3.600 |
| 345 kV | - | 12 | 3.120 | 3.120 |
| 230 kV | 7.220 | 12 | 2.640 | 9.860 |
| 138 kV | 4.840 | 9,5 | 1.995 | 6.835 |
| 88 kV | 4.840 | 9,5 | 1.995 | 6.835 |
| 69 kV | - | 6,5 | 1.235 | 1.235 |

Obs.: Os pesos adotados são de estruturas leves de maneira que, em casos de bays conjugados, o
somatório dos pesos das duas colunas equilavem a aplicação de uma estrutura mais pesada.
3.1.7.4. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados são:

Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
CRB 12.901,25 11.760,00 11.760,00 9.477,50 7.195,00 5.535,00 5.535,00 4.258,00
CRL 13.627,00 12.728,00 12.728,00 10.930,00 9.132,00 6.918,00 6.918,00 4.756,00
3.1.7.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Conexão de Reator de Barra

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Tensão Ancoragem Suspensão Pedestal
Dupla Simples Dupla Simples
750 kV 6 - 3 - 6
500 kV 6 - 3 - 6
440 kV 6 - 3 - 6
345 kV 6 - 3 - 6
230 kV - 6 - 3 6
138 kV - 6 - 3 6
88 kV - 6 - 3 6
69 kV - - - - 3
Conexão de Reator de Linha

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Tensão Ancoragem Suspensão Pedestal
Dupla Simples Dupla Simples
750 kV - - - - 3
500 kV - - - - 3
440 kV - - - - 3
345 kV - - - - 3
230 kV - - 6 - 3
138 kV - - - 6 3
88 kV - - - 6 3
69 kV - - - - -
3.1.7.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra são calculados os pesos de cabos e tubos de
alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foram considerados uma quantidade média.
Conexão de Reator de Barra
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 6.452 5.864 5.864 5.864 1.100 520 520 60
Conectores/Espaçadores (un.) 30 30 30 30 75 64 64 15

Conexão de Reator de Linha
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 1.164 1.164 1.164 1.164 298 520 520 520
Conectores/Espaçadores (un.) 30 30 30 30 21 27 27 27
3.1.7.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes.
É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Conexão de Reator de Barra
Fundação Concreto

Estrutural 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
22,006 18,006,7 18,006,7

Disjuntor 15,00 3,39 5,07 5,07 1,66
44,001 36,001 36,001
2,322 2,322
10,443 10,482

36,006 31,506,7 31,506,7 42,004 3,483 3,483
Chave seccionad. s/ LT 13,924 15,723
48,001 42,001 42,001 31,506,7 4,644 5,805
17,405 26,205
5,805
Transformador de

7,00 5,25 5,25 5,25 3,93 3,93 3,93 1,74
corrente
Transformador de

2,33 1,75 1,75 1,75 1,31 - - -
potencial

Para-raios 7,00 5,25 5,25 5,25 1,74 1,74 1,74 1,74
Pórticos 70,00 60,00 60,00 45,00 51,04 68,11 68,11 13,31
Isoladores Pedestal 14,00 10,50 10,50 10,50 3,48 3,48 3,48 1,74
84,652
84,652 30,672

158,336 132,256,7 132,256,7 124,754 75,333 85,813
Total 85,813 35,913

160,751 78,814 86,974
88,135 46,395

192,331 160,751 114,256,7 82,295 88,135
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Conexão de Reator de Linha - Manobrável
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

Disjuntor 22,00 18,00 18,00 15,00 3,39 5,07 5,07 -
Chave seccionad. s/ LT 12,00 10,50 10,50 10,50 3,48 1,16 1,16 -
Para-raios 7,00 5,25 5,25 5,25 1,74 1,74 1,74 -
Pórticos - - - - 25,52 17,03 17,03 -

Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

Isoladores Pedestal 7,00 5,25 5,25 5,25 1,74 1,74 1,74 -
Total 48,00 39,00 39,00 36,00 35,87 26,74 26,74 -
Obs.: as bases em concreto armado com as suas paredes corta-fogo, caixas coletoras, arruamentos, trilhos
e afins, estão incluídos no módulo de equipamento.
Conexão de Reator de Linha – Não Manobrável
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

Chave seccionad. s/ LT 12,00 10,50 10,50 10,50 3,48 1,16 1,16 -
Para-raios 7,00 5,25 5,25 5,25 1,74 1,74 1,74 -
Pórticos - - - - 25,52 17,03 17,03 -

Isoladores Pedestal 7,00 5,25 5,25 5,25 1,74 1,74 1,74 -
Total 26,00 21,00 21,00 21,00 32,48 21,67 21,67 -
Obs.: as bases em concreto armado com as suas paredes corta-fogo, caixas coletoras, arruamentos,
trilhos e afins, estão incluídos no módulo de equipamento.
3.1.8. MÓDULO DE MANOBRA – CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITORES PARALELO (CCP)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de
banco de capacitores paralelo.
3.1.8.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 6 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados
de acordo com o nível de tensão.

750 500 440 345 230 138 88 69
Item Equipamento Fase
kV kV kV kV kV kV kV kV
21 21
1 Disjuntor 3Ø - 1 1 1 1 1
16,7 16,7
2 Chave seccionad. c/ LT 3Ø - 1 1 1 1 1 1 1
12
23 12 12
31 31 34 23
3 Chave seccionad. s/ LT 3Ø - 34 23 23

26,7 26,7 26,7 34
45 45 45
45
4 Transformador de potencial capacitivo 1Ø - 3 3 3 3 - - -
5 Transformador de corrente 1Ø - 3 3 3 3 3 3 3
6 Para-raios 1Ø - 3 3 3 3 3 3 3
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.

3.1.8.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição, supervisão e
oscilografia do vão. Os quantitativos adotados são:

750 500 440 345 230 138 88 69
Painéis Composição
kV kV kV kV kV kV kV kV
Proteção Principal (Unitária e
- 1 1 1 1 - - -
Retaguarda)
Proteção Primária - - - - - 1 1 1
11,6 11,6 14,6
Painel 1 Proteção Principal de Barra - 1 1 1 -
07 07 07
Unidade de falha de disjuntor - 1 1 1 1 1 1 1
RDP - 1 1 1 1 1 1 -
Unidade de Controle do Módulo - 1 1 1 1 1 1 1
Proteção Alternada - 1 1 1 1 - - -
Proteção Secundária - - - - - 1 1 1

Painel 11,6 11,6 14,6
Proteção Alternada de Barra - 1 1 1 -
2 07 07 07
Unidade de falha de disjuntor - 1 1 1 1 1 1 1
Unidade de Controle do banco - 1 1 1 1 1 1 1
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.8.3. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto.
Os quantitativos, em metros, adotados são:
750

Composição 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
kV
CCP - 12.500,00 12.500,00 10.697,00 8.579,00 6.504,00 6.504,00 2.769,00
3.1.8.4. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes.

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
750 kV - - - -

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
361 10.8001 25.8001
500 kV 15.000

306,7 9.0006,7 24.0006,7
361 10.8001 25.8001
440 kV 15.000

306,7 9.0006,7 24.0006,7
364 9.3604 19.3604
345 kV 10.000

306,7 7.8006,7 17.8006,7
333 7.2603 25.2203
394 8.5804 26.5404
230 kV 17.960

455 9.9005 27.8605
192 3.9902 16.3102
22,53 4.7253 17.0453
138 kV 12.320

| 264 | 5.4604 | 17.7804 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,55 | 6.1955 | 18.5155 |  |  |
| 192 | 3.9902 | 16.3102 |  |  |
| 88 kV | 12.320 | 22,53 | 4.7253 | 17.0453 |
| 29,55 | 6.1955 | 18.5155 |  |  |
| 162 | 3.0402 | 12.2402 |  |  |
| 69 kV | 9.200 | 19,53 | 3.7053 | 12.9053 |
| 26,55 | 5.0355 | 14.2355 |  |  |

1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.8.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.
Cadeia Completa Ancoragem Cadeia Completa Suspensão Isolador Pedestal
Tensão

Dupla Simples Dupla Simples
750 kV - - - - -
500 kV 6 - - - 3
440 kV 6 - - - 3
345 kV 6 - - - 3
230 kV - 6 - 3 6
138 kV - 6 - 3 6
88 kV - 6 - 3 6
69 kV - - - - 3
3.1.8.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra são calculados os pesos de cabos e tubos de

alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foram considerados quantidade média.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) - 4.700 4.700 4.700 1.100 520 520 60
Conectores/Espaçadores (un.) - 102 102 102 75 64 64 21
3.1.8.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes. É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
18,006,7 18,006,7

Disjuntor - 15,00 3,39 5,07 5,07 1,66
36,001 36,001

Chave seccionad. c/ LT - 10,50 10,50 10,50 3,48 1,16 1,16 5,24
1,162
6,963 1,162 5,242

21,006,7 21,006,7 31,504 2,323
Chave seccionad. s/ LT - 10,444 2,323 10,483
31,501 31,501 21,006,7 3,484
13,925 4,645 20,965
4,645

| Transformador de potencial | - | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformador de corrente | - | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |
| Para-raios | - | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Pórticos | - | 60,00 | 60,00 | 45,00 | 51,04 68,11 68,11 26,62 |  |  |  |
| Isoladores Pedestal | - | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 1,74 |

84,652 84,652
77,953 43,982
130,506,7 130,506,7 112,506,7 85,813 85,813

Total - 81,434 49,223
159,001 159,001 123,004 86,974 88,135
84,915 50,705
88,135
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Obs: As bases em concreto armado do banco de capacitores propriamente dito estão incluídas no módulo
de equipamento especial.
3.1.9. MÓDULO DE MANOBRA – CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITORES SÉRIE (CCS)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de
banco de capacitores série.
3.1.9.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 6 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados

de acordo com o nível de tensão.
Fase

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
3Ø 31 31 31 34
1 Chave seccionad. c/ LT 3 - - -

26 26,7 26,7 26,7
2 Para-raios 1Ø 3 3 3 3 3 - - -
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.9.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição, supervisão e
oscilografia do vão. Os quantitativos adotados são:

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - - -
Painel 1 Unidade de Controle do Módulo 1 1 1 1 1 - - -
RDP 1 1 1 1 1 - - -
Unidade de Controle do banco 1 1 1 1 1 - - -
Painel
2 Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
3.1.9.3. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados são:

Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
- - -

CCP 14.470 12.500 12.500 10.697 8.579
3.1.9.4. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes.

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
271 13.5001 54.5001
750 kV 41.000

216 10.5006 51,5006
271 8.1001 23.1001
500 kV 15.000

216,7 6.3006,7 21.3006,7
271 8.1001 23.1001
440 kV 15.000

216,7 6.3006,7 21.3006,7
274 7.0204 17.0204
345 kV 10.000

216,7 5.4606,7 15.4606,7
230 kV 17.960 27 5.940 23.900

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
138 kV - - - -
88 kV - - - -
69 kV - - - -
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.9.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Ancoragem Suspensão Pedestal
Tensão

Dupla Simples Dupla Simples
750 kV 6 - 6 - 6
500 kV 6 - 6 - 6
440 kV 6 - 6 - 6
345 kV 6 - 6 - 6
230 kV - 6 - 6 6
138 kV - - - - -
88 kV - - - - -
69 kV - - - - -
3.1.9.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra são calculados os pesos de cabos e tubos de
alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foram consideradas quantidades médias.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 6.370 4.700 4.700 4.700 1.100 - - -

Conectores/Espaçadores (un.) 102 102 102 102 75 - - -
3.1.9.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes. É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:

Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
24,006 21,006,7 21,006,7 21,006,7
Chave seccionad. c/ LT 10,44 - - -
36,001 31,501 31,501 31,504

Para-raios 7,00 5,25 5,25 5,25 1,74 - - -
Pórticos 70,00 60,00 60,00 45,00 51,04 - - -
Isoladores Pedestal 14,00 10,50 10,50 10,50 3,48 - - -
115,006 96,756,7 96,756,7 81,756,7
Total 66,70 - - -
127,001 107,251 107,251 92,254
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Obs: As bases em concreto armado do banco de capacitores propriamente dito estão incluídas no módulo
de equipamento especial.
3.1.10. MÓDULO DE MANOBRA – CONEXÃO DE TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO (CTA)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de
transformador de aterramento.
3.1.10.1. EQUIPAMENTOS
O item 1 compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo
com o nível de tensão.
Fase

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Chave seccionad. s/ LT 3Ø - - - - - - - 1
3.1.10.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição, supervisão
do vão. Os quantitativos adotados são:

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Painel Unidade de Controle - - - - - - - 1
Único Proteção Unitária - - - - - - - 1

3.1.10.3. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes.

Pórtico Suportes Total
Tensão
Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)

69 kV 9.200 6,5 1.235 10.435
Obs.: Os pesos adotados são de estruturas leves de maneira que, em casos de bays conjugados, o
somatório dos pesos das duas colunas equilavem a aplicação de uma estrutura mais pesada.
3.1.10.4. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados são:
Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
CTA - - - - - - - 1.109,00
3.1.10.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Tensão Ancoragem Suspensão Pedestal
Dupla Simples Dupla Simples
69 kV - - - - 3
3.1.10.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão a
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra são calculados os pesos de cabos e tubos de
alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foram considerados uma quantidade média.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) - - - - - - - 60
Conectores/Espaçadores (un.) - - - - - - - 15

3.1.10.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes. É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
Chave seccionad. s/ LT - - - - - - - 5,24
Pórticos - - - - - - - 26,62
Isoladores Pedestal - - - - - - - 1,74
Total - - - - - - - 33,60
Obs: as bases em concreto armado com as suas paredes corta-fogo, caixas coletoras, arruamentos, trilhos
e afins, estão incluídos no módulo de equipamento especial.
3.1.11. MÓDULO DE MANOBRA – CONEXÃO DE COMPENSADOR (CC)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de
compensador.
3.1.11.1. EQUIPAMENTOS
Os itens 1 a 5 compreendem a aquisição dos equipamentos. Os quantitativos estão apresentados
de acordo com o nível de tensão.
Fase

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
3Ø 21 21 21
1 Disjuntor 1 1 1 1 1
16 16,7 16,7
3Ø 22
33 22 22
41 41 41 44 33
2 Chave seccionad. s/ LT 44 33 33

36 36,7 36,7 36,7 44
55 55 55
55

Transformador de 1Ø 31,6 31,6 17
3 3 1 - - -
potencial capacitivo 17 17 34,6
Transformador de 1Ø
4 - - - - - 1 1 1
potencial indutivo
5 Transformador de corrente 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Para-raios 1Ø 3 3 3 3 3 3 3 3
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.11.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
Compreende as despesas com a aquisição do sistema de proteção, controle, medição, supervisão e

oscilografia do vão, incluindo o sistema de controle automático de regulação de tensão. Os quantitativos
adotados são:

Painéis Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Proteção Principal 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Primária - - - - 1 1 -
Unidade de Controle 1 1 1 1 1 1 1 -
Painel

1 11,6 11,6 14,6
Proteção Principal de Barra 1 1 1 1 -
07 07 07
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
Proteção Alternada 1 1 1 1 1 - - -
Proteção Secundária - - - - - 1 1 -
Proteção do terciário 1 1 1 1 1 1 1 -
Painel
11,6 11,6 14,6
2 Proteção Alternada de Barra 1 1 1 1 -
07 07 07
Unidade de falha de disjuntor 1 1 1 1 1 1 1 -
RDP 1 1 1 1 1 1 1 -
Unidade de Controle - - - - - - - 1
Painel
Proteção Unitária - - - - - - - 1
Único
Proteção retaguarda - - - - - - - 1
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
3.1.11.3. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados são:
Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
18.468 16.601 16.601 12.866 9.132 6.918 6.918 3.461
CC
3.1.11.4. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as estruturas e suportes.

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
82.0001 361 18.0001 100.0001
750 kV

41.0006 306 15.0006 56.0006

Pórtico Suportes Total
Tensão

Peso (kg) Qtd Peso (kg) Peso (kg)
361 10.8001 70.8001
60.0001

500 kV 306 9.0006 39.0006
30.0006,7

287 8.4007 38.4007
361 10.8001 70.8001
60.0001

440 kV 306 9.0006 39.0006
30.0006,7

287 8.4007 38.4007
344 8.8404 28.8404
345 kV 20.000

| 306,7 | 7.8006,7 | 27.8006,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | 5.5003 | 23.4603 |  |  |
| 230 kV | 17.960 | 314 | 6.8204 | 24.7804 |
| 375 | 8.1405 | 26.1005 |  |  |
| 202 | 4.2002 | 16.5202 |  |  |
| 23,53 | 4.9353 | 17.2253 |  |  |

138 kV 12.320

| 274 | 5.6704 | 17.9904 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,55 | 6.4055 | 18.7255 |  |  |
| 202 | 4.2002 | 16.5202 |  |  |
| 88 kV | 12.320 | 23,53 | 4.9353 | 17.2253 |
| 30,55 | 6.4055 | 18.7255 |  |  |
| 172 | 3.2302 | 7.8302 |  |  |
| 69 kV | 4.600 | 20,53 | 3.8953 | 8.4953 |
| 27,55 | 5.2255 | 9.8255 |  |  |

1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.
Obs: Os pesos adotados são de estruturas leves de maneira que, em casos de bays conjugados, o
somatório dos pesos das duas colunas equilavem a aplicação de uma estrutura mais pesada.
3.1.11.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.

Cadeia Completa Cadeia Completa Isolador
Tensão Ancoragem Suspensão Pedestal
Dupla Simples Dupla Simples
750 kV 6 - 3 - 3
500 kV 6 - 3 - 3
440 kV 6 - 3 - 3
345 kV 6 - 3 - 3
230 kV - 6 - - -
138 kV - 6 - - 6
88 kV - 6 - - 6
69 kV - 6 - - 3

3.1.11.6. BARRAMENTOS, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação.
Com base nas dimensões do módulo de manobra são calculados os pesos de cabos e tubos de
alumínio dos barramentos. Para os conectores e espaçadores foram considerados uma quantidade média.
Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabo Nu/Tubo de Alumínio (kg) 5.713 4.700 4.700 4.700 1.100 520 520 150
Conectores/Espaçadores (un.) 102 102 102 102 75 64 64 54
Tubo diâmetro 6" 657 - - - - - - -
3.1.11.7. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas da execução das fundações dos diversos equipamentos e das estruturas
e suportes.
É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
22,006 18,006,7 18,006,7

Disjuntor 15,00 3,39 5,07 5,07 1,66
44,001 36,001 36,001
2,322 2,323
10,443 6,992

48,001 42,001 42,001 42,004 3,483 3,484
Chave seccionad. s/ LT 13,924 10,483
36,006 31,506,7 31,506,7 31,506,7 4,644 5,805
17,405 17,475
5,805

| 5,251,6 | 5,251,6 | 1,754 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformador de potencial | 7,00 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,58 |  |  |  |
| 1,757 | 1,757 | 5,256,7 |  |  |  |  |  |  |
| Transformador de corrente | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |
| Para-raios | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 1,74 |

140,001 240,001 240,001

Pórticos 90,00 51,04 68,11 68,11 13,31
70,006 120,006,7 120,006,7

Isoladores Pedestal 7,00 5,25 5,25 5,25 0,00 3,48 3,48 1,74
88,152 88,153

| 339,001 339,001 | 74,043 | 27,762 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 260,001 | 164,504 | 89,313 89,314 |  |
| Total | 190,506 190,506 | 77,524 | 31,253 |
| 156,006 | 157,506,7 | 90,474 91,635 |  |
| 187,007 187,007 | 81,005 | 38,245 |  |

91,635
1 – BDDD; 2 – BS; 3 – BPT; 4 – BD4; 5 – BD5; 6 – DJM; 7 – AN.

Obs.: as bases em concreto armado com as suas paredes corta-fogo, caixas coletoras, arruamentos, trilhos
e afins, estão incluídos no módulo de equipamento especial.
3.1.12. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – AUTO/TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (TT)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de um transformador
trifásico.
3.1.12.1. EQUIPAMENTOS
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Auto/Transformador Trifásico - 1 1 1 1 1 1 1
2 Transformador de potencial 1Ø - 1* 1* 1* - - - -
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.12.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência.
É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural 750

500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³) kV

| Base do Equipamento | - | 38,4 | 38,4 | 25,2 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parede Corta-Fogo | - | 38,51 | 38,51 | 26,91 | 18,98 | 9,90 | 9,90 | 7,15 |
| Caixa Separadora de Óleo | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 60,00 60,00 |  |  |
| Transformador de potencial | - | 1,75* | 1,75* | 1,75* | - | - | - | - |
| 136,91 | 136,91 | 112,11 |  |  |  |  |  |  |
| Total | - | 94,98 | 75,90 75,90 69,65 |  |  |  |  |  |

138,66* 138,66* 113,86*
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.12.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio.

3.1.12.4. ESTRUTURAS E SUPORTES
Compreende as despesas com a aquisição dos materiais, obras civis e serviços necessários à
execução dos suportes dos transformadores de potencial.
Suporte Metálico - Aço
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Galvanizado (kg)

Suportes dos TP's - 300* 300* 260* - - - -
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.12.5. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados, são:
Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabos - 830* 830* 789* - - - -
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.13. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – AUTO/TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (TM)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma unidade de
auto/transformador monofásico.
3.1.13.1. EQUIPAMENTOS
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão do primário.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Auto/Transformador Monofásico 1 1 1 1 1 - - -

2 Cubículo Fechamento Delta 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 - - -
3 Trafo de Aterramento (13,8 kV) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 - - -
4 Resistor de Aterramento 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 - - -
5 Transformador de potencial 1Ø 1* 1* 1* 1* - - - -
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.13.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência.

É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
Base do Equipamento 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 - - -
Parede Corta-Fogo 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 - - -

Cubículo Fechamento Delta 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - - -
Isolador Pedestal 2,33 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Caixa Separadora de Óleo 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -
Transformador de potencial 2,33* 1,75* 1,75* 1,75* - - - -
80,63 80,05 80,05 80,05

Total 80,05 1,75 1,75 1,75
82,96* 81,80* 81,80* 81,80*
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.13.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio.
3.1.13.4. BARRAMENTO, CABOS E TUBOS
Compreende todas as despesas com a aquisição de cabos, conectores e tubos, que permitirão
instalação dos barramentos e as interligações elétricas de alta tensão entre barramentos e entre os
diversos equipamentos dos pátios da subestação. Os quantitativos, adotados são:

Barramento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
Tubo diâmetro 8" 146 146 146 146 146 - - -
3.1.13.5. ESTRUTURAS E SUPORTES
Os quantitativos, adotados são:
Suportes Total
Tensão
Peso (kg) Peso (kg)
500 500
750 kV
1.000* 1.000*
500 500
500 kV
800* 800*
500 500
440 kV
800* 800*
500 500
345 kV
760* 760*
230 kV 500 500
138 kV 500 500

Suportes Total
Tensão
Peso (kg) Peso (kg)
88 kV 500 500
69 kV 500 500
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.13.6. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.
Isolador PedestalIsolador Pedestal
Tensão
(Alta) (Baixa)
750 kV 1 -
500 kV 1 1
440 kV 1 1
345 kV 1 1
230 kV 1 1
138 kV 1 1
88 kV 1 1
69 kV - 1
3.1.13.7. CABOS DE CONTROLE E POTÊNCIA
Compreende as despesas com a aquisição dos cabos de controle e de potência necessários às
interligações entre os painéis e os equipamentos do pátio ou a quaisquer outros dispositivos definidos no
projeto. Os quantitativos, em metros, adotados, são:
Composição 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV

Cabos 917* 830* 830* 789* - - - -
*Somente se tensão do secundário for igual ou superior à 230 kV.
3.1.14. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – REATOR TRIFÁSICO (RT)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de um reator
trifásico.
3.1.14.1. EQUIPAMENTOS
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Reator Trifásico - - - - 1 1 1 1
3.1.14.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência.
É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

Base do Equipamento - - - - 16,00 6,00 6,00 2,50
Parede Corta-Fogo - - - - 18,98 9,90 9,90 7,15
Caixa Separadora de Óleo - - - - 30,00 30,00 30,00 30,00
Total - - - - 66,72 45,90 45,90 39,65
3.1.14.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio.
3.1.15. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – REATOR MONOFÁSICO (RM)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma unidade de
reator monofásico, considerando a parcela necessária à conexão da unidade reserva.
3.1.15.1. EQUIPAMENTOS
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Reator Monofásico 1 1 1 1 1 - - -

3.1.15.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência.
É considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas
fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

| Base do Equipamento | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parede Corta-Fogo | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | - | - | - |
| Isolador Pedestal | 2,33 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,58 | - | - | - |
| Caixa Separadora de Óleo | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - |
| Total 70,43 | 69,85 | 69,85 | 69,85 | 68,88 | - | - | - |  |

3.1.15.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio
3.1.15.4. ESTRUTURAS E SUPORTES
Os quantitativos, adotados são:
Suportes Total
Tensão
Peso (kg) Peso (kg)
750 kV 500 500
500 kV 500 500
440 kV 500 500
345 kV 500 500
230 kV 500 500
138 kV - -
88 kV - -
69 kV - -
3.1.15.5. ISOLADORES
Compreende isoladores de pedestal e cadeias de isoladores completas com ferragens.
Isolador
Tensão Pedestal
750 kV 1
500 kV 1

Isolador
Tensão Pedestal
440 kV 1
345 kV 1
230 kV 1
138 kV -
88 kV -
69 kV -
3.1.16. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – BANCO DE CAPACITORES (BC)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de um banco de
capacitores.
3.1.16.1. EQUIPAMENTOS
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Banco de Capacitores Paralelo - - - 1 1 1 1 1
3.1.16.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de bases em concreto armado e todas as demais
necessárias a construção do banco de capacitores. É considerado como unidade de referência o concreto
estrutural equivalente aplicado nas fundações, conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

Base do Equipamento - - - 110 110 110 110 110
Total - - - 110 110 110 110 110
3.1.17. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO (TA)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de um
transformador de aterramento.

3.1.17.1. EQUIPAMENTO
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Transformador de Aterramento - - - - - - - 1
3.1.17.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência. É
considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas fundações,
conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
Base do Equipamento - - - - - - - 37,65
Total - - - - - - - 37,65
3.1.17.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio.
3.1.18. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – TRANSFORMADOR DEFASADOR (TD)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de um
transformador defasador.
3.1.18.1. EQUIPAMENTO
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.

Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Transformador Defasador - - - 1 - 1 1 -

3.1.18.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência. É
considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas fundações,
conforme tabela abaixo:
Fundação Concreto Estrutural

750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)

| Base do Equipamento | - | - | - | 38,40 | - | 16,00 | 16,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parede Corta-Fogo | - | - | - | 38,51 | - | 18,98 | 18,98 | - |
| Caixa Separadora de Óleo | - | - | - | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Total | - | - | - | 136,91 | - | 94,98 | 94,98 | - |

3.1.18.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio.
3.1.19. MÓDULO DE EQUIPAMENTO – REATOR DE ATERRAMENTO (RA)
É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de um reator de
aterramento.
3.1.19.1. EQUIPAMENTO
Compreende a aquisição do equipamento. Os quantitativos estão apresentados de acordo com o
nível de tensão.
Item Equipamento 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
1 Reator de Aterramento - - - - - - - 1
3.1.19.2. OBRAS CIVIS
Compreende as despesas com a construção de sua base em concreto armado, paredes corta-fogo,
caixa de coleta de óleo isolante e sua drenagem, instalação dos trilhos e vias de transferência. É
considerado como unidade de referência o concreto estrutural equivalente aplicado nas fundações,
conforme tabela abaixo:

Fundação Concreto Estrutural
750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV 138 kV 88 kV 69 kV
(m³)
Base do Equipamento - - - - - - - 16,00
Parede Corta-Fogo - - - - - - - 18,98
Caixa Separadora de Óleo - - - - - - - 10,00
Total - - - - - - - 44,98
3.1.19.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Compreende as despesas com a aquisição e instalação do sistema individual de combate de
incêndio.
3.2. ITENS CALCULADOS COM BASE EM PERCENTUAIS
As tabelas subsequentes apresentam os valores dos serviços, conforme legenda, relativos a
subestações de transmissão de energia elétrica. Os valores estão em termos percentuais de materiais e
equipamentos constituintes das unidades modulares.

| Módulo de Equipamento (A) | Módulo de Manobra/SPCS (A) | Módulo de Equipamento (B) | Módulo de Manobra/SPCS (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO |  |
| 13,8 | 0,99% | 1,32% | 2,04% | 1,28% | 1,58% | 2,11% | 18,31% | 12,24% | 18,64% | 28,49% | 23,71% | 21,72% |
| 69 | 0,97% | 1,28% | 1,98% | 1,25% | 1,54% | 2,06% | 17,82% | 11,91% | 18,14% | 27,73% | 23,08% | 21,15% |
| 138 | 0,94% | 1,25% | 1,93% | 1,21% | 1,50% | 2,00% | 17,35% | 11,60% | 17,66% | 27,00% | 22,47% | 20,59% |
| 230 | 0,92% | 1,22% | 1,88% | 1,18% | 1,46% | 1,95% | 16,89% | 11,29% | 17,19% | 26,28% | 21,87% | 20,04% |
| 345 | 0,89% | 1,18% | 1,83% | 1,15% | 1,42% | 1,90% | 16,43% | 10,98% | 16,72% | 25,56% | 21,27% | 19,49% |
| 500 | 0,87% | 1,15% | 1,78% | 1,11% | 1,38% | 1,84% | 15,96% | 10,67% | 16,24% | 24,83% | 20,66% | 18,93% |
| 750 | 0,84% | 1,11% | 1,72% | 1,08% | 1,34% | 1,79% | 15,47% | 10,34% | 15,74% | 24,07% | 20,03% | 18,36% |
| MódulodeEquipamento(C) | MódulodeManobra/SPCS(C) | MódulodeEquipamento(D) | MódulodeManobra/SPCS(D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO |  |
| 13,8 | 14,18% | 13,38% | 12,90% | 10,86% | 24,00% | 15,87% | 17,07% | 12,92% | 18,27% | 21,13% | 28,18% | 19,87% |
| 69 | 13,80% | 13,02% | 12,56% | 10,57% | 23,36% | 15,45% | 16,62% | 12,58% | 17,78% | 20,57% | 27,43% | 19,34% |
| 138 | 13,44% | 12,68% | 12,22% | 10,29% | 22,74% | 15,04% | 16,18% | 12,25% | 17,31% | 20,02% | 26,70% | 18,83% |
| 230 | 13,08% | 12,34% | 11,90% | 10,02% | 22,14% | 14,64% | 15,75% | 11,92% | 16,85% | 19,49% | 25,99% | 18,33% |
| 345 | 12,72% | 12,00% | 11,58% | 9,75% | 21,54% | 14,24% | 15,32% | 11,59% | 16,39% | 18,96% | 25,28% | 17,83% |
| 500 | 12,36% | 11,66% | 11,24% | 9,47% | 20,92% | 13,83% | 14,88% | 11,26% | 15,92% | 18,41% | 24,55% | 17,32% |
| 750 | 11,98% | 11,30% | 10,90% | 9,18% | 20,28% | 13,41% | 14,43% | 10,92% | 15,43% | 17,85% | 23,80% | 16,79% |
| MódulodeEquipamento(E) | MódulodeManobra/SPCS(E) | MódulodeEquipamento(F) | MódulodeManobra/SPCS(F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO |  |
| 13,8 | 1,46% | 2,25% | 0,73% | 5,36% | 2,98% | 1,71% | 0,13% | 0,21% | 0,22% | 0,02% | 0,32% | 0,25% |
| 69 | 1,43% | 2,19% | 0,71% | 5,22% | 2,91% | 1,66% | 0,13% | 0,21% | 0,21% | 0,02% | 0,31% | 0,25% |
| 138 | 1,39% | 2,13% | 0,69% | 5,08% | 2,83% | 1,62% | 0,13% | 0,20% | 0,20% | 0,02% | 0,30% | 0,24% |
| 230 | 1,35% | 2,07% | 0,67% | 4,95% | 2,75% | 1,58% | 0,12% | 0,20% | 0,20% | 0,02% | 0,29% | 0,24% |
| 345 | 1,31% | 2,02% | 0,65% | 4,81% | 2,68% | 1,53% | 0,12% | 0,19% | 0,19% | 0,02% | 0,29% | 0,23% |
| 500 | 1,28% | 1,96% | 0,63% | 4,67% | 2,60% | 1,49% | 0,12% | 0,19% | 0,19% | 0,02% | 0,28% | 0,22% |
| 750 | 1,24% | 1,90% | 0,61% | 4,53% | 2,52% | 1,44% | 0,11% | 0,18% | 0,18% | 0,02% | 0,27% | 0,22% |

| MódulodeEquipamento(G) | MódulodeManobra/SPCS(G) | MódulodeEquipamento(H) | MódulodeManobra/SPCS(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO |
| 13,8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 52,16% | 42,32% | 52,78% | 67,15% | 80,77% | 61,54% |
| 69 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 50,77% | 41,20% | 51,38% | 65,36% | 78,63% | 59,91% |
| 138 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 49,42% | 40,10% | 50,02% | 63,63% | 76,54% | 58,32% |
| 230 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 48,11% | 39,04% | 48,69% | 61,94% | 74,51% | 56,77% |
| 345 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 46,80% | 37,97% | 47,36% | 60,25% | 72,48% | 55,22% |
| 500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 45,45% | 36,88% | 46,00% | 58,51% | 70,39% | 53,63% |
| 750 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 44,07% | 35,75% | 44,59% | 56,73% | 68,24% | 52,00% |

A – Canteiro de Obras
B – Montagem
C – Engenharia
D – Comissionamento e Administração Local
E – Custos Indiretos
F – Custos Socioambientais
G – Custos Eventuais
H = A + B + C + D + E + F + G
SUBST – Substituição: substituição de itens de módulos já instalados
INST – Instalação: instalação/construção de módulos autorizados
LEILÃO: instalação/construção de módulos licitados
Nos percentuais relativos aos custos de montagem, estão incluídos os custos com desmontagem.
3.2.1. MONTAGEM ELETROMECÂNICA
Compreende o somatório das despesas de montagem (mão-de-obra e fornecimento de materiais
de instalação e consumo) dos diversos equipamentos e materiais. Considera-se no custo de montagem
de cada equipamento a interligação do mesmo. Os percentuais de montagem eletromecânica estão
definidos, por equipamento, nas tabelas de cada módulo.
3.2.2. CANTEIRO DE OBRAS
Compreende as despesas com a aquisição de materiais e serviços necessários à instalação de
escritórios e almoxarifados, redes de energia elétrica, telefonia e outras facilidades para apoio às obras.
Deve ser prevista também, ao final da obra, a retirada e limpeza geral da área que serviu para este fim.
Foi estipulado um percentual conforme as tabelas do item 3.2 – Itens Calculados com Base em Percentuais
sobre o valor das obras civis e montagem eletromecânica, sendo o mesmo aplicável em todos os módulos.
3.2.3. COMISSIONAMENTO
Compreende todas as despesas para a aceitação do empreendimento, incluindo ensaios e inspeções
dos equipamentos e instalações no campo que permitirão a sua operação comercial. Foi estipulado um
percentual conforme as tabelas do item 3.2 – Itens Calculados com Base em Percentuais sobre o valor de
aquisição de equipamentos, materiais e serviços de construção.
3.2.4. ENGENHARIA
Inclui despesas com topografia, sondagem e projetos básico e executivo. Inclui ainda as atividades
de inspeção de fornecimento e fiscalização de projeto. Foi estipulado um percentual conforme as tabelas
do item 3.2 – Itens Calculados com Base em Percentuais sobre o valor de aquisição de equipamentos,

materiais e serviços de construção.
3.2.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Inclui despesas com a fiscalização direta da obra. Foi estipulado um percentual conforme as tabelas
do item 3.2 – Itens Calculados com Base em Percentuais sobre o valor de aquisição de equipamentos,
materiais e serviços de construção.
3.2.6. EVENTUAIS
A cobertura de imprevistos que venham a acontecer durante a execução do empreendimento
encontram-se abrangidas pelas demais rubricas de serviços.
3.2.7. CUSTO INDIRETO
Compreende as despesas com a administração central e/ou local do empreendimento,
contabilizadas através de rateio proporcional. Foi estipulado um percentual conforme as tabelas do item
3.2 – Itens Calculados com Base em Percentuais sobre o valor do Custo Direto.

I.3. METODOLOGIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO BANCO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA ANEEL
PARA INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O presente texto consolida a metodologia a ser empregada na atualização no tempo, por meio de
índices parametrizados, dos orçamentos, de linhas de transmissão e subestações geradas para estimativa
de investimento em instalações pelas concessionárias de transmissão de energia elétrica.
1.
DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES
Na definição dos índices de atualização buscou-se identificar os índices que mais influenciam na
formação dos custos dos equipamentos, materiais e serviços necessários à implantação de instalações de
transmissão de energia elétrica. Como exemplo, sabe-se que contribuem para a formação do preço de
um transformador, itens como aço, cobre, óleo, etc. Assim, para se estimar o comportamento do preço
deste equipamento ao longo do tempo, uma proposição de índices paramétricos de atualização deve ter
em sua composição forte influência destes elementos.
A partir dessas informações, foi elaborada uma relação dos índices para atualização do preço ao
longo do tempo baseda em indicadores econômicos divulgados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Banco Central do Brasil – BACEN, conforme descrito
abaixo:
COL2 FGV – Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI);
COL27 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais);
COL30 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Produtos de Minerais Não-Metálicos);
COL32 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Metalúrgica Básica – Produtos Siderúrgicos);
COL33 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Metalúrgica Básica – Produtos da Metalurgia dos NãoFerrosos);
COL40 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos – Geradores,
Transformadores e Motores Elétricos);
COL41 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos –
Equipamentos para Distribuição e Controle de Energia Elétrica);
COL51 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Artigos de Borracha e de Material Plástico – Artigos de

Borracha);
COL54 FGV – Índice de Preços por Atacado – Origem – Disponibilidade Interna (IPA-OG-DI – Produtos
Industriais – Indústria de Transformação – Produtos Derivados do Petróleo e do Álcool – Produtos
Derivados do Petróleo);
US$ BACEN- Dólar Comercial Média Mensal – Cotação de Venda – PTAX;
IGPM FGV – Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M);
IPCA IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);
INCC FGV – Índice Nacional de Custo da Construção (INCC);
2. PARAMETRIZAÇÃO DOS ÍNDICES
Conforme mencionado, a parametrização de índices permite que o banco de preços, a partir de uma
data base, seja utilizado em qualquer instante de tempo, garantindo boa aproximação dos valores
praticados no mercado.
Baseada na relação de índices define-se, a seguir, a parametrização dos mesmos para utilização na
atualização dos custos dos equipamentos, materiais e serviços empregados nas instalações de
transmissão de energia elétrica.
Identificador Fórmula
1 PA = PR [0,30 x (COL2I/COL2O) + 0,70 x (COL32I/COL32O)]
2 PA = PR x [0,90 x (COL33I/COL33O) + 0,10 x (COL27I/COL27O)]
3 PA = PR x [0,70 x (COL33I/COL33O) + 0,20 x (COL32I/COL32O) + 0,10 x (COL27I/COL27O)]
4 PA = PR x [COL32I/COL32O]
5 PA = PR x [COL33I/COL33O]
6 PA = PR [0,50 x (COL41I/COL41O) + 0,40 x (COL40I/COL40O) + 0,10 x (COL27I/COL27O)]
7 PA = PR [0,50 x (IGPMI/IGPMO) + 0,50 x (US$I/ US$O)]
8 PA = PR [0,10 x (COL2I/COL2O) + 0,05 x (COL32I/COL32O) + 0,30 x (COL33I/COL33O) + 0,20
x (COL51I/COL51O) + 0,35 x (US$I/US$O)]
9 PA = PR [0,30 x (COL2I/COL2O) + 0,15 x (COL32I/COL32O) + 0,15 x (COL41I/COL41O) + 0,20
x (COL33I/COL33O) + 0,20 x (COL30I/COL30O)]
10 PA = PR [0,40 x (COL2I/COL2O) + 0,30 x (COL32I/COL32O) + 0,20 x (COL33I/COL33O) + 0,10
x (COL54I/COL54O)]

11 PA = PR x [IPCAI/IPCAO]
12 PA = PR x [INCCI/INCCO]
13 PA = PR x [COL2I/COL2O]
14 PA = PR x [COL27I/COL27O]
15 PA = PR x [COL30I/COL30O]
16 PA = PR x [COL40I/COL40O]
17 PA = PR x [COL41I/COL41O]
18 PA = PR x [COL51I/COL51O]
19 PA = PR x [US$I/US$O]
20 PA = PR x [IGPMI/IGPMO]
21 PA = PR x [COL54I/COL54O]
22 PA = PR [0,40 x (IGPMI/IGPMO) + 0,15 x (COL30I/COL30O) + 0,15 x (COL33I/COL33O) + 0,10
x (COL32I/COL32O) + 0,20 x (COL41I/COL41O)]
23 PA = PR [0,25 x (COL2I/COL2O) + 0,175 x (COL32I/COL32O) + 0,25 x (COL33I/COL33O) +
0,10 x (COL51I/COL51O) + 0,05 x (COL54I/COL54O) + 0,175 x (US$I/US$O)]
24 PA = PR x [0,80 x (COL33I/COL33O) + 0,10 x (COL32I/COL32O) + 0,10 x (COL27I/COL27O)]
3. RELAÇÃO DE ITENS SUJEITOS A ATUALIZAÇÃO
Abaixo estão listados os itens que estão sujeitos à aplicação das fórmulas de atualização do custo
definidas na seção anterior. Estes itens estão separados conforme aplicação.
SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE EQUIPAMENTO
Descrição Unid. Fórmula
Estrutura e suporte para-raios kg 1
Estrutura e suporte para-raios primário kg 1
Estrutura e suporte para-raios secundário kg 1
Cabo Nu / Tubo kg 24
Cabo nu / Tubo kg 24
Conectores/Espaçadores unid. 24

SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE EQUIPAMENTO
Descrição Unid. Fórmula
Tubo diâmetro 8" kg 24
Para-raios unid. 8
Para-raios primário unid. 8
Para-raios secundário unid. 8
Para-raios terciário unid. 8
Autotransformador monofásico unid. 23
Autotransformador trifásico unid. 23
Reator monofásico unid. 23
Reator trifásico unid. 23
Reator de aterramento unid. 23
Resistor de aterramento unid. 24
Transformador de Aterramento unid. 23
Transformador monofásico unid. 23
Transformador trifásico unid. 23
Transformador defasador unid. 23
Bucha de Transformador unid. 7
Autotransformador monofásico m³ 12
Banco de Capacitores Paralelo m³ 12
Caixa separadora de óleo m³ 12
Coluna isolador de pedestal m³ 12
Cubículo Fechamento Delta m³ 12
Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV m³ 12
Para-raios m³ 12
Parede corta-fogo m³ 12
Reator monofásico m³ 12
Reator trifásico m³ 12
Transformador de Aterramento m³ 12
Transformador trifásico m³ 12
Sistema de proteção contra incêndio unid. 6
Banco de Capacitores Paralelo unid. 20
Coluna isolador de pedestal unid. 7
Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV unid. 6
SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE INFRAESTRUTURA GERAL - MIG

Descrição Unid. Fórmula
Suporte - TP - (1 unid./equip.) kg 1
CABOS DE 15 kV 35 mm² m 24
CABOS DE 15 kV 70 mm² m 24
CABOS DE 15 kV 75 mm² m 24
CABOS DE 15 kV 95 mm² m 24
CABOS DE CONTROLE m 24
CABOS DE POTÊNCIA 1KV m 24
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah unid. 6

SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE INFRAESTRUTURA GERAL - MIG

Descrição Unid. Fórmula
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah unid. 6
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah unid. 6
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah unid. 6
GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V unid. 6
GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V unid. 6
GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V unid. 6
GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V unid. 6
Sistema de comunicação e telecomunicação unid. 7
Sistema de proteção, controle e supervisão unid. 7
Transformador de potencial para Barramento unid. 9
TRAFO ILUMINAÇÃO 45 kVA 460/380-220 V unid. 9
TRAFO ILUMINAÇÃO 75 kVA 460/380-220 V unid. 9
TRAFO S.A. 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V unid. 9
TRAFO S.A. 150 kVA 13,8 kV/380-220 V unid. 9
TRAFO S.A. 300 kVA 13,8 kV/380-220 V unid. 9
TRAFO S.A. 500 kVA 13,8 kV/380-220 V unid. 9
Sistema de proteção contra incêndio unid. 6
Arruamento m² 12
Canaletas principais m 12
Casa de Bombas m² 12
Casa de Comando m² 12
Casa do Gerador Diesel m² 12
Cercas / Muros m 12
Concreto Estrutural m³ 12
Drenagem m² 12
EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL m² 12
Embritamento m³ 12
Grama m² 12
Guarita m² 12
Malha de terra e cabos para-ráios m² 12
Obras civis - TP - Concreto Estrutural m³ 12
Poço tubular profundo m 12
Reservatório elevado tipo Taça m³ 12
Terraplenagem m³ 12
Iluminação do pátio unid. 12
QUADROS DE S.A. unid. 7
RETIFICADORES 100 A unid. 24
RETIFICADORES 120 A unid. 24
RETIFICADORES 200 A unid. 24
Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC unid. 7
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares unid. 7
CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA unid. 6

SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE INFRAESTRUTURA GERAL ACESSANTE - MIG.A

Descrição Unid. Fórmula
CABOS DE 15 kV 70 mm² m 24
CABOS DE 15 kV 95 mm² m 24
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah unid. 6
GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V unid. 6
Sistema de telecomunicação unid. 7
TRAFO ILUMINAÇÃO 15 kVA 460/380-220 V unid. 9
TRAFO S.A. 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V unid. 9
Canaletas principais m 12
Casa de comando e relés m² 12
QUADROS unid. 7
RETIFICADORES 60 A unid. 24
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares unid. 7
Painel de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC unid. 7
SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE MANOBRA

Descrição Unid. Fórmula
Pórtico kg 1
Estruturas e suportes kg 1
Suporte - Chave seccionadora c/ LT kg 1
Suporte - Chave seccionadora s/ LT kg 1
Suporte - Coluna isolador pedestal kg 1
Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) kg 1
Suporte - Transformador de corrente kg 1
Suporte - Transformador de potencial kg 1
Cadeia completa ancoragem cj 7
Cadeia completa ancoragem (dupla) cj 7
Cadeia completa ancoragem (simples) cj 7
Cadeia completa suspensão cj 7
Cadeia completa suspensão (dupla) cj 7
Cadeia completa suspensão (dupla) unid. 7
Cadeia completa suspensão (simples) cj 7
Cadeia completa suspensão (simples) unid. 7
Cabo nu kg 24
Cabo nu / Tubo kg 24
Cabos de controle e potência CCP m 24
Cabos de controle e potência CRB m 24
Cabos de controle e potência CRL m 24
Cabos de controle e potência CT m 24
Cabos de controle e potência CTA m 24
Cabos de controle e potência EL m 24
Cabos de controle e potência IB m 24
Tubo kg 24
Tubo diâmetro 6" kg 24

SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE MANOBRA

Descrição Unid. Fórmula
Tubo diâmetro 8" kg 24
Painel 1 Proteção Principal de Barra unid. 7
Painel 1 Proteção Principal unid. 7
Painel 1 Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) unid. 7
Painel 1 Proteção Primária unid. 7
Painel 1 RDP unid. 7
Painel 1 Unidade de Controle unid. 7
Painel 1 Unidade de falha de disjuntor unid. 7
Painel 1 Unidade de Controle do Módulo unid. 7
Painel 2 Proteção Alternada unid. 7
Painel 2 Proteção Alternada de Barra unid. 7
Painel 2 Proteção do terciário unid. 7
Painel 2 Proteção Secundária unid. 7
Painel 2 RDP unid. 7
Painel 2 Unidade de Controle do banco unid. 7
Painel 2 Unidade de Controle de tensão unid. 7
Painel 2 Unidade de falha de disjuntor unid. 7
Painel Único Proteção de Barra - Unidade central unid. 7
Painel Único Proteção de Barra - Unidade de Bay unid. 7
Painel Único Proteção Retaguarda unid. 7
Painel Único Proteção Unitária unid. 7
Painel Único Unidade de Controle unid. 7
Painel Único Unidade de Controle de tensão unid. 7
Painel Único Unidade de falha de disjuntor unid. 7
Painel Único Unidade de Proteção e Controle unid. 7
Sistema de comunicação e telecomunicações unid. 7
Para-raios unid. 8
Chave seccionadora c/ LT unid. 9
Chave seccionadora s/ LT unid. 9
Transformador de corrente unid. 9
Transformador de potencial capacitivo unid. 9
Transformador de potencial indutivo unid. 9
Chave seccionadora c/ LT - concreto m³ 12
Chave seccionadora s/ LT - concreto m³ 12
Coluna isolador de pedestal - concreto m³ 12
Disjuntor - concreto m³ 12
Isolador de Pedestal - concreto m³ 12
Para-raios - concreto m³ 12
Pórticos - concreto m³ 12
Transformador de corrente - concreto m³ 12
Transformador de potencial capacitivo - concreto m³ 12
Transformador de potencial indutivo - concreto m³ 12
Coluna isolador de pedestal unid. 7

SUBESTAÇÕES - MÓDULO DE MANOBRA

Descrição Unid. Fórmula
Conector derivação tubo - 2 cabos unid. 24
Conector suporte de barramento deslizante unid. 24
Conector tubo-chapa de expansão unid. 24
Conectores / Espaçadores unid. 24
Espaçador 2 cabos unid. 24
Disjuntor unid. 22
LINHAS DE TRANSMISSÃO
Descrição Unid. Fórmula
Aço Estrutural kg 1
Estrutura Autoportante kg 1
Estrutura Concreto unid. 1
Estrutura Estaiada kg 1
Hastes Ancoras e Tirantes unid. 1
Cabo Aço Fins Estruturais unid. 4
Cabo Condutor (sem alma de aço) km 2
Cabo Condutor (com alma de aço) km 3
Estaiamento unid. 4
Terrenos e Servidões m² 11
Aterramento m³ 12
Concretagem m³ 12
Escavação m³ 12
Instalação Hastes Tirantes unid. 12
Limpeza Faixa m³ 12
Montagem Fundação Grelha kg 12
Amortecedor Condutor unid. 17
Amortecedor Para-Raio unid. 17
Cabo Para-Raio não Óptico km 8
Cabo Para-Raio Óptico km 17
Conjunto Ancoragem Condutor unid. 17
Conjunto Ancoragem Para-Raio Conv unid. 17
Conjunto Jumper Condutor unid. 17
Conjunto Suspensão Condutor unid. 17
Conjunto Suspensão Para-Raio Conv unid. 17
Isoladores unid. 7
Acesso vb/km 20
Geologia/Sondagem vb/km 20
Topografia vb/km 20