DSP - DESPACHO 3385/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica da Potinga, no rio Potinga, nos municípios de Inácio Martins e Cruz Machado, (PR), de titularidade da Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-28
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 950/2016-SCG/ANEEL
Em 26 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.003894/2015-70
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica da Potinga, com registro de intenção à
outorga de autorização (DRI-PCH) conferido à Enebras
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., por meio do
Despacho n° 3.275, de 22 de setembro de 2015, localizada
nos municípios de Inácio Martins e Cruz Machado, no
estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) da Potinga, com 6.500,00 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034894-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização
(DRI-PCH), conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. (Enebras), por meio do Despacho n° 3.275,
de 22 de setembro de 2015, localizada no rio da Potinga, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos
municípios de Inácio Martins e Cruz Machado, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 20 de outubro de 2014, o Despacho n° 4.187 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio da Potinga, onde foi identificado um aproveitamento hidrelétrico, no caso, a PCH da Potinga.
3. Em 22 de setembro de 2015, por meio do Despacho nº 3.275, foi conferido o DRI-PCH à Enebras.
4. Em 24 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento, dentro do prazo estipulado no respectivo DRI-PCH.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pela Enebras para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH da
Potinga.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Documento SIC/ANEEL nº 48513.029389/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.187/2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH da Potinga

PCH da Potinga Estudos de Inventário Sumário Executivo
25°45'26,51"S 25°45'27,5"S
Localização do Barramento
51°9'16,18"W 51°9'4,61"W

| NA Montante (m) | 959 | 959 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 881,5 | 883,51 |
| Queda Bruta (m) | 77,5 | 75,49 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,014 | 0,14 |
| Potência (kW) | 6.340 | 6.500 |
| Energia Média (kWméd) | 3.490 | 3.565,55 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 7,19 | 7,61 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: da Potinga ESTADO: PR 65
BACIA:

DESPACHO: 4.187 DATA: 20/10/2014
AUTOR: Electra Power Geração de Energia S.A.
EIXOS
POTÊNCIA: 6.340 kW 1
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
Não existe

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
25°48'9,42"S Disponível

PCH Foz do Turvo 812 782 8.300
51°17'13,47"W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
Empresa Projetista:
Responsabilid

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro
ade
Responsável
FRANCIELLE NICARETTA / DANIEL 103735-7-SC / 0977326009909-6 / 6009912-6 Geral do
ZONTA 4-SC
Projeto
FRANCIELLE NICARETTA / Estudos
103735-7-SC / 073713-

FABRICIO GABRIEL GONÇALVES DE 20164920945 / 5994165-2 cartográficos e
8-SC
OLIVEIRA topográficos
20164970632 / 20164967950 / Estudos
MARIELE LARISSA GROXKO PR-110227/D
20164971051 geotécnicos
Estudos

FRANCIELLE NICARETTA 6009910-0 103735-7-SC
hidrológicos
Estudos

FRANCIELLE NICARETTA 6011652-0 103735-7-SC
energéticos
Estruturas

FRANCIELLE NICARETTA 6010187-9 103735-7-SC
extravasoras
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Projeto Básico é ligeiramente inferior à dos Estudos de Inventário (na ordem
de 2%). Mesmo assim, a Potência Instalada do Projeto Básico e a energia média do
empreendimento é maior que a estimada no inventário, estando as cotas informadas
adequadas ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH da Potinga.
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

262,56 NOME DO RIO DA USINA: da Potinga
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65415000 Fazenda Maracanã Palmital 327
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65365000 Porto Vitória (Rio Espingarda) Espingarda 65
65370000 Jangada do Sul Jangada 1.010
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 554,59 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: à Gravidade
FRANCIELLE NICARETTA

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 6010187-9
103735-7-SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65415000 Fazenda Maracanã Palmital 327
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 6.500 kW é ligeiramente maior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.268,76 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.407,41 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.

FL. 05 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH da Potinga Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 25°45'27,5"S
51°9'4,61"W
Coordenadas da casa de força 25°46'8,56"S
51°10'55,28"W
Potência Instalada Total (kW) 6.500
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 2.407,41
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 2.268,76
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 1,39
Rendimento nominal por turbina (%) 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 3,68
Hb: Queda bruta nominal (m) 75,49
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,46%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 65
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,45
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00441
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH da Potinga conforme solicitado pela Enebras, bem como o encaminhamento de documento ao
Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.

FL. 06 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH da Potinga sob a titularidade da Enebras.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH da Potinga

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
6,86 22,57 12,28 5,66 3,81 5,58 10,02 4,36 3,13 10,55 5,27 7,18
1946

7,01 16,54 6,32 5,03 3,14 9,94 7,19 8,62 22,59 10,79 4,06 5,42
1947

1948 5,32 9,21 6,37 4,17 7,91 4,05 4,14 7,73 3,72 6,42 5,98 2,01
2,27 1,49 3,05 7,99 3,86 4,75 2,20 2,98 2,51 3,44 2,09 2,47
1949

6,29 6,27 5,68 2,28 4,09 2,80 2,80 1,63 3,30 13,38 5,63 4,40
1950

5,94 11,17 13,31 3,48 2,09 2,61 1,81 1,12 1,41 13,19 8,37 6,41
1951

1952 4,58 4,32 3,17 3,16 1,42 4,73 3,61 2,09 7,40 10,42 13,85 4,86
6,94 9,14 4,21 4,09 3,68 2,49 1,84 1,84 6,15 11,03 11,33 9,61
1953

13,43 5,87 7,52 5,51 21,59 10,14 6,94 3,62 5,66 8,20 3,58 2,83
1954

1955 2,24 4,88 5,57 5,46 10,54 17,03 15,23 6,88 6,76 2,26 1,75 2,28
6,87 4,92 2,91 8,54 10,84 5,41 4,50 6,48 6,66 4,27 2,72 2,26
1956

4,09 7,69 3,64 3,78 2,87 10,56 20,88 25,85 28,56 8,58 8,26 6,70
1957

1958 6,67 3,30 5,69 3,07 2,50 2,92 3,12 5,14 11,80 5,27 5,08 8,67
5,81 6,68 3,79 6,03 5,87 5,39 3,31 3,51 5,77 3,66 2,12 1,61
1959

1,36 3,40 1,60 4,17 3,13 4,38 2,31 6,91 9,22 9,33 9,15 3,25
1960

3,93 4,25 10,86 5,84 4,47 4,80 2,33 1,50 7,51 7,84 11,98 5,76
1961

1962 3,81 5,23 8,05 2,70 2,79 2,29 1,44 0,96 6,21 11,35 4,22 2,73
5,36 6,91 10,56 4,40 1,89 1,69 1,07 1,06 2,01 15,60 10,43 7,78
1963

2,33 3,27 5,71 5,73 4,95 5,88 5,44 7,76 6,38 3,58 2,37 3,26
1964

| 1965 | 2,97 | 3,82 | 4,11 | 3,48 | 17,09 | 4,92 | 17,94 | 5,79 | 5,57 | 15,18 | 9,93 | 9,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 5,35 | 14,04 | 5,73 | 2,71 | 2,37 | 4,69 | 4,50 | 2,00 | 6,05 | 10,34 | 7,68 | 9,38 |
| 1967 | 6,96 | 10,19 | 9,83 | 4,93 | 2,16 | 4,97 | 2,94 | 4,22 | 4,25 | 2,99 | 3,02 | 4,62 |
| 1968 | 6,24 | 2,87 | 2,37 | 4,06 | 2,03 | 1,95 | 1,95 | 1,76 | 2,25 | 2,84 | 3,71 | 2,72 |
| 1969 | 3,96 | 6,82 | 5,60 | 14,60 | 6,42 | 9,70 | 7,24 | 3,27 | 4,05 | 6,01 | 9,74 | 5,68 |
| 1970 | 6,14 | 3,90 | 2,90 | 2,41 | 4,29 | 10,47 | 8,50 | 2,64 | 3,22 | 6,83 | 2,44 | 7,86 |
| 1971 | 15,06 | 10,95 | 12,74 | 5,99 | 10,99 | 13,06 | 10,56 | 4,81 | 3,78 | 5,76 | 2,28 | 2,08 |
| 1972 | 4,02 | 10,22 | 7,27 | 5,63 | 2,06 | 4,23 | 4,60 | 10,75 | 17,37 | 15,33 | 10,81 | 10,53 |
| 1973 | 9,81 | 6,21 | 4,05 | 7,53 | 12,65 | 12,46 | 10,84 | 17,16 | 18,39 | 15,25 | 9,98 | 4,13 |
| 1974 | 8,35 | 5,91 | 6,37 | 3,98 | 2,33 | 5,59 | 6,97 | 3,91 | 8,47 | 3,52 | 4,69 | 4,28 |
| 1975 | 5,10 | 4,30 | 5,89 | 4,15 | 2,71 | 3,79 | 2,58 | 6,64 | 10,71 | 20,01 | 10,39 | 16,01 |
| 1976 | 8,08 | 7,81 | 11,72 | 11,01 | 5,98 | 11,71 | 6,53 | 10,41 | 8,56 | 5,07 | 8,40 | 5,36 |
| 1977 | 9,78 | 10,01 | 13,28 | 8,93 | 3,34 | 4,60 | 3,16 | 4,49 | 4,46 | 10,71 | 6,94 | 6,25 |
| 1978 | 2,37 | 1,83 | 3,43 | 1,21 | 1,26 | 1,56 | 4,77 | 3,55 | 3,48 | 1,94 | 6,23 | 3,71 |
| 1979 | 3,18 | 2,99 | 4,35 | 3,08 | 19,17 | 3,37 | 2,93 | 4,03 | 8,14 | 15,89 | 17,35 | 10,17 |
| 1980 | 7,20 | 4,91 | 11,65 | 3,52 | 4,05 | 3,54 | 8,44 | 8,91 | 14,08 | 7,57 | 4,81 | 14,71 |
| 1981 | 10,22 | 14,10 | 5,67 | 4,28 | 2,87 | 2,58 | 2,17 | 2,40 | 2,96 | 7,09 | 6,48 | 12,02 |
| 1982 | 5,84 | 8,72 | 3,28 | 1,48 | 2,80 | 10,83 | 15,36 | 5,62 | 3,39 | 15,00 | 30,00 | 13,61 |
| 1983 | 10,07 | 9,84 | 13,48 | 10,07 | 32,00 | 15,56 | 62,57 | 10,74 | 16,16 | 13,36 | 8,64 | 10,80 |
| 1984 | 4,01 | 2,61 | 4,28 | 4,30 | 6,85 | 13,64 | 5,50 | 18,88 | 7,00 | 4,29 | 13,47 | 6,45 |
| 1985 | 3,37 | 7,81 | 5,30 | 10,29 | 3,42 | 2,05 | 2,44 | 1,33 | 1,76 | 1,70 | 4,09 | 0,75 |
| 1986 | 2,95 | 11,09 | 7,90 | 5,05 | 6,70 | 4,64 | 2,12 | 3,29 | 5,15 | 4,74 | 7,23 | 8,81 |
| 1987 | 7,55 | 8,89 | 2,80 | 3,78 | 21,51 | 12,59 | 6,83 | 4,43 | 3,35 | 7,26 | 4,81 | 4,09 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH da Potinga

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 3,33 | 4,53 | 5,85 | 2,93 | 18,19 | 9,76 | 3,87 | 1,95 | 1,91 | 8,23 | 3,18 | 4,01 |
| 1989 | 10,57 | 12,97 | 6,58 | 9,12 | 8,47 | 4,12 | 8,06 | 9,27 | 19,41 | 6,91 | 3,71 | 2,73 |
| 1990 | 15,67 | 7,45 | 5,52 | 14,71 | 11,66 | 19,42 | 14,73 | 16,04 | 15,52 | 17,28 | 15,99 | 5,66 |
| 1991 | 3,44 | 2,94 | 1,38 | 2,81 | 1,81 | 7,01 | 3,37 | 3,72 | 1,54 | 5,99 | 6,39 | 6,77 |
| 1992 | 3,37 | 7,12 | 9,04 | 4,42 | 28,76 | 20,71 | 14,74 | 10,13 | 8,15 | 5,83 | 5,82 | 3,82 |
| 1993 | 3,58 | 5,25 | 5,26 | 7,15 | 11,51 | 6,71 | 6,45 | 3,66 | 13,79 | 16,78 | 5,56 | 14,87 |
| 1994 | 3,03 | 7,53 | 4,73 | 3,81 | 8,44 | 12,65 | 13,05 | 4,32 | 2,67 | 3,61 | 8,15 | 4,38 |
| 1995 | 31,29 | 14,53 | 5,84 | 4,64 | 2,33 | 4,72 | 11,70 | 2,43 | 7,10 | 8,02 | 3,18 | 4,30 |
| 1996 | 14,64 | 15,47 | 14,56 | 9,47 | 2,73 | 8,55 | 13,91 | 6,58 | 9,90 | 15,60 | 9,78 | 11,37 |
| 1997 | 10,60 | 23,28 | 7,48 | 2,70 | 3,14 | 9,17 | 5,13 | 11,49 | 5,85 | 24,55 | 26,91 | 7,51 |
| 1998 | 16,09 | 10,39 | 18,80 | 30,38 | 12,67 | 4,66 | 7,55 | 19,63 | 19,90 | 25,29 | 5,06 | 6,00 |
| 1999 | 5,24 | 10,37 | 4,70 | 8,25 | 4,14 | 9,80 | 18,81 | 2,82 | 4,71 | 11,76 | 3,45 | 3,22 |
| 2000 | 3,06 | 5,27 | 8,89 | 2,63 | 2,19 | 2,98 | 4,08 | 3,28 | 23,90 | 15,52 | 5,12 | 4,22 |
| 2001 | 7,01 | 19,00 | 8,69 | 6,96 | 6,57 | 7,96 | 11,13 | 7,03 | 7,28 | 20,37 | 6,38 | 4,02 |
| 2002 | 8,37 | 7,58 | 4,03 | 2,43 | 7,29 | 2,93 | 2,18 | 3,15 | 8,34 | 11,36 | 13,85 | 9,61 |
| 2003 | 5,43 | 8,79 | 8,32 | 3,51 | 2,35 | 5,38 | 3,45 | 1,88 | 1,62 | 3,23 | 9,25 | 16,00 |
| 2004 | 9,08 | 3,96 | 2,84 | 2,59 | 7,16 | 6,99 | 6,86 | 2,97 | 3,44 | 13,65 | 8,78 | 3,64 |
| 2005 | 4,28 | 2,00 | 2,55 | 4,19 | 6,37 | 9,91 | 6,20 | 3,76 | 18,75 | 26,18 | 9,58 | 3,31 |
| 2006 | 4,43 | 3,48 | 3,64 | 3,95 | 1,65 | 1,97 | 3,40 | 2,89 | 4,63 | 4,37 | 3,56 | 5,60 |
| 2007 | 7,44 | 8,11 | 6,71 | 13,36 | 27,66 | 6,68 | 4,52 | 3,36 | 1,67 | 4,76 | 9,78 | 6,11 |
| 2008 | 6,19 | 3,88 | 4,22 | 6,78 | 8,28 | 5,10 | 4,12 | 6,82 | 3,32 | 13,18 | 13,52 | 3,09 |
| 2009 | 3,26 | 4,84 | 3,62 | 1,90 | 7,58 | 7,37 | 13,65 | 6,18 | 42,75 | 20,47 | 7,74 | 14,60 |
| 2010 | 31,78 | 34,08 | 19,12 | 70,00 | 31,66 | 12,90 | 7,83 | 12,62 | 2,75 | 10,74 | 9,26 | 56,74 |
| 2011 | 7,97 | 14,67 | 7,90 | 7,19 | 4,51 | 8,15 | 16,13 | 18,84 | 16,28 | 9,89 | 6,64 | 3,71 |
| 2012 | 9,23 | 9,77 | 7,09 | 7,81 | 6,98 | 12,92 | 8,61 | 7,03 | 3,50 | 5,44 | 3,82 | 3,41 |
| 2013 | 6,76 | 6,37 | 9,45 | 5,42 | 6,07 | 20,25 | 12,42 | 8,10 | 13,80 | 7,82 | 5,46 | 7,77 |
| 2014 | 11,29 | 5,90 | 10,25 | 6,18 | 7,50 | 7,37 | 9,30 | 5,41 | 10,62 | 9,78 | 8,04 | 8,03 |
| 2015 | 10,44 | 10,17 | 6,63 | 4,22 | 6,17 | 10,11 | 15,60 | 6,13 | 6,14 | 15,67 | 12,59 | 12,25 |