DSP - DESPACHO 245/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Alvorada I, de titularidade da Minas PCH S.A, no rio Corrente, no município de Itarumã, (GO).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-01-31
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL
Em 27 de janeiro de 2022.
Processo: 48500.000275/2014-42.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Alvorada I, com 24.000 kW de
Potência Instalada, com Despacho de Registro
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH)
conferido à Minas PCH S.A., por meio do Despacho nº
3.306, de 16 de dezembro de 2016 c/c o Despacho nº
3.278, de 25 de novembro de 2019.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Alvorada I, com 24.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037277-3.01, com Despacho de Registro Adequabilidade
do Sumário Executivo (DRS-PCH) conferido à Minas PCH S.A. (Minas PCH ou Interessada), por meio do
Despacho nº 3.306, de 16 de dezembro de 2016 c/c o Despacho nº 3.278, de 25 de novembro de 2019,
localizada no rio Corrente, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, cuja casa de força localiza-se
no município de Itarumã, estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 4.248, de 13 de dezembro de 2013, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Corrente, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Alvorada I.
3. Em 29 de janeiro de 2014, a antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos
1931,
(SGH) emitiu o Despacho nº resolvendo efetivar como ativo o registro para elaboração do Projeto
Básico da PCH Alvorada I.
4. Em 11 de fevereiro de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração
(SCG) emitiu o Despacho nº 3462, resolvendo aceitar o Projeto Básico da PCH Alvorada I apresentado pelas
empresas Minas PCH e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda.
1
Documento nº 48539.001028/2014-00.
2 Documento nº 48524.001314/2015-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_062YF2701 48524.000812/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.
5. Em 31 de outubro de 2016, a Minas PCH protocolou a Carta nº MPCH-ALV-ANL-CTE001/20163, contendo o Sumário Executivo e as ART do Projeto Básico da PCH Alvorada I, localizada no
estado de Goiás.
3.3064,
6. Em 16 de dezembro de 2016, a SCG emitiu o Despacho nº concedendo o DRS-PCH
referente à PCH Alvorada I para as empresas Minas PCH e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda.
7. Em 25 de novembro de 2019, a SCG emitiu o Despacho nº 3.2785, decidindo prorrogar, por
3 (três) anos, a vigência do DRS-PCH referente à PCH Alvorada I.
8. Em 31 de março de 2020, a Minas PCH protocolou a Carta nº MPCH-ALV-ANL-CTE-00120206, contendo a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH da PCH Alvorada I.
9. Em 26 de outubro de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 3.4097, decidindo alterar, a pedido
das interessadas, a titularidade da PCH Alvorada I, mantendo exclusivamente a Minas PCH.
10. Em 20 de outubro de 2021, a Minas PCH protocolou a Carta nº MPCH-ALV-ANL-CTE-00220218, informando da atualização da série de vazões médias mensais da PCH Alvorada I e contendo a
Licença Prévia do empreendimento.
III – DA ANÁLISE
11. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
12. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Alvorada I:
3
Documento nº 48513.026378/2016-00.
4 Documento nº 48524.012837/2016-00.
5
Documento nº 48524.010406/2019-00.
6 Documento nº 48513.010026/2020-00.
7 Documento nº 48524.009400/2021-00.
8 Documento nº 48513.028887/2021-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF9
(datum SIRGAS 2000)
19°4'0" S
Barramento Itarumã/GO e Itajá/GO
51°10'30" W
19°4'0" S
Casa de Força Itarumã/GO
51°10'30" W
19°1'42" S
Limite máximo do Reservatório Itarumã/GO e Itajá/GO
51°15'21" W
13. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
14. Como os aspectos definidores do potencial hidráulico já foram avaliados pela Nota Técnica
nº 916, de 16 de dezembro de 2016, verifica-se que o Sumário Executivo está adequado ao determinado
pelo Despacho nº 3.306, de 16 de dezembro de 2016, podendo ser observado na Tabela 1 e no Quadro 1.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Alvorada I

PCH Alvorada I Despacho nº 3.306/2016 Sumário Executivo
19°4'0" S 19°4'0" S
Localização do Barramento
51°10'30" W 51°10'30" W

| NA Montante (m) | 385,00 | 385,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 365,00 | 365,00 |
| Queda Bruta (m) | 20,00 | 20,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 11,12 | 11,12 |
| Potência (kW) | 24.000 | 24.000 |
| Energia Média (kWméd) | 17.325,00 | 17.325,00 |
| Vazão QMLT10 (m³/s) | 110,38 | 110,21 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Corrente ESTADO: GO SUB-BACIA: 60
DESPACHO: 4.248 DATA: 13/12/2013
AUTOR: Minas PCH S.A. e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 124.200,00 7 (sete)
IDENTIFICADOS:
9
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
10 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
19°1'33" S

Água Limpa II11 395,00 385,00 11.200 Eixo Disponível
51°15'28" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
19°3'51" S

Foz do Corrente I12 365,00 343,50 26.000 DRS-PCH
51°10'30" W
III.2 – Aspectos de Gestão
15. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Geoestudos Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
922212201416714

Newton Bitencourt Santos 0600385953-SP Responsável Geral do Projeto
31
Estudos cartográficos e

Sérgio Vicente Novak 100020145064150 PR-15463/D
topográficos
922212201416827

Daniel Reinhardt 5060248234-SP Estudos geotécnicos
38
922212201416831

Humberto Jacobsen Teixeira 0600376792-SP Estudos hidrológicos
13
922212201416831

Humberto Jacobsen Teixeira 0600376792-SP Estudos energéticos
13
922212201610225

Akida Iha 0600176380-SP Estruturas extravasoras
64
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Prévia
Número 277/2021
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Órgão emissor
Estado de Goiás
Data de emissão 10 de junho de 2021
Validade 10 de junho de 2026
11 CEG PCH.PH.GO.048841-0.01.
12 CEG PCH.PH.GO.037188-2.01.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença DRDH
Número 1616/2019
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Órgão Emissor
Estado de Goiás
Data de emissão 28 de janeiro de 2020
Validade 28 de janeiro de 2023
Vazão de usos consuntivos Quadro 11
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
16. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda é do Sumário Executivo é igual àquela apresentada no Despacho nº
Queda e níveis operacionais
3.306/2016.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Alvorada I
METODOLOGIA Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base, com extensão da
ADOTADA: série até 2017.
Área de

Drenagem da 6.631,00 NOME DO RIO DA USINA: Corrente
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
Canastra13

60950000 Corrente 6.730,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60940000 Campo Alegre Corrente 3.133,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 835,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Controlado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra/Enrocamento
13 A atualização dos estudos hidrológicos foram realizados em 2019.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.

NOME DO RESP. TÉCNICO: Akida Iha 0600176380-SP Nº DA ART14 92221220161022564
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60950000 Canastra Corrente 6.730,00
17. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
- Fator de Capacidade do projeto básico (0,72) é igual ao apresentado na Nota Técnica
nº 916/2016.
- A potência instalada em fase de projeto básico (24.000 kW) é igual a potência definida
na Nota Técnica nº 916/2016.
- A Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF (1,26%) e o índice de
Estudos Energéticos
Indisponibilidade Programada – IP (1,74%) adotados para a PCH Alvorada I
correspondem aos valores apresentados na Nota Técnica nº 916/2016.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 12.371,13 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 13.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
18. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.Saliente-se que a LP e
DRDH apresentadas encontram-se compatíveis com o projeto básico revisado.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Alvorada I Sumário Executivo
19°4'0" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°10'30" W
19°4'0" S
Coordenadas da casa de força
51°10'30" W
NA Montante (m) 385,00
NA Jusante (m) 365,00
Potência Instalada Total (kW) 24.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 13.333,33; 13.333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 12.371,13; 12.371,13
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 20,97; 20,97
14 Documento nº 48513.026378/2016-00.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.
PCH Alvorada I Sumário Executivo
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,30
Hb: Queda bruta nominal (m) 20,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,04%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 258,40
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) Quadro 11
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
Quadro 11 - Vazões de usos consuntivos futuros, a montante (m³/s)

| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,16 | 1,50 | 1,18 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2025 | 1,32 | 1,33 | 1,36 | 1,54 | 1,99 | 1,57 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,33 | 1,32 | 1,32 |
| 2030 | 1,75 | 1,76 | 1,80 | 2,04 | 2,64 | 2,08 | 1,91 | 1,88 | 1,85 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 2035 | 2,32 | 2,34 | 2,39 | 2,71 | 3,49 | 2,76 | 2,53 | 2,50 | 2,45 | 2,34 | 2,33 | 2,33 |
| 2040 | 3,07 | 3,10 | 3,17 | 3,59 | 4,63 | 3,66 | 3,36 | 3,31 | 3,25 | 3,10 | 3,09 | 3,09 |
| 2045 | 4,07 | 4,10 | 4,20 | 4,76 | 6,14 | 4,85 | 4,45 | 4,38 | 4,31 | 4,11 | 4,09 | 4,09 |
| 2050 | 5,40 | 5,44 | 5,57 | 6,31 | 8,14 | 6,43 | 5,90 | 5,81 | 5,72 | 5,45 | 5,42 | 5,42 |

19. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Alvorada I conforme solicitado por Minas PCH
S.A.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
20. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
21. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Alvorada I sob a titularidade de Minas
PCH S.A.
22. Como LP e DRDH são compatíveis com o Projeto Básico revisado, poderão ser homologados
os parâmetros necessários para o cálculo da garantia física do empreendimento.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022.
23. Uma vez que foram apresentadas a LP e a DRDH, obtidas durante a vigência do DRS-PCH, o
Projeto Básico encontra-se abarcado pela medida cautelar concedida através do Despacho nº 1.936, de 9
de julho de 2019.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
24. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1972 45,13 44,22 59,67 83,67 93,02
87,24 89,84 81,12 83,59 68,76 59,21 54,60 47,68 45,80 68,03 76,61 84,19
1973

| 1974 107,72 97,27 | 144,76 125,40 100,19 82,21 | 68,49 | 63,94 | 59,89 | 70,51 | 61,26 | 100,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 130,11 107,09 113,01 113,66 87,93 | 67,64 | 67,86 | 61,75 | 56,83 | 69,17 | 93,80 | 98,69 |  |
| 1976 92,80 | 141,34 143,99 111,68 95,23 | 85,74 | 69,75 | 67,96 | 72,26 | 71,30 | 91,64 | 113,17 |
| 1977 141,39 162,58 119,54 118,50 94,78 | 92,56 | 73,63 | 65,18 | 82,68 | 79,71 | 106,68 119,70 |  |  |
| 174,03 114,03 141,03 107,04 100,87 98,08 | 81,47 | 69,05 | 82,41 | 75,43 | 106,70 137,94 |  |  |  |

1978

| 1979 196,67 160,08 136,45 111,06 98,15 | 82,23 | 81,60 | 76,01 | 98,08 | 78,78 | 90,54 | 129,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 159,57 150,77 127,97 120,16 90,93 | 84,34 | 77,08 | 69,78 | 74,72 | 73,40 | 87,07 | 108,25 |
| 1981 133,11 106,87 112,70 92,57 | 82,24 | 76,34 | 67,26 | 64,22 | 59,81 | 71,68 | 100,99 129,53 |
| 1982 132,67 138,23 207,99 156,43 115,91 106,77 90,39 | 86,78 | 86,22 | 100,03 99,84 | 132,26 |  |  |  |
| 171,74 179,14 164,73 138,43 106,88 100,85 90,01 | 79,53 | 85,37 | 101,87 113,23 138,70 |  |  |  |  |

1983

| 1984 144,72 131,91 127,84 138,78 127,06 91,31 | 83,85 | 89,33 | 91,45 | 88,30 | 91,91 | 129,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 135,08 158,14 198,17 150,36 107,80 96,10 | 94,08 | 83,95 | 74,05 | 75,20 | 80,14 | 75,54 |
| 1986 129,13 135,49 145,86 123,75 107,39 84,09 | 76,52 | 84,69 | 80,16 | 72,41 | 73,03 | 118,63 |
| 1987 143,50 204,31 181,01 138,96 123,22 99,02 | 87,11 | 80,70 | 78,42 | 95,51 | 94,58 | 124,62 |
| 138,65 183,32 217,07 178,99 133,82 111,98 98,65 | 89,10 | 79,17 | 83,14 | 99,57 | 120,46 |  |

1988

| 1989 168,30 184,08 189,92 152,30 133,24 111,66 102,13 96,17 | 99,73 | 80,36 | 129,63 179,88 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 146,05 128,06 124,77 106,95 116,77 96,63 | 91,82 | 88,38 | 100,48 123,64 113,07 110,53 |  |  |  |
| 1991 130,94 172,67 187,20 160,77 129,29 115,33 105,13 96,27 | 91,99 | 116,32 100,25 111,74 |  |  |  |  |
| 1992 149,94 119,12 129,93 127,07 108,18 94,10 | 88,43 | 83,74 | 108,63 110,45 122,51 127,81 |  |  |  |
| 116,99 141,18 139,64 137,19 98,21 | 101,22 83,74 | 79,43 | 90,71 | 91,41 | 82,38 | 121,57 |

1993

| 1994 146,51 134,76 143,32 136,69 97,72 | 95,44 | 86,06 | 79,00 | 70,41 | 72,37 | 102,08 110,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 109,58 189,22 144,52 128,40 114,30 94,89 | 87,36 | 77,23 | 72,98 | 84,69 | 87,54 | 95,72 |
| 1996 141,11 147,49 182,81 132,90 103,31 93,77 | 86,99 | 77,84 | 95,92 | 84,44 | 113,83 146,07 |  |
| 1997 182,35 145,48 127,61 118,49 114,80 126,88 97,61 | 86,80 | 82,85 | 91,87 | 120,95 162,13 |  |  |
| 128,14 177,85 173,67 171,62 109,76 109,28 96,34 | 100,02 91,46 | 106,96 111,79 139,18 |  |  |  |  |

1998

| 1999 177,83 141,60 163,85 128,65 104,58 95,80 | 87,56 | 78,06 | 79,20 | 77,14 | 98,37 | 103,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 147,67 174,26 186,81 134,19 111,82 95,33 | 89,16 | 86,42 | 104,93 86,44 | 94,86 | 148,95 |  |
| 2001 126,38 138,76 134,84 115,36 105,09 97,40 | 82,80 | 74,78 | 79,59 | 82,25 | 95,85 | 135,10 |
| 2002 160,59 185,36 171,54 122,35 109,25 93,17 | 91,11 | 86,71 | 86,43 | 77,91 | 90,86 | 106,01 |
| 127,79 159,45 151,58 165,93 101,45 96,99 | 84,80 | 83,85 | 77,23 | 84,20 | 94,07 | 119,57 |

2003

| 2004 127,85 139,98 128,80 138,36 113,20 94,60 | 85,82 | 74,19 | 66,56 | 89,07 | 126,73 123,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 212,97 149,61 163,74 127,94 111,48 105,04 92,04 | 84,09 | 84,17 | 86,74 | 111,25 169,70 |  |
| 2006 164,99 167,10 190,11 167,64 95,60 | 60,21 | 67,24 | 82,33 | 98,97 | 113,53 142,93 135,36 |
| 2007 229,11 188,85 158,86 120,41 121,95 105,77 99,42 | 96,08 | 92,92 | 101,81 106,72 116,90 |  |  |
| 161,82 216,49 199,86 185,91 125,73 109,34 104,32 92,21 | 82,63 | 99,88 | 105,07 119,40 |  |  |

2008

| 2009 120,90 161,27 163,32 149,07 99,05 | 99,14 | 89,14 | 81,21 | 106,26 106,07 124,26 167,50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 185,23 185,29 182,31 154,25 119,15 107,31 68,98 | 78,53 | 76,37 | 93,38 | 98,75 | 122,35 |  |  |  |
| 2011 130,64 118,34 215,34 147,04 114,21 113,82 95,37 | 86,96 | 90,97 | 99,11 | 95,64 | 56,65 |  |  |  |
| 2012 107,92 106,63 101,82 99,20 | 94,79 | 98,12 | 88,28 | 91,79 | 82,62 | 75,64 | 84,78 | 119,37 |
| 117,68 144,68 145,91 115,37 93,32 | 98,60 | 90,53 | 80,79 | 74,17 | 81,97 | 79,12 | 84,95 |  |

2013

2014 73,81 86,40 97,98 87,17 80,68 81,26 84,00 65,00 67,06 64,41 86,54 126,41
2015 104,21 119,66 156,81 119,40 112,33 97,14 88,66 69,03 70,31 67,63 96,28 111,80
2016 126,58 122,66 131,39 92,94 85,84 88,50 64,37 73,81 84,06 72,46 85,78 98,96

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2017 126,03 122,39 140,52 107,76 105,96 90,55 82,16 86,85 79,99 72,69 101,31 137,78