DSP - DESPACHO 603/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Floresta, no rio Jacuizinho, nos municípios de Arroio do Tigre e de Estrela Velha, (RS), de titularidade da Floresta Empreendimentos em Energia S.A.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-03-14
Autor: SCG/ANEEL

.
Nota Técnica nº 144/2016-SCG/ANEEL
Em 10 de março de 2016.
Processo nº: 48500.001078/2015-21
Assunto: Adequação do Sumário Executivo
referente à Pequena Central Hidrelétrica
Floresta, com Registro Ativo conferido à
empresa Floresta Empreendimentos em
Energia S.A. por meio do Despacho nº 718,
de 19 de março de 2015, localizada nos
municípios de Arrio do Tigre e de Estrela
Velha, no estado do Rio Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Floresta, com 19.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.032557-0.01, com Registro Ativo
conferido à empresa Floresta Empreendimentos em Energia S.A. (Floresta) por meio do Despacho nº
718, de 19 de março de 2015, localizada no rio Jacuizinho, sub-bacia 85, na bacia hidrográfica do
Atlântico Sudeste, nos municípios de Arrio do Tigre e de Estrela Velha, no estado do Rio Grande do
Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 06/02/2015, por meio do Despacho n° 285, foram aprovados os Estudos de
Inventário Hidrelétrico do rio Jacuizinho, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos,
dentre os quais a PCH Floresta.
3. Por meio do Despacho nº 718, de 19 de março de 2015, foi conferido o Registro Ativo
à empresa Floresta.
4. Em 18 de novembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente
a esse empreendimento.
1 Documento SIC nº 48513.031240/2015-00.
DOCUMENTO: 48524.002548/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Floresta para emissão do Despacho
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de
implantação e exploração da PCH Floresta.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 285, de 06/02/2015.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Floresta

PCH Floresta Estudos de Inventário Sumário Executivo
29°16'17"S 29°16'17"S
Localização do barramento
53°8'44,2"W 53°8'44,2"W

NA Montante (m) 146 146
NA Jusante (m) 111 111
Queda Bruta (m) 35 35
Área do Reservatório (km²) 4 3,75

Potência (kW) 19500 19500
Vazão QMLT2 (m³/s) 50,6 50,59
Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Jacuizinho ESTADO: RS SUB-BACIA: 85
DESPACHO: 285 DATA: 06/02/2015
AUTOR: Luiz Antonio Leão Engenharia Ltda

POTÊNCIA: 49,7 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 5
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
Aproveitamentos Coordenadas3 NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
29°12'32,47"S Disponível

Lagoão 160 146 6000
53°05'41,35"W4 (inventariado)
29°16'39,1"S Disponível

Taquaral 111 94,5 9500
53°8'38,8"W (inventariado)
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 Casa de força do aproveitamento à montante e limite do reservatório do aproveitamento à jusante.
4 Coordenadas do barramento, que são as mesmas da casa de força por ter arranjo compactado, diferentes do
informado pelo agente, conforme consta da Nota Técnica n° 43/2016-SCG/ANEEL, por meio da qual se
subsidiou a emissão do Despacho (DRS) n° 170, de 21 de janeiro de 2016.

FL. 03 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enerbio Energia e Meio Ambiente Ltda, JFVB Engenharia Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Luiz Antonio Leão 8241805 41050 RS Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Milton Dupont 7326293 29463 RS
topográficos

| Nelson Gustavo Ludwig | 5610431-7 | 015234-4 SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Mendes de Castro | 5610536-7 | 130348-0 SC | Estudos hidrológicos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5611932-9 | 008068-1 SC | Estudos energéticos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5611932-9 | 008068-1 SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada, a Aneel articulará junto ao órgão competente
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem
ao uso ótimo do potencial hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais Não houve alteração dos níveis operacionais
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Floresta
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1878,3 NOME DO RIO DA USINA: Jacuizinho
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
85380000 Passo Estrela Jacuizinho 1403,38
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

85080000 Espumoso Jacui 2989
85400000 Dona Francisca Jacui 14014
86100000 Passo do Gabriel Rio das Antas 1725
Jacui
UHE Ernestina 1070
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 3771 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
Concreto
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:
Jorge Magno Vieira Borges

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5611932-95
008068-1 SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
85380000 Passo Estrela Jacuizinho 1403,38
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 19.500 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 6.700 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 7.222 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
5 Documento SIC nº 48513.031240/2015-00 (Anexo).

FL. 05 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Floresta Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 19.500
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 7.222 / 0,9
Potência por turbina (kW)/engolimento mínimo (m3/s) 6.700 / 10,76
Rendimento da turbina 92,00%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 2,50%
Indisponibilidade programada (%) 2,50%
Perdas hidráulicas nominais (m) 1,5
Queda bruta nominal (m) 35
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,30%
Consumo Interno (kW médio) 10
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Floresta
Empreendimentos em Energia S.A.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.

FL. 06 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Floresta, nos termos
da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Floresta à empresa Floresta Empreendimentos em Energia S.A.
e encaminhada a solicitação de emissão da DRDH à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do estado do Rio Grande do Sul (SEMA/RS).
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e

FL. 07 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Floresta sob a titularidade da empresa Floresta
Empreendimentos em Energia S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar solicitação de emissão da DRDH à SEMA/RS.
JOÃO PAULO GUIMARÃES RIBEIRO FERREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Floresta

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET OUT NOV | DEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 15,6 | 13,7 | 9,5 | 9,1 | 7,8 | 51,9 | 52,0 | 13,2 | 22,2 | 55,1 | 12,8 | 4,7 |
| 1953 | 6,4 | 4,6 | 3,6 | 3,8 | 9,7 | 72,1 | 25,9 | 31,8 153,5 150,4 23,0 | 7,4 |  |  |
| 1954 33,1 | 40,9 | 30,2 | 11,7 | 13,4 123,8 141,1 54,5 116,1 126,1 13,6 | 11,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1955 31,5 | 15,9 | 6,8 | 34,6 | 77,1 | 86,6 | 74,1 | 36,2 | 26,5 | 68,0 | 31,4 | 12,7 |
| 28,2 | 27,5 | 14,8 | 87,5 | 40,9 | 21,5 | 61,2 | 81,0 | 63,0 | 51,1 | 23,2 | 15,9 |

1956

| 1957 25,0 | 26,8 | 12,1 | 12,8 | 26,2 | 41,0 | 80,2 | 71,2 106,8 49,0 | 90,8 | 50,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 69,3 | 16,7 | 31,1 | 24,2 | 21,1 | 61,3 | 32,4 117,4 84,0 172,0 61,0 135,4 |  |  |  |
| 1959 28,3 | 98,2 | 79,5 | 172,2 103,2 171,7 76,6 | 87,3 168,7 71,6 | 36,8 | 37,1 |  |  |  |
| 1960 18,1 | 25,4 | 25,2 | 12,2 | 22,2 | 55,2 | 95,7 120,6 69,3 | 79,2 | 36,6 | 15,7 |
| 20,5 | 11,7 | 66,2 | 77,3 | 58,1 155,4 232,8 134,4 301,3 176,2 83,1 | 50,2 |  |  |  |  |

1961

| 1962 82,0 | 38,3 | 14,6 | 55,7 | 26,3 | 23,3 | 24,9 | 31,7 | 54,5 | 31,6 | 15,8 | 18,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 | 6,6 | 18,0 | 14,3 | 24,7 | 20,9 | 21,7 | 57,2 102,2 89,9 174,2 143,4 153,2 |  |  |  |  |
| 1964 73,7 | 52,0 | 13,3 | 15,6 | 17,8 | 11,5 | 26,6 | 64,4 135,6 22,0 | 10,6 | 5,6 |  |  |
| 1965 | 8,4 | 18,8 | 14,2 | 14,1 | 13,4 | 14,5 | 14,6 | 56,2 132,7 145,4 43,4 | 21,5 |  |  |
| 17,5 | 104,2 | 87,8 | 23,1 | 11,8 | 89,8 135,8 115,7 186,6 149,1 56,6 | 83,1 |  |  |  |  |  |

1966

| 1967 27,1 | 28,2 | 33,1 | 20,7 | 21,5 | 23,4 | 55,3 | 83,6 137,0 62,0 | 32,7 | 21,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 17,3 | 15,7 | 14,8 | 15,6 | 15,2 | 15,6 | 28,9 | 14,5 | 23,9 | 18,6 | 76,4 | 5,8 |
| 1969 16,1 | 26,9 | 6,6 | 7,7 | 42,2 | 40,0 | 28,0 | 24,7 | 14,9 | 10,0 | 44,6 | 11,2 |
| 1970 40,3 | 6,3 | 18,7 | 6,0 | 89,5 178,9 159,7 79,5 | 19,2 | 82,7 | 23,1 | 83,8 |  |  |  |
| 44,5 | 49,8 | 126,4 | 36,9 | 28,4 113,7 73,8 | 84,5 | 15,7 | 11,0 | 4,7 | 4,1 |  |  |

1971

| 1972 13,4 | 9,8 | 9,2 | 28,0 | 15,6 122,6 121,7 176,9 145,8 58,0 121,7 60,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 23,1 | 26,5 | 12,6 | 11,3 | 81,7 | 59,0 150,5 123,8 106,1 33,5 | 25,5 | 25,8 |  |  |  |  |
| 1974 22,8 | 32,4 | 33,1 | 7,3 | 27,4 128,8 28,2 | 39,3 | 15,8 | 8,5 | 8,6 | 12,3 |  |  |
| 1975 41,6 | 27,6 | 14,5 | 10,8 | 15,2 | 57,4 | 24,5 108,9 132,2 28,0 | 28,5 | 34,3 |  |  |  |
| 89,1 | 43,2 | 19,1 | 18,5 | 37,3 | 38,6 | 55,6 | 68,0 | 42,9 | 19,7 | 33,8 | 11,9 |

1976

| 1977 10,2 | 20,4 | 32,0 | 28,7 | 10,7 | 42,5 | 82,3 121,8 29,4 | 14,7 | 26,0 | 11,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 8,1 | 5,5 | 5,1 | 3,5 | 2,9 | 5,1 | 47,9 | 37,8 | 37,4 | 12,5 | 79,2 | 20,9 |
| 1979 | 4,7 | 6,1 | 5,8 | 16,9 | 38,2 | 20,4 | 55,4 | 79,4 | 38,7 143,6 44,5 | 31,1 |  |  |
| 1980 | 9,3 | 4,6 | 5,5 | 13,2 | 24,5 | 14,6 | 46,7 | 57,1 | 27,7 | 72,0 | 71,4 | 35,2 |
| 23,3 | 54,9 | 9,6 | 4,5 | 3,9 | 9,9 | 7,0 | 5,0 | 97,7 | 30,1 | 29,0 | 9,5 |  |

1981

| 1982 | 3,9 | 6,1 | 6,9 | 2,7 | 3,6 | 110,3 113,1 122,2 79,5 | 92,4 159,2 22,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 14,4 | 59,0 | 62,4 | 79,0 180,5 127,9 187,9 90,1 | 28,7 | 61,0 | 33,2 | 9,1 |  |  |
| 1984 53,2 | 54,6 | 11,4 | 86,8 171,8 177,2 122,1 77,3 | 58,7 | 46,1 | 19,4 | 6,8 |  |  |
| 1985 | 3,8 | 4,7 | 13,4 | 70,6 | 93,5 | 71,2 | 83,6 156,6 108,6 18,2 | 6,2 | 3,8 |
| 3,1 | 2,9 | 28,4 | 95,1 | 58,3 | 83,2 | 85,5 | 88,1 | 40,4 | 39,4 168,3 37,4 |

1986

1987 52,6 13,1 6,2 109,2 85,3 75,5 173,7 69,3 74,4 69,4 49,1 12,0
1988 18,3 17,0 3,9 10,2 12,8 43,1 21,6 7,6 206,7 53,2 58,7 13,9

FL. 09 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Floresta

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET OUT NOV | DEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 41,5 | 26,2 | 15,0 | 40,9 | 19,3 | 10,2 | 72,1 | 51,4 158,4 31,6 | 24,9 | 9,1 |  |  |
| 1990 15,5 | 31,1 | 37,7 | 78,9 | 56,5 | 80,2 | 96,9 | 12,8 104,1 150,6 95,0 | 26,7 |  |  |  |
| 5,2 | 4,0 | 2,7 | 14,1 | 4,9 | 71,3 | 50,1 | 64,7 | 10,8 | 12,1 | 6,9 | 42,6 |

1991

| 1992 18,2 | 31,4 | 28,8 | 45,5 | 57,0 | 54,8 | 72,5 | 46,6 | 47,2 | 39,4 | 58,3 | 15,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 31,8 | 21,3 | 42,2 | 10,0 | 50,1 | 94,6 100,9 19,9 | 16,1 | 15,8 | 65,4 | 75,7 |  |  |
| 1994 | 7,8 | 70,9 | 16,0 | 63,1 | 57,4 | 85,9 113,9 57,8 | 39,7 | 71,1 | 37,2 | 13,7 |  |
| 1995 19,1 | 33,7 | 45,0 | 11,3 | 6,7 | 29,7 | 88,2 | 52,9 | 36,1 | 57,5 | 8,9 | 4,2 |
| 40,7 | 66,9 | 17,0 | 78,7 | 9,1 | 24,4 | 29,9 | 52,5 | 49,6 | 69,9 | 25,4 | 8,4 |

1996

| 1997 | 5,6 | 7,2 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 31,8 | 24,6 | 62,5 | 14,4 196,9 156,0 84,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 68,6 | 141,9 | 43,7 | 66,6 | 67,9 | 52,2 | 99,2 | 88,5 | 99,4 | 38,5 | 10,8 | 11,5 |  |
| 1999 | 7,3 | 15,6 | 6,7 | 45,6 | 33,6 | 61,7 | 90,1 | 26,9 | 56,6 | 79,5 | 25,4 | 7,7 |
| 2000 12,4 | 7,3 | 13,7 | 38,8 | 26,1 | 65,4 | 75,4 | 49,9 | 71,7 131,2 55,8 | 17,2 |  |  |  |
| 63,8 | 40,3 | 52,8 | 99,2 | 51,9 | 36,4 135,3 16,9 | 73,2 | 82,7 | 29,3 | 14,7 |  |  |  |

2001

| 2002 | 7,0 | 12,2 | 16,0 | 56,5 | 68,7 118,3 131,1 123,5 90,4 188,9 100,1 81,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 52,8 | 48,7 | 52,3 | 37,5 | 53,6 | 72,9 | 69,0 | 16,4 | 18,3 | 76,8 | 37,0 114,7 |  |
| 2004 16,9 | 11,1 | 4,6 | 5,0 | 24,7 | 38,2 | 68,0 | 25,6 | 37,4 | 25,9 | 57,6 | 10,3 |
| 2005 | 5,4 | 3,9 | 4,4 | 34,1 | 80,7 | 71,9 | 40,9 | 47,3 | 90,0 138,6 22,5 | 8,7 |  |
| 8,3 | 5,7 | 4,7 | 5,7 | 7,8 | 33,5 | 45,5 | 23,0 | 39,5 | 24,6 | 45,9 | 11,8 |

2006

| 2007 | 7,5 | 11,9 | 15,9 | 14,5 | 49,0 | 13,4 | 79,6 | 34,4 | 98,0 | 51,7 | 54,2 | 18,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 14,6 | 6,2 | 5,9 | 9,3 | 18,5 | 63,6 | 43,8 | 65,2 | 39,2 125,3 64,7 | 9,1 |  |  |  |
| 2009 19,0 | 11,5 | 10,8 | 3,5 | 4,8 | 12,0 | 23,6 | 99,3 149,9 58,1 172,9 85,6 |  |  |  |  |  |
| 2010 127,9 | 64,1 | 15,9 | 52,7 | 57,5 | 71,6 | 93,9 | 40,5 105,9 42,2 | 26,7 | 51,7 |  |  |  |
| 25,2 | 27,9 | 73,2 | 81,3 | 54,3 105,4 259,6 200,8 60,0 | 28,0 | 12,7 | 18,4 |  |  |  |  |  |

2011

2012 10,4 7,4 7,4 6,5 4,6 10,2 36,6 16,1 49,6 75,9 15,0 30,0
2013 27,0 21,9 50,5 66,5 55,0 78,8 61,9 161,4 108,5 80,8 68,2 41,8
2014 63,6 58,4 78,4 71,3 103,9 174,1 136,7 91,9 148,5 149,6 84,9 88,1