DSP - DESPACHO 2424/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Salto Grande, no rio Pirapó, no município de Cruzeiro do Sul, (PR), de titularidade da Baer Participações Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-08-16
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL
Em 11 de agosto de 2021.
Processo: 48500.001695/2020-94.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Salto Grande, com 10.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Baer
Participações Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Salto Grande, com 10.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035797-9.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Baer Participações Ltda. (Baer ou Interessada), por meio do Despacho
nº 1.417, de 19 de maio de 2020, localizada no rio Pirapó, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio
Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Cruzeiro do Sul, estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 254, de 7 de maio de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Pirapó, no qual foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto
Grande.
3. O Despacho nº 1.417, de 19 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Baer, com o objetivo de
desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Salto Grande.
Básico1
4. Em 6 de julho de 2021, a Interessada protocolou o Projeto referente ao
empreendimento e em 30 de julho de 2021, o Sumário Executivo2.
1
Documentos nºs 48513.018981/2021-00, 48513.018984/2021-00, 48513.018986/2021-00, 48513.018987/2021-00 e
48513.018989/2021-00.
2 Documento nº 48513.020393/2021-57.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_481YF1108 48524.006921/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Salto Grande
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Salto Grande:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
23°1'17,8" S Lobato/PR e Cruzeiro do
Barramento
52°2'9,54" W Sul/PR
22°58'25,68" S
Casa de Força Cruzeiro do Sul/PR
52°2'38,09" W
23°3'4" S Lobato/PR, Cruzeiro do Sul/PR
Limite máximo do Reservatório
52°1'57,8" W e Uniflor/PR
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
3
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no 254, de 7 de maio de 2003.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto Grande

PCH Salto Grande Estudos de Inventário Sumário Executivo
22°58'4,2" S 23°1'17,8" S
Localização do Barramento
52°2'2,08" W 52°2'9,54" W

| NA Montante (m) | 332,00 | 342,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 316,40 | 317,00 |
| Queda Bruta (m) | 15,60 | 25,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,35 | 1,47 |
| Potência (kW) | 5.200 | 10.000 |
| Energia Média (kWméd) | 2.912,00 | 6.375,90 |
| Vazão QMLT4 (m³/s) | 37,00 | 41,95 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Pirapó ESTADO: PR SUB-BACIA: 64
DESPACHO: 254 DATA: 07/05/2003
AUTOR: Tucuruí Construtora de Obras Ltda
EIXOS

POTÊNCIA: 40,68 10 (dez)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
23°7'50,12" S Disponível

CGH Flórida 355,00 346,50 2.450
52°0'18,16" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DRI ou PB
PCH Foz dos 22°56'29" S

308,00 300,00 7.600 Aceito ou PB
Bandeirantes 52°3'58,9" W
Registro Ativo
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021.
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Design Head Engenharia e Construtora Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto 1720213240274 25.341/D CREA-PR Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Sérgio Vicente Novak 1720210190373 15463/D
topográficos

| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 7823553-3 | 094145-0 SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafael Koneski | 1720213272800 | 159227/D | Estudos hidrológicos |
| Rafael Koneski | 1720213272800 | 159227/D | Estudos energéticos |
| Eduardo Jefferson Mayer | 1720213277798 | 104081/D | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Documento não emitido
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Documento não emitido
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo superior àquela apresentada nos estudos de
inventário, com alterações nos níveis de montante e jusante, porém, sem
Queda e níveis operacionais interferência nos níveis operacionais dos aproveitamentos adjacentes. As
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir
de melhores técnicas e informações locacionais na etapa de projeto básico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto Grande
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 2.573,00 NOME DO RIO DA USINA: Pirapó
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64550000 Vila Silva Jardim Pirapó 4.490,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64541000 Maringá MTE – ETA Sanepar Pirapó 1.240,00
64546900 Santa Fé Bandeirantes do Norte 1.060,00
- - - -
- - - -
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.138,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Comportas Basculantes
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: Eduardo Jefferson Mayer 104081/D 1720213277798
ART5
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64550000 Vila Silva Jardim Pirapó 4.490,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 10.000 e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são superiores aos estimados
nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência está associada
31%6,

Estudos Energéticos a uma vazão turbinada em de acordo com os estudos energéticos constantes do
projeto básico, sendo compatível com o aproveitamento ótimo do local.
5 Capítulo 13 do Projeto Básico.
6 De acordo com simulações da SCG, a potência instalada está associada a uma permanência de 22,4%.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.181,35 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Salto Grande Sumário Executivo
23°1'17,8" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°2'9,54" W
22°58'25,68" S
Coordenadas da casa de força
52°2'38,09" W
NA Montante (m) 342,00
NA Jusante (m) 317,00
Potência Instalada Total (kW) 10.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 5.555,56; 5.555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 5.181,35; 5.181,35
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,92; 6,92
Rendimento nominal por turbina (%) 92,7%; 92,7%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,302
Hb: Queda bruta nominal (m) 25,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 3,80%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 6,25
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Salto Grande conforme solicitado por Baer Participações Ltda, bem como o
encaminhamento de documento ao Instituto de Águas e Terra - IAT, para emissão da DRDH. O DRS-PCH
também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Salto Grande sob a titularidade de Baer Participações Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | 14,04 | 13,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 43,00 | 28,41 | 29,23 | 24,05 | 21,35 | 20,64 | 16,87 | 17,12 | 13,77 | 19,46 | 16,53 | 21,57 |  |
| 1969 19,05 | 20,64 | 15,56 | 16,82 | 23,81 | 52,95 | 12,28 | 9,60 | 12,45 | 31,94 | 27,65 | 20,33 |  |
| 1970 26,03 | 25,63 | 30,55 | 23,17 | 23,97 | 32,53 | 28,85 | 22,58 | 33,60 | 43,56 | 26,10 | 31,60 |  |
| 1971 38,84 | 46,08 | 40,00 | 34,23 | 47,45 | 55,59 | 60,50 | 42,93 | 41,15 | 34,58 | 25,66 | 69,28 |  |
| 1972 77,22 | 115,02 73,03 | 60,27 | 45,87 | 36,20 | 57,71 | 52,32 | 56,64 | 110,52 87,01 | 64,75 |  |  |  |
| 77,23 | 63,04 | 48,85 | 39,15 | 40,98 | 41,31 | 42,29 | 33,16 | 32,73 | 48,20 | 34,90 | 52,18 |  |

1973

| 1974 104,75 72,82 | 65,96 | 54,60 | 47,59 | 54,51 | 39,61 | 33,43 | 28,94 | 51,87 | 41,10 | 46,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 48,82 | 46,51 | 42,88 | 35,01 | 32,12 | 28,56 | 30,18 | 25,99 | 23,32 | 51,04 | 54,69 | 80,00 |
| 1976 75,74 | 64,79 | 49,10 | 45,55 | 45,34 | 61,29 | 41,54 | 79,67 | 61,90 | 71,23 | 63,66 | 62,25 |
| 1977 88,86 | 66,54 | 49,78 | 55,32 | 37,64 | 43,89 | 35,28 | 29,41 | 30,53 | 26,61 | 34,37 | 62,02 |
| 40,59 | 29,64 | 31,79 | 24,31 | 24,63 | 22,25 | 39,81 | 24,46 | 33,22 | 24,38 | 25,34 | 24,24 |

1978

| 1979 22,57 | 33,65 | 23,41 | 22,63 | 26,58 | 21,29 | 22,17 | 19,56 | 30,79 | 39,59 | 33,16 | 44,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 45,25 | 53,04 | 84,85 | 69,49 | 61,08 | 51,90 | 42,71 | 47,48 | 52,26 | 49,10 | 40,60 | 61,20 |
| 1981 66,40 | 54,23 | 50,19 | 46,81 | 38,30 | 37,64 | 31,35 | 26,66 | 23,31 | 38,77 | 43,60 | 79,03 |
| 1982 56,04 | 50,19 | 52,23 | 35,04 | 29,19 | 54,02 | 67,91 | 41,76 | 33,29 | 46,25 | 67,31 | 118,97 |
| 118,27 62,70 | 60,39 | 58,08 | 72,56 | 154,39 83,34 | 57,45 | 81,94 | 66,47 | 64,13 | 51,35 |  |  |

1983

| 1984 45,76 | 37,89 | 37,35 | 42,78 | 37,80 | 29,80 | 25,67 | 24,72 | 30,50 | 25,76 | 21,93 | 37,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 35,00 | 31,53 | 34,57 | 39,18 | 48,22 | 36,59 | 30,25 | 24,58 | 22,12 | 19,07 | 17,72 | 14,55 |
| 1986 15,00 | 33,04 | 28,58 | 23,59 | 33,33 | 23,35 | 19,71 | 26,97 | 21,68 | 18,78 | 16,95 | 27,34 |
| 1987 26,15 | 38,70 | 22,98 | 23,27 | 55,67 | 60,54 | 44,54 | 33,23 | 29,24 | 28,34 | 61,70 | 47,25 |
| 35,10 | 31,13 | 35,77 | 25,62 | 41,14 | 39,89 | 26,64 | 21,64 | 19,20 | 24,28 | 17,20 | 15,08 |

1988

| 1989 49,72 | 45,54 | 36,36 | 29,91 | 27,28 | 27,70 | 22,50 | 32,00 | 49,75 | 29,30 | 27,11 | 26,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 99,02 | 52,37 | 42,55 | 36,81 | 35,66 | 31,09 | 39,92 | 40,65 | 53,45 | 53,51 | 44,84 | 37,71 |
| 1991 39,71 | 42,86 | 34,09 | 29,89 | 25,09 | 27,91 | 23,69 | 19,50 | 17,22 | 18,23 | 25,04 | 37,88 |
| 1992 19,42 | 25,24 | 35,31 | 43,80 | 106,44 66,36 | 45,61 | 36,03 | 45,73 | 38,30 | 33,24 | 29,00 |  |
| 30,94 | 63,26 | 43,36 | 45,19 | 36,83 | 39,52 | 28,64 | 23,47 | 33,13 | 55,40 | 31,83 | 42,93 |

1993

| 1994 46,74 | 49,61 | 35,74 | 32,08 | 30,81 | 47,68 | 36,21 | 27,96 | 23,98 | 22,71 | 22,29 | 21,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 56,86 | 49,88 | 30,92 | 36,78 | 26,77 | 22,68 | 26,51 | 19,47 | 23,71 | 59,30 | 31,76 | 29,84 |
| 1996 49,09 | 57,90 | 69,62 | 40,84 | 34,22 | 29,79 | 23,43 | 20,54 | 18,36 | 25,08 | 33,95 | 55,86 |
| 1997 81,17 | 61,60 | 82,62 | 62,32 | 42,03 | 97,86 | 58,20 | 42,81 | 37,13 | 35,18 | 64,23 | 62,89 |
| 46,29 | 50,07 | 69,81 | 106,57 74,98 | 52,58 | 42,99 | 44,27 | 80,82 | 103,67 53,97 | 48,07 |  |  |

1998

| 1999 67,85 | 53,67 | 40,93 | 45,47 | 50,61 | 37,16 | 53,20 | 33,87 | 31,21 | 27,43 | 23,40 | 22,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 28,09 | 30,85 | 33,61 | 26,88 | 22,94 | 23,34 | 21,65 | 27,77 | 52,53 | 30,96 | 36,20 | 35,38 |
| 2001 42,86 | 62,68 | 50,13 | 38,06 | 54,93 | 36,32 | 34,08 | 28,22 | 28,93 | 27,50 | 22,02 | 37,50 |
| 2002 45,42 | 34,93 | 29,20 | 22,30 | 64,91 | 33,84 | 21,98 | 47,89 | 31,92 | 23,06 | 36,33 | 49,88 |
| 55,75 | 74,73 | 56,59 | 41,39 | 35,17 | 31,25 | 28,29 | 24,97 | 21,77 | 21,70 | 19,93 | 31,67 |

2003

| 2004 21,13 | 20,61 | 17,46 | 19,29 | 63,47 | 44,78 | 40,58 | 30,50 | 26,26 | 45,05 | 37,70 | 30,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 101,21 72,40 | 46,43 | 36,58 | 34,55 | 24,49 | 22,04 | 19,17 | 25,93 | 38,59 | 32,65 | 26,31 |  |
| 2006 22,35 | 31,98 | 33,87 | 29,70 | 22,32 | 19,82 | 18,11 | 15,47 | 22,59 | 25,78 | 18,99 | 37,43 |
| 2007 74,40 | 63,00 | 51,59 | 34,16 | 32,10 | 24,60 | 39,77 | 27,70 | 19,70 | 17,94 | 57,37 | 29,33 |
| 2008 43,20 | 28,39 | 30,05 | 27,34 | 29,90 | 25,24 | 19,60 | 41,93 | 29,59 | 35,97 | 32,32 | 18,62 |
| 2009 67,48 | 56,63 | 53,57 | 23,08 | 18,02 | 24,05 | 47,05 | 33,57 | 50,40 | 85,68 | 79,79 | 43,68 |
| 2010 44,70 | 73,61 | 45,07 | 49,29 | 33,64 | 41,31 | 35,26 | 26,19 | 25,19 | 38,07 | 31,39 | 41,60 |
| 2011 41,91 | 61,79 | 44,69 | 59,86 | 39,67 | 43,25 | 41,11 | 37,06 | 25,78 | 44,82 | 47,80 | 36,34 |

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2012 36,86 29,99 27,01 33,43 32,94 69,16 49,21 33,30 28,19 23,98 22,83 29,22
34,92 59,07 56,78 69,21 51,76 79,17 70,87 45,59 38,00 48,56 33,58 29,09
2013

| 2014 30,42 | 34,31 | 47,85 | 44,22 | 39,79 | 44,09 | 38,88 | 29,09 | 31,64 | 30,98 | 30,46 | 37,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 44,53 | 48,16 | 53,04 | 38,89 | 41,24 | 30,60 | 83,77 | 41,53 | 48,42 | 98,87 | 114,56 120,25 |  |
| 2016 170,34 126,39 82,45 | 66,35 | 75,00 | 84,90 | 59,46 | 53,60 | 43,76 | 40,86 | 35,21 | 42,92 |  |  |
| 2017 52,36 | 44,36 | 43,16 | 41,79 | 69,94 | 63,61 | 42,68 | 49,26 | 32,76 | 45,40 | 64,89 | 57,94 |
| 110,14 66,63 | 64,59 | 51,20 | 43,68 | 36,16 | 27,95 | 39,94 | 35,72 | 62,19 | 51,70 | 40,66 |  |

2018

2019 39,87 33,90 40,84 35,29 29,75 32,35 24,64