DSP - DESPACHO 1498/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Boa Vista, de titularidade da Boa Vista Energética Ltda, no rio Lava Tudo, no município de Lages, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-06-08
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 446/2022-SCG/ANEEL
Em 6 de junho de 2022.
Processo: 48500.000710/2007-57.
Assunto: Sumário Executivo referente à Revisão do
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Boa
Vista, com 5.600 kW de Potência Instalada, com
Outorga de Autorização conferida à Boa Vista
Energética Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Boa Vista, com 5.600 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.031439-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Boa Vista Energética Ltda. (Boa Vista Energética ou Interessada), por
meio da Resolução Autorizativa (REA) nº 4.593, de 18 de março de 2014, localizada no rio Lava Tudo, subbacia 70, cuja casa de força localiza-se no município de Lages, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.0721, de 17 de dezembro de 2004, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Lava Tudo, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Boa Vista.
3. Em 30 de março de 2012, a antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos
1.0832,
(SGH) emitiu o Despacho nº decidindo aprovar o Projeto Básico da PCH Boa Vista, situada no rio
Lava Tudo, sub-bacia 70, no estado de Santa Catarina.
4. Em 18 de março de 2014, a Diretoria Colegiada da ANEEL emitiu a Resolução Autorizativa
nº 4.593, de 18 de março de 2014, concedendo a Outorga de Autorização referente à PCH Boa Vista para
a empresa Interessada.
1 Processo nº 48500.005206/2002-20.
2 Documento nº 48539.004747/2012-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_427YF0606 48524.007292/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
5. Em 6 de novembro de 2017, a Interessada protocolou a Carta nº 2190-BVE-2G-RDPB-003173, solicitando a revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista.
6. Em 10 de novembro de 2017, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração
(SCG) emitiu o Despacho nº 3.7884, decidindo alterar, a pedido da interessada, a taxa de indisponibilidade
forçada, de 2,5% para 2,0%, a indisponibilidade programada, de 2,5% para 1,0%, do N.A. máximo normal
de montante, de 870 m, para 870,55 m, da queda bruta nominal, de 12,00 m para 11,45 m, o consumo
interno, de 0,04017 MW médios para 0,014 MW médios, e a descarga média de longo termo, de 36,95
m³/s para 40,45 m³/s, da PCH Boa Vista, cadastrada sob Código Único de Empreendimentos de Geração
(CEG) PCH.PH.SC.031439-0.01, constantes do Despacho n° 1.083, de 30 de março de 2012.
7. Em 28 de outubro de 2021, a Interessada protocolou a Carta s/nº5 solicitando a revisão dos
parâmetros de garantia física e alteração de potência, de 5.000 kW para 5.600 kW.
8. Em 8 de abril de 2022, a Boa Vista Energética protocolou a Carta s/nº6, apresentando o
Sumário Executivo e os arquivos georreferenciados referentes ao Arranjo Geral da PCH Boa Vista.
III – DA ANÁLISE
9. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil,
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento
hidrelétrico. [...]
10. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
3 Documento nº 48513.038222/2017-00.
4
Documento nº 48524.012723/2017-00.
5 Documento nº 48513.029643/2021-00.
6
Documento nº 48513.010439/2022-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Boa Vista
11. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Boa Vista:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF7
(datum SIRGAS 2000)
28°11'46,07" S
Barramento Lages/SC e São Joaquim/SC
50°10'24,58" W
28°12'2,16" S
Casa de Força Lages/SC
50°10'14,66" W
Limite máximo do 28°10'42,41" S
Lages/SC e São Joaquim/SC
Reservatório 50°10'49,71" W
12. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
7
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
13. Como os aspectos definidores do potencial hidráulico já foram avaliados pela Nota Técnica
nº 156, de 29 de março de 2012, verifica-se que o Sumário Executivo está adequado ao aproveitamento
ótimo, podendo ser observado na Tabela 1 e no Quadro 2.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Boa Vista
Estudos de Inventário Despacho nº 1.083/2012

PCH Boa Vista (Despacho nº c/c o Despacho nº Sumário Executivo
1072/2004) 3.788/2017

| Localização do | 28°11'43" S | 28°11'43" S | 28°11'46,07" S |
| --- | --- | --- | --- |
| Barramento | 50°10'23" W | 50°10'23" W | 50°10'24,58" W |
| NA Montante (m) | 882,00 | 882,00 | 882,00 |
| NA Jusante (m) | 870,00 | 870,55 | 870,00 |
| Queda Bruta (m) | 12,00 | 11,45 | 12,00 |

Área do Reservatório
0,51 0,413 0,41
(km²)

Potência (kW) 4.400 5.000 5.600
Energia Média

2.870,00 2.500,008 3.099,86
(kWméd)

Vazão QMLT9 (m³/s) 47,3 40,45 43,48
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Lava Tudo ESTADO: SC SUB-BACIA: 70
DESPACHO: 1.072 DATA: 17/12/2004
AUTOR: ETS - Energia, Transporte e Saneamento S/C Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 62.000 kW 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
28°10'15" S

Gamba10 910,00 882,00 13.500 DRS
50°10'59" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)

Antoninha11 28°12'5" S12 870,00 838,50 19.000 DRS
8 Garantia Física publicada pela Portaria nº 106, de 14 de setembro de 2012.
9 Vazão Média de Longo Termo.
10
Documento nº 48524.000190/2017-00. CEG PCH.PH.SC.037247-1.01.
11 Documento nº 48524.000193/2017-00. CEG PCH.PH.SC.037246-3.01.
12
Localização da Casa de Força da PCH Boa Vista.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
50°10'25" W
III.2 – Aspectos de Gestão
14. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Elluz Energias Renováveis / B&S Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson Borges | 8011322-7 | 140.549-0 - SC | Responsável Geral do Projeto |
| Alana Cristina Both / Fábio | 8011329-4 / | 171.256-3 – SC / | Estudos cartográficos e |
| Rigatti | 8015338-6 | 068.673-8 - SC | topográficos |
| Alana Cristina Both | 8011329-4 | 171.256-3 - SC | Estudos geotécnicos |
| Anderson Borges | 8011322-7 | 140.549-0 - SC | Estudos hidrológicos |
| Anderson Borges | 8011322-7 | 140.549-0 - SC | Estudos energéticos |
| Alana Cristina Both | 8011329-4 | 171.256-3 - SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
LAI13
Tipo de licença
Número 8026
Órgão emissor Instituto de Meio Ambiente - IMA
Data de emissão 29 de novembro de 2019
Validade 29 de novembro de 2025
Vazão remanescente 1,50
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga de Uso da Água14
Número Portaria nº 22
Órgão Emissor SDE-SC
Data de emissão 15 de janeiro de 2021
Validade 31 de março de 2044
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
15. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
13
Licença Ambiental em desacordo com a potência instalada do projeto de revisão dos parâmetros.
14 Outorga de Uso da Água em desacordo com a vazão média de longo termo e potência instalada do projeto de revisão dos
parâmetros.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior ao apresentado no
Projeto Básico de Revisão, cerca de 0,55m, porém é igual àquela indicada
Queda e níveis no inventário. Não há interferência com os aproveitamentos adjacentes
operacionais identificados nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Boa Vista
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.460,00 NOME DO RIO DA USINA: Lava Tudo
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.170,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550,00
70100000 Despraiado Pelotas 533,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 6.731,8415 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre com Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA
Concreto
BARRAGEM:
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: Alana Cristina Both 171.256-3 8011329-4
ART16
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.170,00
16. Ressalta-se que o empreendedor desconsiderou os dados relativos aos anos de 1942 a 1944
15 Documento nº 48513.014501/2022-00. Estudos de Vazões máximas.
16
Documento nº 48513.029643/2021-00.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
da série do posto fazenda mineira. Apesar de não ser o adequado, não foram observadas diferenças na
potência instalada do aproveitamento.
17. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 5.600 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis ao
aproveitamento ótimo já avaliado. Para o dimensionamento da potência foi
Estudos utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental, com incrementos de
Energéticos potência da ordem de 300 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.931,94 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 3.111,11 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
18. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes. As licenças apresentadas não estão compatíveis com esta revisão de projeto.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Boa Vista Sumário Executivo
28°11'46,07" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°10'24,58" W
28°12'2,16" S
Coordenadas da casa de força
50°10'14,66" W
NA Montante (m) 882,00
NA Jusante (m) 870,00
Potência Instalada Total (kW) 5.600
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.111,11; 3.111,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 2.931,94; 2.931,9417
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 8,28; 8,28
Rendimento nominal por turbina (%) 92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,5%; 95,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada
2,00%
da usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,30
Hb: Queda bruta nominal (m) 12,00
17
Dados retirados do Projeto Básico.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
PCH Boa Vista Sumário Executivo
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão
4,25%
(%)
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW
16,80
médio)
1,5018
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
19. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Boa Vista conforme solicitado por Boa Vista
Energética Ltda, bem como à solicitação de atualização da Outorga de Águas junto à Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, de modo a compatibilizá-la com o projeto revisado.
O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira a atualização do Licenciamento Ambiental e a
sua compatibilização com o novo projeto da PCH Boa Vista.
20. Após a apresentação do licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos,
compatíveis com a esta revisão de projeto básico, poderá ser emitido Despacho com o objetivo de
homologar os novos parâmetros necessários ao cálculo da nova garantia física do empreendimento, assim
como alterar a outorga do empreendimento, conferida pela REA nº 4.593/2014.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
21. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
22. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista sob a titularidade de Boa
Vista Energética Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
23. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS JOÃO VÍTOR PAULO ABRANTES
Especialista em Regulação Estagiário
(Assinado digitalmente)
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Analista Administrativo
18
De acordo com Licença Ambiental de Instalação nº 8.026/2019.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022.
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
194 8,01 13,37 10,70 8,94 8,79 9,29 13,42 23,58 53,52 38,03 11,71 8,44
5

194 40,83 41,91 29,74 15,10 15,54 68,85 70,04 37,97 18,24 15,53 9,56 16,82
6

194 14,76 24,05 12,63 8,22 17,00 26,66 25,03 16,82 39,26 25,81 14,94 35,67
7
194 14,57 23,35 19,35 34,88 52,55 12,31 54,04 52,69 11,29 23,14 12,17 9,16
8

194 9,24 8,68 13,09 13,77 14,18 26,25 15,37 20,31 25,38 31,69 12,29 9,66
9
195 11,85 18,41 13,97 12,22 21,97 16,04 11,47 83,90 60,84 97,32 22,85 15,72
0

195 32,97 27,53 19,71 13,25 10,02 10,74 14,28 9,17 13,14 77,61 33,84 17,92
1

195 20,14 15,41 10,85 10,87 9,54 50,89 34,29 24,50 50,29 58,73 22,48 19,86
2
195 11,44 18,61 14,63 12,68 13,13 13,94 23,51 23,70 92,17 71,93 36,88 14,92
3

195 42,25 16,43 10,86 12,11 35,49 65,44 91,24 14,33 242,4 130,5 5,15 12,16
4 4 7

195 6,99 29,00 6,15 54,62 45,10 23,25 95,92 17,10 13,71 46,05 8,70 8,97
5

195 84,14 49,07 9,75 102,6 32,71 15,23 8,63 34,32 43,99 4,71 3,52 6,04
6 5

195 8,51 35,26 37,08 33,18 13,41 19,81 65,34 246,8 140,2 59,61 23,04 17,58
7 4 8

195 9,24 26,56 45,52 12,52 7,06 62,17 22,09 39,61 56,42 81,70 124,6 32,26
8 5

195 8,81 21,68 10,45 67,21 17,99 27,29 14,22 51,78 49,59 36,03 17,53 13,10
9
196 17,45 60,61 27,03 59,36 11,23 25,90 33,17 83,91 35,61 32,86 19,44 20,56
0
196 14,84 17,34 51,49 39,43 23,03 21,82 55,29 14,71 87,78 65,60 48,31 9,50
1

196 9,17 3,41 3,07 11,80 29,17 22,18 161,6 68,23 35,52 77,99 24,96 40,57
2 2

196 26,82 38,52 37,11 15,64 13,15 7,86 8,37 138,9 108,9 193,3 55,13 16,19
3 6 3 9

196 8,15 11,06 28,16 21,42 23,24 18,46 17,34 33,29 82,52 34,45 16,77 16,46
4
196 17,16 11,92 11,58 18,82 46,23 19,89 44,63 171,9 182,9 72,18 51,84 47,23
5 5 1

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
196 48,49 330,9 63,65 80,67 10,87 171,9 36,74 54,07 45,38 89,47 68,53 116,4
6 1 1 0
196 46,58 78,08 54,37 17,32 25,53 52,69 36,17 136,7 299,7 32,24 24,24 14,00
7 1 3

196 8,01 3,65 13,34 6,63 3,62 4,73 47,55 3,23 68,65 30,83 102,6 86,16
8 2
196 73,53 139,6 47,27 50,38 10,83 38,72 26,10 13,06 53,96 25,18 86,25 10,76
9 4

197 31,15 22,35 14,01 4,66 36,32 56,97 68,69 50,07 36,03 28,63 4,93 41,93
0

197 85,71 67,98 128,2 66,21 69,94 68,92 64,61 95,66 20,05 24,90 6,69 5,46
1 6

197 8,74 33,27 17,12 16,23 5,79 32,10 52,89 114,6 108,8 29,79 24,03 23,71
2 6 1

197 59,60 25,33 7,67 16,09 86,47 68,62 50,49 98,12 62,72 18,95 22,22 7,66
3

197 18,34 61,95 42,98 9,76 10,93 49,33 30,59 21,39 19,80 19,96 37,87 30,52
4

197 13,11 8,85 5,45 3,27 6,13 22,16 12,83 58,16 131,1 102,6 22,09 83,40
5 0 2

197 61,12 12,59 55,77 8,24 57,12 44,00 75,04 151,9 28,08 16,12 58,56 120,4
6 6 4
197 46,09 58,23 33,90 29,78 21,53 16,65 97,42 192,4 20,99 41,23 26,75 16,26
7 9

197 73,99 38,94 23,98 3,65 4,18 5,42 25,67 9,51 53,87 25,36 28,53 18,91
8

197 10,73 6,73 11,30 16,38 40,14 27,27 64,72 31,65 16,20 129,0 64,01 26,03
9 8
198 20,20 22,27 42,00 17,69 29,60 13,49 65,14 191,0 44,03 66,09 25,91 155,8
0 8 9

198 53,64 101,0 14,95 22,45 12,17 16,68 12,39 17,79 42,17 30,90 9,91 19,13
1 9

198 11,18 25,10 14,68 5,62 5,67 84,87 45,66 28,95 12,76 105,8 113,7 42,35
2 6 7
198 56,88 73,04 48,73 39,13 87,90 85,52 346,4 151,5 63,89 27,40 54,26 21,57
3 1 5
198 70,14 42,93 27,18 19,46 27,20 78,48 98,06 149,0 79,47 42,81 40,35 17,69
4 3

198 6,67 27,03 35,52 37,07 23,73 34,62 21,38 32,83 30,80 35,06 31,97 5,41
5

198 16,98 11,01 3,80 22,51 32,91 23,01 21,79 22,73 35,78 41,72 88,83 37,76
6

198 47,38 52,50 9,73 74,18 168,6 50,75 55,55 70,95 46,25 99,47 25,77 16,95

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
7 9

198 19,47 19,78 18,87 64,79 67,34 48,55 22,34 8,92 59,56 22,27 8,11 11,49
8

198 64,31 42,98 12,64 27,93 45,93 8,07 30,70 82,20 130,8 37,48 10,77 11,30
9 7
199 66,38 64,68 41,15 66,46 97,52 116,2 48,67 27,11 87,59 97,66 58,85 20,82
0 3
199 14,90 21,12 13,17 19,59 11,82 29,32 22,88 49,07 10,00 126,4 79,47 68,58
1 1
199 27,51 47,99 30,01 19,57 164,6 43,27 64,02 100,7 100,5 15,35 32,55 9,21
2 8 9 4
199 44,92 49,18 26,19 34,39 43,82 43,60 236,5 25,85 44,58 79,26 12,45 103,6
3 9 6
199 33,63 99,71 48,27 40,25 101,5 152,0 100,5 17,41 12,03 108,3 41,90 36,66
4 0 3 7 2
199 104,7 30,41 39,11 29,42 11,79 47,31 50,20 46,29 29,44 46,00 27,96 10,06
5 4
199 57,55 38,49 46,54 30,56 10,28 35,42 75,71 60,58 66,78 32,60 20,64 11,37
6
199 58,75 113,7 36,37 13,12 17,57 22,76 71,84 69,29 44,19 155,6 122,0 57,53
7 8 6 5
199 31,47 169,6 69,86 86,24 76,03 51,63 72,62 100,5 99,55 31,82 13,89 24,33
8 6 8
199 30,53 30,94 16,46 29,26 17,38 30,29 67,69 14,14 15,04 65,14 39,98 22,43
9
200 12,67 19,10 28,14 31,24 25,93 24,51 58,38 24,34 123,0 106,9 22,24 24,67
0 1 3
200 82,62 53,35 40,26 50,84 83,71 30,23 87,22 23,36 65,41 119,6 26,27 38,15
1 0
200 20,87 11,78 13,83 23,11 34,85 85,51 49,09 58,86 65,75 80,50 66,40 44,48
2

200 18,26 42,79 33,44 19,38 38,33 28,51 19,63 5,93 7,34 23,93 25,13 80,28
3
200 48,11 18,94 14,98 29,27 58,94 22,38 89,42 17,00 106,2 53,05 37,23 15,21
4 9
200 20,84 12,24 20,85 30,88 86,42 48,91 52,44 55,45 118,6 115,2 28,83 23,75
5 7 9

200 43,55 14,75 13,87 11,22 5,05 4,64 33,13 66,24 20,77 27,04 60,34 28,95
6
200 13,31 23,53 73,78 17,83 50,99 20,93 110,1 58,64 49,65 50,76 40,78 9,37
7 7
200 19,50 14,35 13,88 32,59 48,46 81,51 18,82 28,30 70,54 152,8 73,75 13,57
8 9

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
200 16,91 19,87 46,78 4,64 6,25 7,56 67,61 153,1 222,7 103,7 63,71 29,25
9 3 6 5
201 76,45 127,3 19,75 96,11 128,5 43,64 55,31 44,94 35,84 23,33 29,26 33,99
0 7 5
201 51,43 91,96 33,28 16,56 20,15 27,36 104,8 208,6 95,41 17,71 10,30 20,17
1 6 4

201 64,60 47,31 9,91 8,27 8,90 39,00 41,55 16,35 17,74 32,56 7,11 13,31
2

201 14,64 37,67 67,28 16,26 7,05 40,45 30,31 147,8 108,8 35,95 21,09 11,43
3 8 0
201 18,54 16,96 33,65 41,10 75,55 167,1 43,63 20,24 73,20 102,8 25,21 78,27
4 2 9
201 83,79 37,35 19,97 21,72 21,25 38,78 130,4 16,20 113,6 166,2 35,95 25,04
5 4 8 6
201 28,89 70,63 35,78 40,97 31,12 13,76 41,84 31,58 25,20 79,31 13,61 48,68
6

201 40,32 19,64 10,82 15,39 73,34 93,64 7,14 22,33 4,66 17,08 12,30 23,84
7

201 79,94 9,84 15,08 9,74 6,56 22,59 40,26 23,99 78,49 35,08 35,46 36,07
8

201 28,58 15,08 14,76 25,90 86,10 24,91 53,80 7,66 8,15 25,36 40,10 9,70
9