DSP - DESPACHO 1234/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas S.A, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste Despacho.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-12
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 1.234, DE 6 DE MAIO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004331/2022-28, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da FURNAS - Centrais Elétricas S.A.,
conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste
Despacho.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ7362) por
superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000998/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.
Substituição de seccionadora SC7361
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000993/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7363
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000994/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7365
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000995/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7367
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000996/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7369
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000997/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ7372)por
superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0001004/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.
Substituição de seccionadora SC7371
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0000999/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7373
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0001000/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7375
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0001001/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7377
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0001002/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC7379
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV

FURNAS 0001003/2021 BANDEIRANTES 230 01/10/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ702 - barra 7A)
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV

FURNAS 0001009/2021 BANDEIRANTES 230 09/06/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.
Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ702 - barra 7B)
por superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV

FURNAS 0001011/2021 BANDEIRANTES 230 09/06/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.
Substituição de seccionadora SC701 por
superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV

FURNAS 0001005/2021 BANDEIRANTES 230 09/06/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de seccionadora SC703 por
superação de corrente nominal. A

superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV

FURNAS 0001007/2021 BANDEIRANTES 230 09/06/2023 30
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Instalação de TPC, fase B, sendo
necessários passagem e interligação de

FURNAS 0008089/2021 BRAS. SUL 230 cabo de proteção e controle; interligação Imediata 30
à malha de terra; extensão da canaleta;
dentre outros serviços.
Instalação de TPC, fase C, sendo
necessários passagem e interligação de

FURNAS 0008094/2021 BRAS. SUL 230 cabo de proteção e controle; interligação Imediata 30
à malha de terra; extensão da canaleta;
dentre outros serviços.
Instalação de Transformador de Potencial

FURNAS 0007539/2021 POCOS CALDAS 500 DCP 500 KV-Fase A. Funções do TP: Imediata 30
Medição.
Instalação de Transformador de Potencial

FURNAS 0007546/2021 POCOS CALDAS 500 DCP 500 KV-Fase C. Funções do TP: Imediata 30
Medição.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS
com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.