DSP - DESPACHO 3201/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Bela Vista, no rio Pomba, no município de Palma, (MG), de titularidade da SBE - Sociedade Brasileira de Energia Renovável Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-14
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 876/2016-SCG/ANEEL
Em 07 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.001841/2012-71
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Bela Vista, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a SBE - Sociedade Brasileira de Energia
Renovável Ltda., por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 1.559, de 7 de maio de 2012, e nº 464, de 25
de fevereiro de 2013, localizada no município de Palma,
estado de Minas Gerais.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Bela Vista, com 10.700 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.037241-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a SBE -
Sociedade Brasileira de Energia Renovável Ltda. (SBE), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.559, de 7
de maio de 2012, e nº 464, de 25 de fevereiro de 2013, localizada no rio Pomba, sub-bacia 58, na bacia hidrográfica
do Atlântico Leste, no município de Palma, estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. Em 12 de abril de 2005, o Despacho n° 471 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Pomba, onde foram identificados 48 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Bela Vista.
3. Em 8 de maio de 2012, por meio do Despacho nº 1.559, foi conferido o Registro Ativo a SBE -
Sociedade Brasileira de Energia Renovável Ltda., o qual foi Aceito em 25 de fevereiro de 2013 por meio do Despacho
nº 464.
4. Em 3 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por SBE - Sociedade Brasileira de Energia Renovável Ltda. para
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de
implantação e exploração da PCH Bela Vista.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.029691/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 471, de 12 de abril de 2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Bela Vista

PCH Bela Vista Estudos de Inventário Sumário Executivo
21°28'0" S 21°27'50" S
Localização do Barramento
42°20'0" W 42°20'7" W

| NA Montante (m) | 119,50 | 119,50 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 111,50 | 111,50 |
| Queda Bruta (m) | 8,00 | 8,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,37 | 0,48 |
| Potência (kW) | 10.000 | 10.700 |
| Energia Média (kWméd) | 6.780 | 6.880 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 122,2 | 120,14 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
Bacia Hidrográfica do rio Paraíba SUB-

NOME DO RIO: ESTADO: MG/SP/RJ 58
do Sul BACIA:

DESPACHO: 471 DATA: 12 de abril de 2005
AUTOR: Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
EIXOS

POTÊNCIA: 610.050 kW 48 (quarenta e oito)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
- - - - - -

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
21°28'52" S Disponível

Estiva 110,50 104 8.000
42°17'53" W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Rodrigo Pedroso Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodrigo Ferreira Fonseca

00029649201121672810 10509/D-GO Responsável Geral do Projeto
Pedroso
Flávio Ferreira Arrais de

14201200000000855947 1006939423 Estudos cartográficos e topográficos
Morais

Humberto José Pereira 1020120071267 2641/D-AM Estudos geotécnicos
Henryette Patrice Cruz 0720120050068 9873/D-DF Estudos hidrológicos
Lincoln Naves Rodrigues

1020120062010 15653/D-GO Estudos energéticos
Júnior
Rodrigo Ferreira Fonseca

1020150156688 10509/D-GO Estruturas extravasoras
Pedroso
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais
As informações estão iguais ao dos Estudos de Inventário
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Bela Vista
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

7.546,13 NOME DO RIO DA USINA: Pomba
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
58790000 Santo Antônio de Pádua Pomba 8.245
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 58735000 | Astolfo Dutra | Pomba | 2.342 |
| 58770000 | Cataguases | Pomba | 5.858 |
| 58790002 | Santo Antônio de Pádua II | Pomba | 8.246 |
| 58795000 | Três Irmãos | Paraíba do Sul | 43 |

- - - -
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 3.647,00 TR (anos): 10000
TIPO DE VERTEDOURO: Comporta segmento, com fundo tipo ogiva
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1020150156688
10509/D-GO ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
58790000 Santo Antônio de Pádua Pomba 8.245
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 10.700 kW é igual ou superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 5.350 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 5.815 kVA, com 0,92 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
3 Documento nº 48513.029691/2016-00 (ANEXO 001).

FL. 05 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Bela Vista Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 21°27'50" S
42°20'7" W
Coordenadas da casa de força 21°27'49" S
42°20'7" W
Potência Instalada Total (kW) 10.700
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 5.815
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,92
Potência instalada por turbina (kW) 5.350
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 8,00
Rendimento nominal por turbina (%) 93
Rendimento nominal por gerador (%) 96
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 3,2
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,25
Hb: Queda bruta nominal (m) 8,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,55
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 107
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Bela Vista conforme solicitado por SBE - Sociedade Brasileira de Energia Renovável Ltda., bem
como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
Semad/MG, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

FL. 06 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Bela Vista sob a titularidade de SBE - Sociedade Brasileira de Energia Renovável Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad/MG, para fins da emissão da DRDH.
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bela Vista

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1935 248,00 490,00 212,00 158,00 119,00 101,00 90,00 80,00 73,00 92,00 83,00 125,00
1936 63,00 103,00 127,00 100,00 69,00 56,00 53,00 63,00 64,00 62,00 104,00 165,00
1937

| 359,00 332,00 137,00 118,00 125,00 92,00 | 81,00 | 64,00 | 62,00 104,00 168,00 296,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1938 188,00 192,00 147,00 123,00 104,00 92,00 | 79,00 | 87,00 | 68,00 | 86,00 124,00 264,00 |  |  |
| 1939 229,00 171,00 113,00 119,00 87,00 | 73,00 | 70,00 | 61,00 | 60,00 | 63,00 | 91,00 137,00 |
| 1940 188,00 234,00 221,00 123,00 93,00 | 80,00 | 68,00 | 57,00 | 60,00 | 85,00 253,00 185,00 |  |
| 1941 201,00 141,00 197,00 158,00 103,00 93,00 | 96,00 | 73,00 | 92,00 | 93,00 109,00 223,00 |  |  |

1942

345,00 170,00 194,00 126,00 118,00 93,00 85,00 73,00 66,00 103,00 124,00 400,00
1943 719,00 380,00 281,00 174,00 132,00 120,00 101,00 96,00 88,00 122,00 105,00 266,00

1944 161,00 392,00 241,00 146,00 116,00 101,00 91,00 80,00 71,00 78,00 96,00 211,00
1945 260,00 191,00 158,00 139,00 109,00 106,00 87,00 73,00 68,00 76,00 113,00 166,00
1946 199,00 98,00 113,00 124,00 84,00 74,00 63,00 53,00 49,00 77,00 102,00 139,00
1947

| 181,00 147,00 235,00 126,00 99,00 | 83,00 | 81,00 | 85,00 | 84,00 | 89,00 104,00 184,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 149,00 185,00 171,00 111,00 93,00 | 86,00 | 71,00 | 58,00 | 51,00 | 62,00 | 89,00 294,00 |
| 1949 262,00 401,00 195,00 147,00 110,00 104,00 89,00 | 73,00 | 66,00 | 98,00 | 95,00 231,00 |  |  |
| 1950 222,00 186,00 150,00 156,00 107,00 94,00 | 79,00 | 70,00 | 65,00 | 84,00 242,00 223,00 |  |  |
| 1951 295,00 257,00 398,00 252,00 155,00 129,00 113,00 98,00 | 87,00 | 76,00 | 74,00 166,00 |  |  |  |

1952
371,00 477,00 430,00 235,00 156,00 149,00 118,00 106,00 106,00 124,00 167,00 216,00

| 1953 157,00 200,00 160,00 137,00 112,00 94,00 | 82,00 | 74,00 | 71,00 | 68,00 108,00 191,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 114,00 | 89,00 | 67,00 | 109,00 87,00 | 70,00 | 55,00 | 45,00 | 37,00 | 48,00 | 90,00 104,00 |  |
| 1955 180,00 | 92,00 | 78,00 | 86,00 | 58,00 | 58,00 | 42,00 | 36,00 | 32,00 | 50,00 105,00 177,00 |  |
| 1956 144,00 | 69,00 | 87,00 | 60,00 | 65,00 | 58,00 | 53,00 | 49,00 | 35,00 | 40,00 | 71,00 241,00 |

1957

| 134,00 128,00 168,00 168,00 102,00 83,00 | 74,00 | 59,00 | 73,00 | 61,00 110,00 379,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 129,00 135,00 101,00 120,00 102,00 81,00 | 87,00 | 65,00 | 94,00 109,00 121,00 101,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1959 163,00 | 81,00 | 106,00 | 73,00 | 56,00 | 49,00 | 44,00 | 43,00 | 36,00 | 60,00 123,00 135,00 |
| 1960 156,00 233,00 418,00 128,00 89,00 | 76,00 | 65,00 | 57,00 | 54,00 | 52,00 | 84,00 241,00 |  |  |  |
| 1961 565,00 548,00 333,00 181,00 140,00 104,00 85,00 | 69,00 | 59,00 | 52,00 | 74,00 109,00 |  |  |  |  |  |

1962

| 208,00 502,00 159,00 102,00 87,00 | 78,00 | 66,00 | 57,00 | 62,00 | 75,00 124,00 248,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 147,00 141,00 | 90,00 | 66,00 | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 25,00 | 24,00 | 60,00 | 32,00 |
| 1964 174,00 258,00 110,00 | 80,00 | 66,00 | 54,00 | 61,00 | 53,00 | 46,00 | 79,00 135,00 261,00 |  |  |  |
| 1965 375,00 456,00 289,00 167,00 193,00 113,00 97,00 | 83,00 | 71,00 110,00 154,00 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 496,00 140,00 118,00 102,00 88,00 | 70,00 | 65,00 | 55,00 | 43,00 | 76,00 138,00 141,00 |  |  |  |  |  |
| 1967 267,00 291,00 196,00 117,00 91,00 | 77,00 | 68,00 | 57,00 | 50,00 | 48,00 167,00 203,00 |  |  |  |  |  |
| 1968 186,00 113,00 128,00 | 91,00 | 69,00 | 60,00 | 55,00 | 52,00 | 61,00 | 66,00 | 62,00 190,00 |  |  |
| 1969 143,00 102,00 100,00 | 79,00 | 56,00 | 57,00 | 52,00 | 44,00 | 40,00 | 52,00 119,00 159,00 |  |  |  |
| 1970 140,00 | 76,00 | 71,00 | 68,00 | 54,00 | 41,00 | 42,00 | 40,00 | 51,00 | 73,00 107,00 76,00 |  |
| 1971 | 46,00 | 19,00 | 46,00 | 32,00 | 19,00 | 30,00 | 19,00 | 13,00 | 36,00 | 63,00 219,00 305,00 |

1972

| 122,00 141,00 174,00 106,00 78,00 | 61,00 | 75,00 | 56,00 | 51,00 | 78,00 161,00 199,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 186,00 256,00 216,00 144,00 107,00 83,00 | 77,00 | 71,00 | 65,00 | 74,00 125,00 114,00 |  |  |  |  |
| 1974 153,00 | 89,00 | 185,00 157,00 95,00 | 81,00 | 72,00 | 67,00 | 54,00 | 71,00 | 67,00 123,00 |
| 1975 209,00 168,00 | 77,00 | 80,00 | 75,00 | 56,00 | 64,00 | 51,00 | 41,00 | 83,00 167,00 93,00 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 876/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bela Vista

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 74,00 | 80,00 | 91,00 | 69,00 | 66,00 | 57,00 | 55,00 | 61,00 | 75,00 115,00 175,00 242,00 |  |  |  |
| 1977 177,00 | 96,00 | 104,00 106,00 72,00 | 61,00 | 51,00 | 44,00 | 57,00 | 49,00 112,00 242,00 |  |  |  |  |  |
| 1978 230,00 153,00 117,00 107,00 89,00 | 80,00 | 74,00 | 61,00 | 59,00 | 64,00 | 91,00 153,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1979 256,00 951,00 317,00 194,00 143,00 117,00 101,00 92,00 | 88,00 | 71,00 205,00 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1980

418,00 289,00 156,00 187,00 96,00 72,00 64,00 62,00 57,00 61,00 70,00 167,00
1981 142,00 73,00 98,00 69,00 64,00 61,00 53,00 54,00 44,00 65,00 185,00 192,00
1982 215,00 103,00 379,00 208,00 116,00 102,00 80,00 76,00 83,00 125,00 118,00 253,00
1983 534,00 231,00 229,00 261,00 159,00 179,00 137,00 117,00 167,00 192,00 251,00 376,00

1984 200,00 138,00 137,00 99,00 91,00 74,00 69,00 67,00 69,00 64,00 110,00 176,00
1985

| 467,00 370,00 380,00 174,00 122,00 102,00 85,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 109,00 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 168,00 135,00 115,00 | 78,00 | 71,00 | 64,00 | 65,00 | 67,00 | 46,00 | 37,00 | 43,00 118,00 |  |  |
| 1987 156,00 | 89,00 | 80,00 | 92,00 | 65,00 | 59,00 | 54,00 | 46,00 | 56,00 | 49,00 | 86,00 178,00 |
| 1988 127,00 269,00 110,00 | 90,00 | 76,00 | 67,00 | 59,00 | 52,00 | 47,00 | 60,00 | 73,00 104,00 |  |  |
| 1989 117,00 103,00 118,00 | 75,00 | 61,00 | 65,00 | 59,00 | 52,00 | 48,00 | 72,00 | 69,00 170,00 |  |  |

1990

| 75,00 | 63,00 | 79,00 | 65,00 | 61,00 | 49,00 | 49,00 | 42,00 | 51,00 | 41,00 | 75,00 | 55,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 320,00 206,00 158,00 117,00 82,00 | 69,00 | 66,00 | 55,00 | 58,00 | 64,00 | 98,00 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1992 274,00 170,00 | 90,00 | 106,00 91,00 | 68,00 | 65,00 | 57,00 | 80,00 | 91,00 198,00 135,00 |  |  |  |  |
| 1993 116,00 | 91,00 | 113,00 | 98,00 | 69,00 | 65,00 | 57,00 | 54,00 | 56,00 | 61,00 | 64,00 | 67,00 |
| 1994 289,00 | 79,00 | 170,00 127,00 95,00 | 80,00 | 69,00 | 60,00 | 53,00 | 55,00 | 67,00 | 89,00 |  |  |

1995

| 59,00 | 138,00 | 76,00 | 71,00 | 62,00 | 56,00 | 48,00 | 38,00 | 37,00 | 53,00 | 94,00 155,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 266,00 108,00 | 98,00 | 72,00 | 65,00 | 59,00 | 54,00 | 51,00 | 65,00 | 59,00 188,00 154,00 |  |  |
| 1997 429,00 111,00 191,00 102,00 80,00 | 74,00 | 64,00 | 58,00 | 62,00 | 67,00 | 89,00 159,00 |  |  |  |  |
| 1998 148,00 124,00 | 79,00 | 75,00 | 67,00 | 65,00 | 56,00 | 58,00 | 48,00 | 59,00 | 93,00 126,00 |  |
| 1999 142,00 | 74,00 | 112,00 | 71,00 | 56,00 | 54,00 | 51,00 | 45,00 | 42,00 | 39,00 | 88,00 123,00 |

2000

| 174,00 221,00 122,00 | 82,00 | 68,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 67,00 | 50,00 | 80,00 118,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 116,00 | 68,00 | 55,00 | 33,00 | 27,00 | 27,00 | 20,00 | 13,00 | 17,00 | 32,00 103,00 149,00 |
| 2002 173,00 197,00 102,00 | 58,00 | 50,00 | 42,00 | 41,00 | 38,00 | 45,00 | 32,00 123,00 169,00 |  |  |
| 2003 268,00 127,00 127,00 | 96,00 | 62,00 | 52,00 | 49,00 | 50,00 | 56,00 | 61,00 | 87,00 161,00 |  |
| 2004 272,00 208,00 261,00 214,00 133,00 117,00 90,00 | 73,00 | 56,00 | 69,00 | 85,00 250,00 |  |  |  |  |  |

2005

| 246,00 208,00 251,00 144,00 125,00 108,00 90,00 | 74,00 | 69,00 | 58,00 135,00 230,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 114,00 133,00 153,00 110,00 85,00 | 60,00 | 55,00 | 48,00 | 51,00 | 82,00 131,00 158,00 |  |
| 2007 378,00 230,00 135,00 113,00 91,00 | 83,00 | 63,00 | 57,00 | 47,00 | 64,00 | 85,00 131,00 |
| 2008 155,00 242,00 235,00 208,00 119,00 102,00 81,00 | 66,00 | 75,00 | 85,00 128,00 181,00 |  |  |  |

2009 386,00 275,00 218,00 224,00 147,00 134,00 111,00 92,00 60,00 120,00 108,00 254,00
2010

155,00 83,00 170,00 117,00 84,00 62,00 59,00 42,00 47,00 64,00 117,00 279,00
2011 277,00 106,00 237,00 121,00 91,00 78,00 69,00 61,00 60,00 72,00 117,00 182,00