DSP - DESPACHO 706/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Cabuí, de titularidade da PCH Cabuí SPE S.A, no rio Paraibuna, no município de Simão Pereira, (MG).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-03-18
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL
Em 15 de março de 2021.
Processo: 48500.006015/2016-42.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Cabuí, com 16.020 kW de Potência
Instalada, com Outorga de Autorização conferido à
PCH Cabuí SPE S.A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Cabuí, com 16.020 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.MG.035309-4.01, com Outorga de Autorização conferido à PCH Cabuí SPE S.A.
(Interessada), por meio da Portaria nº 205, de 30 de abril de 2020, localizada no rio Paraibuna, sub-bacia
58, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, cuja casa de força localiza-se no município de Simão Pereira,
estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 471/2005, de 12 de abril de 2005, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, identificando 48 aproveitamentos, no qual foi
identificada, no rio Paraibuna, a PCH Cabuí.
3. Em 10 de janeiro de 2017, por meio do Despacho nº 571, foi conferido o DRI-PCH à Voltalia
Energia do Brasil Ltda. com o objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Cabuí.
1.1862,
4. O Despacho nº de 28 de maio de 2018, conferiu o DRS-PCH à interessada, com o
objetivo de obter a Outorga de Autorização da PCH Cabuí.
5. O Despacho nº 366, de 10 de fevereiro de 2020, registrou a constituição da Sociedade de
Propósito Específico PCH Cabuí SPE S.A., CNPJ nº 35.856.369/0001-85, indicando-a como titular da PCH
1
Documento nº 48524.000260/2017-00.
2 Documento nº 48524.003506/2018-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_135YF1503 48524.002166/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
Cabuí.
6. Em 30 de abril de 2020, a Portaria nº 205 do Ministério de Minas e Energia autorizou a
interessada a estabelecer como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a exploração do
potencial hidráulico proveniente da PCH Cabuí, com 16.065 kW de potência instalada.
7. Em 23 de dezembro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto
Básico de revisão referente a PCH Cabuí3.
III – DA ANÁLISE
8. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
9. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Cabuí
10. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Cabuí:
3 Documento nº 48513.033459/2020-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF4
(datum SIRGAS 2000)
22°0'19" S
Barramento Belmiro Braga/MG
43°19'27" W
22°0'17" S
Casa de Força Simão Pereira/MG
43°19'19" W
21°59'12,89" S Simão Pereira/MG e Belmiro
Limite máximo do Reservatório
43°25'37,95" W Braga/MG
11. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
12. Observa-se que os aspectos definidores do potencial hidráulico já foram avaliados pela
Nota Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL e verifica-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto
Básico de Revisão apresentado não interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 471/2005,
de 12 de abril de 2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cabuí

| PCH Cabuí | Estudos de Inventário | Nota Técnica nº 246/2018 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 22°0'0" S | 22°0'19" S | 22°0'19" S |
| Barramento | 43°20'0" W | 43°19'27" W | 43°19'27" W |
| NA Montante (m) | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| NA Jusante (m) | 337,00 | 337,98 | 337,78 |
| Queda Bruta (m) | 18,00 | 17,02 | 17,22 |

Área do Reservatório
- 1,09 1,09
(km²)

Potência (kW) 18.000 16.000 16.020
Energia Média (kWméd) 10.8855 10.551 9.970,00
Vazão QMLT6 (m³/s) 82 78,19 78,19
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Bacia do rio Paraíba do Sul ESTADO: SP/RJ/MG SUB-BACIA: 58
471/2005 DATA: 12/04/2005
DESPACHO:
AUTOR: COPPETEC / Escola Politécnica da UFRJ
EIXOS

POTÊNCIA: 18,00 48 (quarenta e oito)
IDENTIFICADOS:
4 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
5 Valor apresentado na ficha técnica dos estudos de inventário. Equivalente à energia média de 95.352 MWh/ano.
6 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
21°58'53,6" S

UHE Sobragi 437,30 356,00 60 Outorgada
43°20'59,08" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
22°1'11" S DRS ou PB

PCH Monte Serrat 331,50 317,00 25
43°18'8" W Aprovado
III.2 – Aspectos de Gestão
13. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Hydrofall e GAP3D Engenharia

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Caio Vinícius Voigt 1720203070805 PR-185976/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Rodrigo Leonardo Scardua 0820170069807 ES-010896/TD
topográficos
2020170100404 /
2020170100418 /

Eduardo Machado Massa 1973101054 Estudos geotécnicos
2020170100423 /
2020180055212

Pedro Antônio Masiero Junior 25 2020 7448563-0 094222-0-SC Estudos hidrológicos
2020170100386 /

Eduardo de Freitas Madeira 2020170100396 / 2009146440 Estudos energéticos
2020180055230

Caio Vinícius Voigt 1720203070805 PR-185976/D Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença LP
Número 467/2013 - 1ª Renovação - 1ª Retificação
Órgão emissor IBAMA
Data de emissão 09 de agosto de 2017
Validade 08 de agosto de 2018
Vazão remanescente -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH)
Número 185
Órgão Emissor Agência Nacional de Águas
Data de emissão 14 de fevereiro de 2019
Validade 14 de fevereiro de 2022
Ano Consumo médio
anual (m³/s)
2018 3,0
Vazão de usos consuntivos
2022 3,3
2032 4,0
2042 4,6
2052 5,2
.
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
14. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que definida na Nota
Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL, cerca de 0,20m. No entanto, não há
Queda e níveis operacionais interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de
inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do
arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cabuí
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 3.734,00 NOME DO RIO DA USINA: Paraibuna
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
198 UHE Sobragi Paraibuna 3.645,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.410,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Descarga fundo / Controlado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Enrocamento / Terra
Caio Vinícius Voigt Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720203070805
PR-185976/D ART7
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
198 UHE Sobragi Paraibuna 3.645,00
15. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 16.020 kW e o fator de capacidade de 0,66 são idênticos aos definidos
pela Nota Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL.
Estudos Energéticos
O projeto apresentado prevê alteração no número de unidades geradoras, sendo
atualizado para 2 turbinas de 8.247,42 kW e 2 geradores de potência unitária nominal
de 8.900,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para revisão
do cálculo da Garantia Física do empreendimento, anteriormente estabelecida pela Portaria MME nº
295/2019, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Cabuí Sumário Executivo
22°0'19" S
Coordenadas do eixo do barramento
43°19'27" W
22°0'17" S
Coordenadas da casa de força
43°19'19" W
NA Montante (m) 355,00
NA Jusante (m) 337,78
Potência Instalada Total (kW) 16.020
Número de Unidades Geradoras 2
7 Documento nº 48513.033459/2020-98-1 (ANEXO: 001).

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
Potência instalada por gerador (kVA) 8.900,00; 8.900,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 8.247,42; 8.247,42
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 16,07; 16,07
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,87%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,34
Hb: Queda bruta nominal (m) 17,22
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,20%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 32
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
17. Após a obtenção da nova Licenciamento Ambiental e apresentação à ANEEL, junto com a
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, as informações constantes na tabela de Garantia Física
do Sumário Executivo serão atualizadas e serão revisados os parâmetros para fins do cálculo da Garantia
Física do empreendimento.
18. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Cabuí conforme solicitado por PCH Cabuí SPE S.A.
19. Em razão de a energia proveniente dessa PCH ter sido objeto de leilão no ambiente
regulado, a autorizada deve solicitar a alteração de características técnicas da PCH pelo Sistema de
Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica (AEGE), de acordo com a Portaria
nº 481, de 2018 e as informações disponíveis no sítio da ANEEL.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
20. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
21. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Cabuí sob a titularidade de PCH Cabuí SPE S.A. e informar que a
Interessada deve solicitar a alteração de características técnicas da usina pelo Sistema de
Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica (AEGE), de acordo com a Portaria
nº 481, de 2018 e as informações disponíveis no sítio da ANEEL.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
22. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cabuí

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 91,40 229,10 152,10 100,70 67,40 59,50 47,30 45,90 47,10 59,40 70,60 83,30
147,70 167,80 116,50 75,40 69,20 65,40 50,10 44,00 44,00 57,30 69,70 150,90
1932

| 1933 178,80 121,90 102,50 68,30 | 58,80 | 50,70 | 52,90 | 46,00 | 51,20 | 58,90 | 62,90 | 109,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 147,60 62,90 | 73,00 | 56,00 | 43,60 | 35,70 | 33,40 | 29,90 | 35,10 | 37,30 | 42,50 | 141,30 |
| 1935 151,40 278,30 121,70 98,30 | 67,00 | 59,50 | 50,90 | 46,80 | 42,90 | 62,60 | 62,40 | 58,90 |  |  |
| 1936 43,50 | 70,40 | 109,50 83,40 | 55,60 | 44,20 | 38,40 | 37,30 | 40,90 | 40,10 | 58,60 | 105,80 |
| 181,20 138,40 96,40 | 73,90 | 72,80 | 54,70 | 46,20 | 40,30 | 38,40 | 70,60 | 91,10 | 195,50 |  |

1937

| 1938 163,80 178,40 129,20 102,00 88,70 | 68,40 | 57,40 | 58,10 | 55,80 | 65,90 | 78,20 | 116,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 154,70 115,80 85,80 | 84,20 | 62,90 | 51,20 | 46,60 | 41,30 | 40,40 | 41,00 | 65,20 | 93,70 |
| 1940 122,10 132,60 139,60 83,40 | 63,40 | 54,00 | 45,80 | 40,80 | 42,70 | 51,10 | 106,30 127,50 |  |  |
| 1941 130,30 95,90 | 103,00 93,60 | 65,90 | 58,40 | 56,10 | 46,40 | 59,90 | 59,40 | 74,50 | 142,00 |
| 101,50 116,10 162,20 93,80 | 79,50 | 65,30 | 60,50 | 50,20 | 47,10 | 57,60 | 78,10 | 123,90 |  |

1942

| 1943 285,60 213,70 165,20 108,00 83,80 | 75,60 | 63,10 | 59,30 | 54,30 | 68,90 | 68,60 | 124,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 109,70 185,20 191,20 109,60 82,10 | 68,30 | 60,00 | 52,40 | 48,70 | 52,80 | 60,20 | 91,10 |  |  |
| 1945 115,80 146,20 107,50 92,20 | 67,70 | 61,50 | 51,90 | 46,10 | 43,30 | 42,10 | 62,10 | 120,00 |  |
| 1946 195,00 96,10 | 111,20 88,40 | 66,90 | 57,90 | 50,70 | 43,90 | 40,40 | 51,90 | 68,60 | 66,70 |
| 146,40 134,90 284,70 142,40 99,70 | 84,20 | 77,40 | 71,80 | 71,50 | 79,10 | 85,80 | 126,80 |  |  |

1947

| 1948 115,90 145,10 138,70 90,60 | 75,10 | 66,10 | 56,20 | 48,80 | 44,20 | 44,60 | 59,30 | 112,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 145,20 172,90 109,00 81,20 | 65,00 | 64,20 | 51,40 | 44,40 | 39,60 | 56,40 | 53,90 | 118,40 |
| 1950 144,30 168,10 112,00 104,70 79,50 | 65,00 | 56,10 | 47,50 | 46,40 | 54,10 | 122,30 133,60 |  |  |
| 1951 159,90 170,20 185,30 133,70 95,70 | 81,40 | 69,70 | 60,20 | 51,80 | 54,20 | 51,60 | 82,30 |  |
| 148,00 167,00 203,30 118,00 85,30 | 74,90 | 61,60 | 53,50 | 53,70 | 60,30 | 88,60 | 128,40 |  |

1952

| 1953 87,50 | 113,70 103,80 100,80 71,50 | 56,90 | 49,20 | 43,10 | 43,20 | 41,80 | 77,30 | 92,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 56,60 | 64,50 | 48,40 | 50,30 | 46,10 | 38,20 | 32,80 | 28,90 | 27,80 | 36,40 | 44,80 | 59,20 |
| 1955 121,20 62,30 | 61,80 | 53,30 | 40,00 | 36,60 | 28,70 | 26,00 | 21,50 | 31,90 | 46,60 | 88,10 |  |
| 1956 75,50 | 63,90 | 81,20 | 53,00 | 48,20 | 41,50 | 38,10 | 36,40 | 31,10 | 31,10 | 36,90 | 112,60 |
| 93,20 | 85,20 | 150,10 120,60 72,70 | 57,60 | 50,40 | 42,50 | 47,40 | 40,00 | 63,70 | 124,00 |  |  |

1957

| 1958 74,80 | 85,60 | 70,60 | 65,60 | 69,60 | 51,70 | 47,10 | 39,80 | 45,00 | 55,00 | 68,10 | 82,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 128,30 66,80 | 97,90 | 66,60 | 47,90 | 41,50 | 36,60 | 38,50 | 32,20 | 38,10 | 94,00 | 80,70 |  |
| 1960 106,40 139,90 213,10 99,60 | 82,10 | 67,10 | 56,80 | 50,10 | 46,20 | 47,00 | 56,40 | 91,30 |  |  |  |
| 1961 266,20 270,00 243,70 136,70 99,60 | 80,60 | 67,80 | 57,90 | 48,30 | 44,10 | 56,90 | 83,50 |  |  |  |  |
| 1962 102,70 251,20 124,90 84,90 | 69,90 | 59,20 | 50,70 | 44,00 | 45,90 | 62,00 | 90,40 | 132,10 |  |  |  |
| 1963 115,20 113,10 76,50 | 58,20 | 47,50 | 42,80 | 40,00 | 36,80 | 30,80 | 35,20 | 55,80 | 36,60 |  |  |
| 1964 114,60 166,40 94,20 | 64,20 | 52,50 | 44,80 | 45,70 | 37,50 | 33,70 | 58,60 | 61,60 | 84,10 |  |  |
| 1965 191,00 264,20 165,90 102,80 100,10 75,90 | 66,00 | 56,90 | 50,00 | 68,40 | 85,30 | 84,80 |  |  |  |  |  |
| 1966 260,30 109,40 132,60 85,80 | 67,00 | 56,00 | 51,80 | 44,20 | 42,40 | 49,20 | 118,80 143,30 |  |  |  |  |
| 175,40 178,40 153,20 106,80 78,80 | 69,70 | 61,20 | 52,80 | 52,20 | 50,40 | 89,00 | 105,30 |  |  |  |  |

1967

| 1968 110,30 72,70 | 71,30 | 54,70 | 43,40 | 38,60 | 36,30 | 36,20 | 41,60 | 43,60 | 34,20 | 77,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 111,40 75,50 | 74,20 | 53,20 | 37,80 | 45,30 | 37,00 | 34,40 | 31,40 | 46,70 | 77,30 | 129,10 |  |
| 1970 90,00 | 72,20 | 64,80 | 62,40 | 46,80 | 38,70 | 38,10 | 38,60 | 48,90 | 53,10 | 55,00 | 66,20 |
| 1971 59,50 | 35,40 | 48,40 | 38,40 | 31,50 | 36,10 | 27,20 | 24,10 | 33,40 | 44,20 | 83,50 | 126,40 |
| 89,20 | 134,60 157,10 103,60 64,70 | 52,30 | 54,90 | 47,60 | 42,80 | 65,40 | 121,80 157,10 |  |  |  |  |

1972

1973 171,20 199,10 156,80 128,70 99,80 64,00 54,40 52,60 50,50 67,70 80,60 105,40
1974 130,00 106,20 111,60 98,40 81,00 63,20 51,10 46,20 43,90 79,30 81,10 97,80
1975 147,90 120,90 72,20 53,90 54,90 46,50 45,40 37,30 33,50 52,20 92,70 93,80

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cabuí

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1976 75,00 99,30 76,50 61,50 58,80 49,70 50,00 50,20 66,40 82,30 105,20 130,30
113,50 70,40 77,20 77,70 56,20 47,70 42,60 36,10 48,50 42,60 71,50 114,90
1977

| 1978 161,30 137,90 110,30 70,40 | 59,10 | 55,50 | 48,90 | 40,70 | 37,70 | 43,70 | 72,60 | 82,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 89,80 | 287,80 143,90 92,10 | 77,20 | 66,00 | 58,70 | 56,30 | 60,00 | 48,60 | 89,30 | 100,50 |  |
| 1980 146,30 106,50 73,50 | 92,60 | 61,90 | 54,40 | 49,30 | 44,30 | 41,30 | 45,10 | 57,80 | 93,80 |  |
| 1981 124,90 95,50 | 93,20 | 63,80 | 53,60 | 49,20 | 41,20 | 39,70 | 35,00 | 53,10 | 94,50 | 128,10 |
| 136,90 86,90 | 185,70 138,30 83,60 | 74,80 | 61,00 | 58,30 | 48,90 | 73,80 | 78,80 | 154,10 |  |  |

1982
1983 269,60 202,10 198,30 178,10 127,00 175,00 112,80 89,40 150,40 123,00 134,30 181,90

| 1984 147,00 96,10 | 100,50 90,40 | 83,10 | 63,50 | 55,00 | 50,30 | 52,30 | 45,60 | 56,10 | 90,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 243,60 235,60 233,70 129,80 97,60 | 79,80 | 70,00 | 63,80 | 64,20 | 62,70 | 85,00 | 97,80 |  |  |  |
| 1986 125,00 140,10 129,50 86,30 | 72,60 | 61,00 | 58,10 | 60,20 | 46,10 | 38,40 | 41,90 | 96,40 |  |  |
| 111,70 97,30 | 78,80 | 79,40 | 61,80 | 52,90 | 44,00 | 37,70 | 45,90 | 47,70 | 54,40 | 115,90 |

1987

| 1988 116,50 196,80 127,20 89,50 | 73,00 | 62,40 | 51,50 | 44,50 | 37,90 | 52,30 | 68,90 | 69,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 120,00 118,00 107,00 84,00 | 58,70 | 56,20 | 47,80 | 43,10 | 42,60 | 46,90 | 55,10 | 89,50 |  |  |  |
| 1990 77,80 | 56,40 | 75,80 | 72,30 | 59,20 | 46,50 | 45,10 | 40,70 | 49,90 | 47,20 | 67,50 | 68,10 |
| 1991 131,40 119,40 97,70 | 97,70 | 65,50 | 51,80 | 46,90 | 38,90 | 40,50 | 46,00 | 50,00 | 60,00 |  |  |
| 157,50 99,40 | 78,40 | 68,10 | 55,50 | 42,90 | 41,50 | 38,70 | 58,20 | 65,80 | 81,40 | 73,60 |  |

1992

| 1993 85,70 | 85,00 | 97,90 | 93,70 | 58,40 | 54,40 | 43,60 | 39,50 | 39,20 | 46,50 | 47,80 | 56,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 138,40 60,60 | 95,70 | 93,60 | 90,70 | 62,70 | 50,60 | 42,90 | 35,90 | 42,90 | 53,40 | 85,50 |  |
| 1995 60,80 | 139,20 74,90 | 59,30 | 50,10 | 40,80 | 35,30 | 29,70 | 30,70 | 49,60 | 75,00 | 89,90 |  |
| 1996 142,80 104,50 115,50 79,90 | 66,00 | 57,00 | 50,90 | 46,80 | 58,20 | 50,30 | 96,40 | 113,50 |  |  |  |
| 195,30 120,80 142,70 97,40 | 79,10 | 71,50 | 57,40 | 50,90 | 51,90 | 59,50 | 73,80 | 87,60 |  |  |  |

1997

| 1998 90,90 | 132,90 86,80 | 73,60 | 61,60 | 54,30 | 47,30 | 46,90 | 37,60 | 44,40 | 58,20 | 64,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 96,40 | 88,80 | 103,40 61,50 | 52,00 | 52,90 | 49,40 | 41,30 | 36,80 | 35,50 | 44,90 | 90,00 |  |
| 2000 95,60 | 81,90 | 90,40 | 61,70 | 47,10 | 45,00 | 41,00 | 38,60 | 47,70 | 39,20 | 50,30 | 63,90 |
| 2001 60,50 | 58,90 | 61,00 | 47,90 | 35,80 | 30,10 | 27,10 | 25,50 | 24,20 | 29,90 | 52,20 | 65,50 |
| 71,40 | 78,70 | 59,40 | 40,40 | 36,90 | 31,60 | 28,80 | 27,80 | 34,90 | 30,40 | 57,60 | 94,40 |

2002

| 2003 143,20 94,90 | 103,60 69,60 | 53,60 | 47,00 | 46,80 | 42,60 | 43,40 | 53,20 | 62,80 | 83,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 138,80 152,30 134,40 134,40 87,40 | 75,50 | 68,40 | 55,60 | 47,40 | 56,80 | 67,90 | 144,50 |  |  |  |  |
| 2005 140,80 96,40 | 107,10 77,80 | 69,80 | 60,00 | 56,20 | 50,40 | 47,60 | 44,50 | 63,80 | 117,70 |  |  |
| 2006 83,30 | 97,50 | 78,00 | 56,70 | 50,30 | 43,00 | 37,90 | 38,70 | 40,80 | 46,50 | 80,90 | 90,00 |
| 215,70 108,50 77,50 | 60,40 | 51,50 | 46,40 | 40,70 | 38,10 | 34,00 | 45,10 | 61,70 | 73,30 |  |  |

2007

| 2008 85,30 | 151,90 125,50 108,80 69,20 | 60,10 | 51,40 | 45,00 | 46,10 | 59,00 | 97,50 | 154,70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 152,90 173,70 122,80 100,40 75,00 | 66,30 | 63,20 | 52,50 | 54,10 | 75,60 | 90,60 | 149,40 |  |  |  |  |
| 2010 139,90 85,10 | 120,40 79,60 | 62,80 | 52,10 | 49,40 | 40,20 | 38,30 | 47,50 | 89,10 | 153,20 |  |  |
| 2011 170,30 82,20 | 130,30 96,20 | 68,20 | 60,70 | 52,90 | 46,60 | 39,00 | 48,10 | 60,10 | 138,60 |  |  |
| 2012 169,20 111,80 87,30 | 73,60 | 72,70 | 59,90 | 49,60 | 41,50 | 39,40 | 38,30 | 65,30 | 64,40 |  |  |
| 2013 121,50 98,30 | 106,80 85,50 | 61,80 | 60,60 | 54,90 | 42,40 | 44,70 | 46,80 | 59,40 | 152,40 |  |  |
| 2014 72,50 | 48,40 | 49,30 | 65,60 | 41,00 | 37,90 | 35,00 | 32,60 | 26,90 | 22,30 | 46,80 | 39,70 |
| 2015 31,90 | 53,60 | 53,30 | 43,50 | 32,60 | 27,90 | 24,80 | 20,60 | 31,00 | 24,20 | 49,70 | 100,70 |
| 2016 119,50 89,20 | 81,80 | 45,00 | 38,30 | 38,60 | 33,90 | 29,30 | 31,00 | 32,30 | 81,30 | 94,90 |  |
| 83,80 | 59,70 | 60,80 | 44,50 | 43,00 | 34,60 | 28,50 | 24,90 | 20,90 | 29,40 | 37,90 | 48,30 |

2017