DSP - DESPACHO 3684/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo, referente à Usina Hidrelétrica Porto Guaritá, de titularidade da Paineira Participações e Empreendimentos Ltda, no rio Ivaí, no município de Lindianópolis, (PR).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-11-22
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL
Em 19 de novembro de 2021.
Processo: 48500.003037/2020-37.
Assunto: Sumário Executivo referente à Usina
Hidrelétrica – UHE Porto Guaritá, com 47.350 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização – DRI-UHE conferido à
Paineira Participações e Empreendimentos Ltda., por
meio do Despacho nº 1.831, de 24 de junho de 2020,
localizada no rio Ivaí, sub-bacia 64, na bacia
hidrográfica do Rio Paraná, no município de
Lidianópolis (ME), estado de Paraná.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Usina Hidrelétrica – UHE Porto
Guaritá, com 47.350 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de
Geração – CEG UHE.PH.PR.048623-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização – DRI-UHE
conferido à Paineira Participações e Empreendimentos Ltda. (Paineira ou Interessada), por meio do
Despacho nº 1.831, de 24 de junho de 2020, localizada no rio Ivaí, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do
Rio Paraná, no município de Lidianópolis, estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 3.898, de 24 de setembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ivaí, que identificou uma potência total de 492,01 kW, distribuída em 10 eixos de
barramento, entre eles o da UHE Porto Guaritá, com Potência Instalada prevista de 47.350 kW.
3. A Resolução Normativa nº 756, de 16 de dezembro de 2016, dentre outras deliberações,
aprova a revisão do Submódulo nº 262, item 6 do PRORET, onde se define que as usinas hidrelétricas com
potência superior a 30 MW serão classificadas na modalidade de operação do Tipo I, para a qual a
programação e o despacho do empreendimento são centralizados no âmbito do ONS.
4. O Despacho nº 1.831, de 24 de junho de 2020, confere o DRI-UHE à Paineira, com o objetivo
de desenvolver os estudos de projeto básico da UHE Porto Guaritá.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213684 48524.010247/2021-00

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
5. Em 12 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
6. O pleito para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo
(DRS-UHE) referente ao processo de implantação e exploração da Usina Hidrelétrica Porto Guaritá foi
formalizado pela empresa Paineira Participações e Empreendimentos Ltda.
7. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
Figura 1: Arranjo geral da UHE Porto Guaritá
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 1, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.898, de 24 de setembro de 2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da UHE Porto Guaritá

UHE Porto Guaritá Estudos de Inventário Sumário Executivo
23°59'44,9" S 24°0'16,1" S
Localização do Barramento
51°38'36" W 51°38'0" W
1 Documentos SicNet nº 48513.022450/2021-00 e 48513.022454/2021-00

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
23°59'49,6" S 24°0'10,6" S
Localização da Casa de Força
51°38'41,4" W 51°38'11,3" W

| NA Máx. Normal Montante (m) | 363,50 | 363,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Nominal Jusante (m) | 343,00 | 343,00 |
| Queda Bruta (m) | 20,50 | 20,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 6,56 | 4,85 |
| Potência (kW) | 47.000 | 47.350 |

Energia Firme (kWméd) - 30.955,89

Vazão QMLT2 (m³/s) 248,4 261,94
Vazão QMPC3 (m³/s) 191,60 225,71
Quadro 1 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: IVAÍ ESTADO: PR SUB-BACIA: 64
3.898 DATA:
DESPACHO: 24/09/2014
Minas PCH S.A., JMalucelli Energia S.A. e Ersa Estudos e Desenvolvimento de
AUTOR:
Projetos S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 492,01 10 (dez)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à UHE em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
24°2'32,7" S

UHE LAJEADÃO III 384,00 363,50 46.800 1.830, de
51°35'47,9" W
24.06.2020
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
23°59'43" S Disponível

UHE SÃO CRISTÓVÃO II 343,00 325,50 47.820
51°38'41,6" W (inventariado)
10. A respeito das alterações do Projeto Básico desenvolvido em comparação ao que fora
proposto nos Estudos de Inventário o Interessado apresenta a seguinte argumentação.
[...]
O presente projeto foi desenvolvido pela Empresa Paineira Participações e Empreendimentos Ltda.,
em contrato com a empresa projetista Design Head Engenharia e Construtora Ltda.
No entanto, os estudos realizados no Projeto Básico (vide capítulo "Estudos de alternativas")
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 Vazão Média no Período Crítico.

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
apontaram a necessidade de realizar algumas alterações no layout da usina em relação ao arranjo
proposto anteriormente.
Essas alterações visaram principalmente atender alguns requisitos prévios de melhorias ambientais
e garantir segurança de fundação das estruturas, além de redução de custos com a obra e
equalização dos volumes com escavação e os volumes com concretagem e aterro.
Sendo assim restou proposto no Projeto Básico, relativamente a alternativa proposta em
inventário, as seguintes alterações de conceitos:
Dentre as principais medidas positivas de ajuste de arranjo constam:
• Deslocamento do eixo da barragem aproximadamente 1,6 km para montante, reduzindo
seu reservatório sobretudo no intuito de promover menor impacto ambiental através de
menor área alagada; Para compensar este deslocamento do arranjo compacto para
montante será necessário ajustes hidráulicos e remoção de alguns controles de forma a
manter o nível de restituição na cota original 343,00;
• Concomitantemente avaliou-se o benefício de abaixar apenas 0,5 m o nível normal de
montante, fazendo com isto recuar o ponto do final do lago em aproximadamente 2,4km,
livrando de afogamento a importante estação fluviométrica mantida pela Itaipu binacional
posto Ubá do Sul e mitigando interferências com ocupação das margens junto a
comunidade na margem esquerda.
• Outra premissa de melhoria ambiental atingida com este artificio de significativo recuo
da barragem e da casa de força para montante, bem como o abaixamento em apenas 0,5m
do nível de água, com final do lago recuando para jusante, seria obter um trecho livre de
aproveitamento, totalizando 5,5 km no entorno do aproveitamento, artificio que, se
mantido em outros aproveitamentos contíguos pelos demais agentes desenvolvedores, irá
formar uma zona franca no tocante a ictiofauna, relativamente a proposta massiva e
ininterrupta de aproveitamento hidrelétrico colocada no estudo primevo de inventário
desta bacia. Esta "zona franca" seria dedicada a conservação e reprodução das espécies
lóticas, representando ínfimo prejuízo energético ao aproveitamento.
• Ainda, outro ponto colocado desde o início como uma preocupação do empreendedor,
foi a proposição de mecanismos de transposição de peixes desde já no arranjo, prevendo
uma vazão adequada reservada ao seu funcionamento, bem como a formação contínua de
corredores ambientais, como forma de lapidar o empreendimento, tornando-o apto para a
etapa futura de licenciamento ambiental. A escada de peixes foi localizada na margem
direita, apoiada e esculpida na encosta rochosa, desaguando em um local adequado muito
piscoso denominado poço do fervedouro;
• Redimensionamento da barragem e vertedouro, que antes eram em enrocamento com
núcleo de argila com vertedouro central equipado com três comportas tipo segmento com
15,9 m de vão por 20,5 m de altura, e muros separadores, para uma barragem em concreto
a gravidade com soleira livre vertente integral, aumentando a segurança e simplificando
sua operação no que tange ao manejo das grandes enchentes que soem ocorrer na bacia
recorrentemente;
• O eixo desta barragem de concreto a gravidade vertente foi alongado propositalmente
para 530 m e posicionado de forma inclinada em relação ao eixo do rio de modo a resultar
sobrevelações menores de nível em eventos de passagem de cheias, bem como reduzir o
volume de concreto já que boa parte do eixo pode ser construída a seco sobre fundação

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
rochosa detectada na margem esquerda em cota mais elevada e ter uma logística de
construção toda a partir da margem esquerda onde se localizará os canteiros e a casa de
força e subestação elevadora;
• Circuito hidráulico foi mantido compacto no pé da barragem na margem esquerda,
buscando conciliar as estruturas com a topografia e geologia do local, obtendo segurança
em suas fundações e máximo aproveitamento dos volumes de corte e aterro e materiais
naturais de construção disponíveis no sítio.
• Manteve-se a potência instalada sugerida no estudo de inventário de 47,35 MW uma vez
que os estudos de motorização confirmaram esta potência como a ótima para o potencial
hidrelétrico em questão, conforme estudos energéticos e econômicos incrementais.
Manteve-se também o conceito de aproveitamento a fio d'água, sem grandes depleções
no reservatório, o que propicia sua utilização para usos múltiplos. Alterou-se a proposta de
motorização propondo, ao invés de apenas duas, cinco turbinas Kaplan S Montante de
dupla regulação, atendendo um extenso campo operacional, tanto em situações de cheia
como de estiagem, garantindo assim a geração de energia em qualquer cenário e
propiciando que tal fornecimento possa ser feito através da indústria paranaense, uma vez
que se reduziu sensivelmente a dimensão do equipamento.
[...]
III.2 – Do Enquadramento como UHE
11. No caso do aproveitamento Porto Guaritá, a potência instalada, de 47.350 kW, supera o
limite superior Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH (30.000 kW). Assim, ela se enquadra como UHE,
conforme art. 6º da Resolução Normativa nº 875/2020.
III.3 – Das Responsabilidades Técnicas, Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos
12. Os Quadros 2, 3 e 4 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica,
licenciamento ambiental e outorga de uso de recursos hídricos da UHE Porto Guaritá, apresentadas pelo
interessado:
Quadro 2 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
ALBERTO DE ANDRADE PINTO 1720213917797 25341/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

SÉRGIO VICENTE NOVAK 1720213873307 15463/D
topográficos
EDUARDO GABRIEL DE PAULI

7859652-5 094145-0 SC Estudos geotécnicos
BAPTISTA

LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO 1720213974995 184119/D Estudos hidrológicos
RAFAEL KONESKI 1720213961605 159227/D Estudos energéticos
EDUARDO JEFFERSON MAYER 1720213983757 104081/D Estruturas extravasoras
Quadro 3 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 4 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.4 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
13. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 5 e 6, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 5 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,50 m, com a alteração do nível operacional de montante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 6 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da UHE Porto Guaritá
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 12.914,00 NOME DO RIO DA USINA: IVAÍ
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64655000 UBÁ DO SUL IVAÍ 12.700,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64620000 RIO DOS PATOS DOS PATOS 1.090,00
64685000 PORTO PARAÍSO DO NORTE IVAÍ 28.400,00

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
14. Anexa a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais definidas
para a UHE Porto Guaritá, conforme metodologia indicada no Quadro 6.
15. O Quadro 7, abaixo, resume os parâmetros considerados nos estudos econômicoenergéticos:
Quadro 7 - Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
-
Fator de Capacidade do projeto básico (0,65) é superior ao do inventário (0,55).
- A potência instalada em fase de projeto básico (47.350,00 kW) é igual a potência definida no
Estudos estudo de inventário.
Energéticos
- A Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF (2,068%) e o índice de Indisponibilidade
Programada – IPI (4,660%) adotados para a Usina correspondem aos valores da Portaria MME
nº 484/2014.
16. Estas informações do Sumário Executivo da UHE Porto Guaritá comprovam a
adequabilidade dos estudos realizados no projeto básico ao aproveitamento ótimo do potencial
hidráulico no sítio do barramento.
III.5 – Do dimensionamento das Estruturas Extravasoras
17. O Quadro 8, abaixo, resume os parâmetros de dimensionamento do vertedouro bem como
os dados do registro de responsabilidade técnica específica:
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 17.220,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: CREAGER
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CONCRETO
EDUARDO JEFFERSON MAYER Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720213983757
104081/D ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64655000 UBÁ DO SUL IVAÍ 12.700,00
18. Os dados informados mostram compatibilidade com as prescrições estabelecidas.
III.6 – Parâmetros de Garantia Física
19. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados nos Quadros 9, 10, 11 e
12 são de responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME)
para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 101, de 22 de março de 2016, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde
que compatíveis com definições e eventuais condicionantes desses diplomas.

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
Quadro 9 - Parâmetros de Garantia Física
UHE Porto Guaritá Sumário Executivo
Características Básicas
24°0'16,1" S
Coordenadas de referência do eixo do barramento
51°38'0" W
24°0'10,6" S
Coordenadas de referência da casa de força
51°38'11,3" W
Potência Instalada Total (kW) 47.350
Número de Unidades Geradoras 6
10.522,22; 10.522,22;
Potência instalada por gerador (kVA) 10.522,22; 10.522,22;
10.522,22
0,90; 0,90; 0,90; 0,90;
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)
0,90
9.813,47; 9.813,47;
Potência instalada por turbina (kW) 9.813,47; 9.813,47;
9.813,47
16,75; 16,75; 16,75;
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)
16,75; 16,75
92,6%; 92,6%; 92,6%;
Rendimento nominal por turbina (%)
92,6%; 92,6%
96,5%; 96,5%; 96,5%;
Rendimento nominal por gerador (%)
96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
2,07%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66%
Características do Reservatório
N.A. máximo normal de Montante (m) 363,00
N.A. mínimo normal de Montante (m) 363,00
N.A. máximo maximorum de montante (m) 369,15
N.A. máximo normal de Jusante (m) 343,00
Área no N.A. máximo normal de montante (km²) 4,85
Área no N.A. mínimo normal de montante (km²) 4,85
Volume no N.A. máximo normal de montante (hm³) 30,73
Volume no N.A. mínimo normal de montante (hm³) 30,73
Regularização Mensal Não
Influência do Vertimento no Canal de Fuga Sim
Hb: Queda bruta nominal (m) 20,00
h: Perdas hidráulicas nominais no circuito de geração (m) 0,653
Queda Líquida Nominal (m) 19,35
Queda Líquida de Referência (m) 19,35
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,50
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) Não
Série de Vazões Conforme Anexo

da Nota Técnica nº 788/2021-SCG/ANEEL, de 19/11/2021.
Quadro 10 - Vazões de usos consuntivos futuros, a montante (m³/s)

2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059
ANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quadro 11 - Evaporação Líquida Média Mensal (mm/mês)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
MESES
113,48 101,22 92,09 66,10 45,42 36,74 39,31 49,03 62,93 85,32 95,60 111,60
Quadro 12 - Polinômios Reservatório e Canal de Fuga
Polinômios A0 A1 A2 A3 A4

Volume-cota -3,30E+05 2,95E+03 -9,05E+00 1,03E-02 -2,00E-06
Cota-área -1,00E-08 1,00E+06 -4,63E+03 8,65E+00 -6,10E-03
Vazão-nível jusante 3,4219E+02 1,6000E-03 -1,0000E-07 3,0000E-12 -4,0000E-17
20. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-UHE referente à UHE Porto Guaritá conforme solicitado por Paineira
Participações e Empreendimentos Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Instituto das
Águas do Paraná - IAP, para emissão da DRDH. O DRS-UHE também permite que o Interessado requeira o
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
21. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
22. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-UHE referente à UHE Porto Guaritá sob a titularidade de Paineira Participações e
Empreendimentos Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
23. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a UHE Porto Guaritá

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 256,92 163,28 143,67 150,76 395,29 570,66 241,33 172,84 378,89 192,14 231,04 280,82
201,16 278,91 278,09 591,93 208,23 335,37 202,74 219,64 237,22 428,08 307,65 242,26
1932

| 1933 151,86 | 191,45 202,13 133,23 | 122,51 | 114,39 | 115,63 | 111,20 | 116,63 | 146,94 | 152,82 | 130,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 262,56 | 411,67 204,90 174,34 | 143,06 | 146,70 | 147,78 | 126,89 | 132,04 | 181,68 | 129,86 | 234,96 |
| 1935 161,96 | 132,78 280,73 141,28 | 120,92 | 234,27 | 249,00 | 496,04 | 538,97 | 846,17 | 231,55 | 255,46 |
| 1936 374,89 | 164,24 144,32 129,41 | 130,45 | 171,02 | 128,63 | 233,09 | 359,33 | 263,96 | 215,96 | 220,75 |
| 293,43 | 183,23 371,13 288,86 | 190,03 | 167,86 | 150,77 | 210,82 | 159,50 | 398,93 | 592,12 | 175,86 |

1937

| 1938 309,23 | 275,71 197,16 209,99 | 389,99 | 524,68 | 469,59 | 211,71 | 201,78 | 204,84 | 197,57 | 174,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 157,72 | 265,05 292,89 150,08 | 274,14 | 194,82 | 187,47 | 132,59 | 180,95 | 136,53 | 660,02 | 414,83 |
| 1940 187,68 | 193,20 138,60 134,70 | 151,17 | 118,61 | 114,01 | 142,43 | 122,29 | 140,75 | 154,99 | 140,39 |
| 1941 180,87 | 497,95 313,38 249,45 | 227,33 | 246,99 | 206,95 | 501,40 | 284,22 | 315,12 | 272,17 | 351,21 |
| 218,71 | 364,57 192,86 217,62 | 192,97 | 407,21 | 322,25 | 199,72 | 243,07 | 240,51 | 139,52 | 130,03 |

1942

| 1943 151,23 | 206,32 197,68 133,74 | 135,22 | 253,93 | 155,24 | 148,49 | 199,62 | 400,04 | 297,40 | 237,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 368,13 | 188,56 478,50 175,24 | 129,56 | 118,26 | 110,54 | 128,74 | 137,82 | 117,52 | 371,42 | 236,20 |
| 1945 142,25 | 337,69 332,55 150,68 | 129,85 | 165,52 | 464,34 | 153,42 | 142,09 | 226,33 | 161,36 | 157,15 |
| 1946 288,46 | 727,75 379,32 206,36 | 206,17 | 219,43 | 452,61 | 188,67 | 156,17 | 348,08 | 196,43 | 176,29 |
| 210,68 | 279,79 186,02 135,94 | 122,87 | 167,37 | 213,66 | 292,16 | 560,78 | 378,11 | 245,85 | 298,74 |

1947

| 1948 256,43 | 330,25 195,26 179,66 | 242,19 | 188,27 | 159,37 | 390,51 | 189,70 | 321,64 | 366,34 | 165,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 143,72 | 119,80 139,14 163,22 | 161,40 | 237,59 | 137,25 | 131,26 | 150,16 | 160,61 | 133,08 | 145,64 |
| 1950 451,15 | 359,15 352,10 159,91 | 176,68 | 173,64 | 185,00 | 129,26 | 184,63 | 436,27 | 232,32 | 225,36 |
| 1951 393,16 | 399,78 409,56 172,51 | 131,74 | 169,63 | 150,71 | 120,03 | 112,72 | 420,65 | 504,33 | 331,77 |
| 199,59 | 194,62 133,86 114,87 | 105,44 | 218,52 | 133,78 | 119,10 | 369,19 | 409,49 | 260,25 | 168,73 |

1952

| 1953 183,51 | 200,34 209,10 188,29 | 190,41 | 174,57 | 137,50 | 128,13 | 245,08 | 333,67 | 389,36 | 191,78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 256,96 | 117,66 176,46 91,94 | 644,88 | 499,13 | 236,38 | 120,24 | 99,41 | 180,33 | 137,47 | 64,34 |  |  |
| 1955 68,91 | 45,17 | 74,25 | 82,73 | 120,62 | 616,33 | 562,35 | 290,15 | 259,50 | 105,26 | 192,99 | 105,17 |
| 1956 121,26 | 101,36 73,81 | 220,03 | 448,22 | 491,13 | 313,66 | 466,84 | 220,99 | 136,21 | 94,75 | 74,24 |  |
| 145,60 | 296,87 110,82 97,95 | 84,44 | 88,07 | 412,41 | 632,67 | 1014,80 389,35 | 310,30 | 343,07 |  |  |  |

1957

| 1958 155,33 | 107,73 179,38 106,44 | 121,49 | 163,18 | 100,90 | 93,67 | 372,62 | 204,70 | 291,08 | 277,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 239,26 | 373,57 137,41 103,91 | 107,64 | 95,95 | 67,66 | 76,29 | 76,71 | 88,74 | 73,83 | 53,35 |  |
| 1960 81,56 | 131,31 71,32 | 99,30 | 145,18 | 203,47 | 115,83 | 288,42 | 134,57 | 284,95 | 220,27 | 114,57 |
| 1961 123,91 | 138,81 296,30 605,84 | 316,89 | 251,46 | 117,68 | 82,88 | 116,27 | 133,00 | 413,61 | 214,71 |  |
| 93,57 | 142,15 207,76 81,38 | 72,56 | 85,18 | 57,42 | 54,52 | 152,96 | 409,90 | 181,75 | 141,64 |  |

1962

| 1963 269,07 | 216,02 276,86 224,47 | 95,60 | 72,80 | 59,85 | 48,66 | 46,66 | 224,47 | 491,55 | 220,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 120,59 | 260,28 129,13 154,26 | 128,20 | 168,81 | 184,66 | 306,88 | 202,05 | 117,29 | 112,35 | 242,56 |
| 1965 198,97 | 461,17 380,50 268,24 | 812,34 | 296,64 | 447,57 | 245,64 | 131,80 | 500,87 | 287,74 | 459,96 |
| 1966 328,68 | 372,41 211,58 114,79 | 99,74 | 78,74 | 96,03 | 57,69 | 114,88 | 258,38 | 205,14 | 140,57 |
| 184,76 | 175,24 219,67 79,84 | 52,48 | 128,97 | 181,70 | 89,63 | 91,45 | 76,84 | 75,39 | 131,69 |

1967

| 1968 227,43 | 59,55 | 38,42 | 43,47 | 31,86 | 19,79 | 9,96 | 18,39 | 7,48 | 73,33 | 106,33 | 68,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 98,80 | 65,77 | 31,69 | 76,82 | 89,89 | 367,81 | 153,69 | 47,39 | 77,27 | 428,33 | 444,67 | 100,71 |
| 1970 156,75 | 101,91 150,67 87,53 | 169,56 | 357,28 | 370,71 | 56,45 | 133,26 | 217,40 | 46,88 | 480,07 |  |  |
| 1971 740,22 | 195,24 197,52 143,94 | 391,78 | 434,98 | 417,88 | 123,39 | 181,56 | 164,00 | 55,60 | 78,17 |  |  |
| 171,09 | 590,70 155,93 145,73 | 35,36 | 52,07 | 259,92 | 386,14 | 526,97 | 808,17 | 219,16 | 200,44 |  |  |

1972

1973 300,68 297,91 142,04 59,19 102,98 378,63 367,60 343,61 376,69 465,48 193,59 122,85
1974 377,62 239,63 203,00 93,04 73,65 289,14 113,03 147,20 201,66 269,93 195,38 163,14
1975 169,79 246,61 223,00 91,15 73,90 110,49 114,29 213,36 152,14 609,21 385,90 550,16

Série de vazões médias mensais informada para a UHE Porto Guaritá

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 434,32 | 304,45 191,59 137,25 | 237,51 | 544,10 | 149,95 | 358,73 | 316,41 | 200,22 | 312,81 | 492,46 |  |  |  |
| 1977 483,24 | 404,97 139,66 184,25 | 80,21 | 159,30 | 124,27 | 71,93 | 74,44 | 142,80 | 100,31 | 271,28 |  |  |  |
| 1978 79,68 | 55,16 | 136,68 42,48 | 55,62 | 78,65 | 516,69 | 232,46 | 402,72 | 104,60 | 125,32 | 107,24 |  |  |
| 1979 76,37 | 108,07 80,81 | 44,66 | 425,81 | 89,55 | 79,28 | 229,39 | 692,30 | 500,10 | 491,38 | 290,07 |  |  |
| 1980 256,74 | 173,14 240,92 160,82 | 181,75 | 156,89 | 319,40 | 301,14 | 634,65 | 332,60 | 162,14 | 464,42 |  |  |  |
| 1981 382,38 | 277,67 130,55 105,22 | 107,64 | 78,38 | 50,31 | 37,45 | 31,61 | 266,04 | 180,49 | 599,58 |  |  |  |
| 193,16 | 119,67 72,82 | 42,64 | 38,95 | 744,43 | 962,08 | 235,36 | 104,18 | 461,27 | 1065,91 653,63 |  |  |  |

1982

| 1983 359,86 | 279,32 789,83 623,14 | 1323,23 1399,55 945,07 | 197,33 | 915,84 | 605,21 | 299,46 | 151,53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 136,32 | 179,99 111,24 220,97 | 303,07 | 197,93 | 144,83 | 223,74 | 374,32 | 211,36 | 369,84 | 539,65 |
| 1985 177,33 | 151,41 169,78 420,45 | 284,35 | 179,47 | 118,34 | 61,36 | 73,97 | 41,45 | 114,45 | 46,98 |
| 1986 82,46 | 269,53 218,11 179,18 | 523,48 | 216,26 | 85,63 | 311,07 | 147,28 | 115,96 | 103,86 | 307,74 |
| 164,14 | 732,40 131,56 142,98 | 1187,31 490,22 | 233,25 | 127,50 | 101,68 | 133,86 | 199,14 | 101,92 |  |

1987

| 1988 126,09 | 177,23 175,68 131,54 | 720,91 | 371,44 | 148,81 | 74,56 | 51,52 | 54,69 | 54,54 | 44,72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 681,11 | 636,93 352,94 205,90 | 416,53 | 123,98 | 293,79 | 449,39 | 599,15 | 258,06 | 142,24 | 110,84 |  |  |
| 1990 1216,89 182,65 102,61 119,93 | 244,77 | 352,39 | 811,95 | 545,58 | 705,84 | 709,93 | 347,02 | 120,16 |  |  |  |
| 1991 64,61 | 86,27 | 73,32 | 66,41 | 55,65 | 240,61 | 145,12 | 141,04 | 61,25 | 256,67 | 129,29 | 219,82 |
| 1992 89,94 | 88,94 | 335,23 384,46 | 1077,27 802,96 | 354,42 | 314,11 | 298,34 | 386,26 | 267,30 | 173,66 |  |  |
| 1993 220,47 | 404,54 210,01 185,86 | 371,14 | 407,32 | 341,89 | 178,16 | 444,44 | 904,02 | 136,04 | 270,36 |  |  |
| 1994 304,97 | 440,49 168,28 125,35 | 206,93 | 570,59 | 567,74 | 173,80 | 73,25 | 89,39 | 130,70 | 103,92 |  |  |
| 1995 1049,92 349,20 189,18 179,19 | 81,94 | 133,05 | 328,43 | 77,65 | 239,84 | 587,22 | 229,30 | 139,35 |  |  |  |
| 1996 552,01 | 388,65 562,13 222,85 | 77,33 | 64,67 | 87,85 | 72,38 | 231,24 | 486,73 | 332,00 | 498,34 |  |  |
| 703,83 | 908,25 189,22 76,42 | 53,88 | 336,87 | 350,12 | 153,84 | 316,27 | 737,53 | 738,38 | 412,89 |  |  |

1997

| 1998 335,33 | 346,75 659,68 1162,29 445,75 | 292,48 | 240,19 | 452,53 | 912,84 | 1139,55 187,49 | 119,93 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 233,62 | 400,13 186,21 189,30 | 235,75 | 461,68 | 503,02 | 103,80 | 126,50 | 63,60 | 47,76 | 56,44 |
| 2000 104,85 | 391,82 206,59 76,73 | 46,65 | 110,32 | 222,35 | 270,26 | 806,41 | 488,70 | 202,36 | 228,95 |
| 2001 496,60 | 815,19 230,01 133,30 | 192,13 | 308,94 | 290,82 | 185,78 | 240,41 | 737,30 | 250,10 | 237,54 |
| 377,89 | 243,71 118,46 51,58 | 440,08 | 121,09 | 83,63 | 140,55 | 402,01 | 254,85 | 323,75 | 449,04 |

2002

| 2003 399,88 | 533,17 214,69 145,74 | 84,81 | 135,88 | 249,43 | 85,97 | 91,50 | 260,10 | 298,91 | 347,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 149,63 | 125,91 105,47 91,91 | 608,69 | 515,31 | 556,67 | 143,12 | 86,02 | 468,13 | 469,21 | 142,16 |  |
| 2005 237,43 | 90,91 | 51,25 | 51,92 | 155,26 | 241,61 | 139,06 | 70,38 | 609,03 | 1035,46 363,94 | 127,67 |
| 2006 139,55 | 147,02 103,16 61,38 | 30,56 | 28,80 | 40,20 | 46,95 | 211,47 | 160,39 | 148,15 | 343,11 |  |
| 487,18 | 317,99 282,05 155,98 | 445,28 | 136,39 | 263,34 | 99,02 | 49,93 | 55,85 | 268,96 | 181,44 |  |

2007

| 2008 208,69 | 119,55 108,82 218,72 | 331,17 | 270,12 | 196,29 | 751,19 | 138,75 | 480,15 | 258,14 | 77,89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 200,14 | 323,83 172,10 64,91 | 103,93 | 122,70 | 861,44 | 467,61 | 913,79 | 893,56 | 493,29 | 445,91 |  |  |
| 2010 643,41 | 547,05 275,04 449,67 | 328,76 | 155,53 | 198,29 | 99,16 | 46,00 | 212,00 | 158,59 | 401,87 |  |  |
| 2011 391,85 | 613,27 177,79 156,65 | 76,84 | 113,84 | 436,65 | 1230,47 279,93 | 477,18 | 283,81 | 113,82 |  |  |  |
| 223,78 | 97,73 | 95,45 | 292,91 | 257,22 | 980,10 | 217,08 | 104,77 | 61,43 | 96,59 | 110,33 | 123,57 |

2012

| 2013 313,05 | 529,33 749,70 909,70 | 220,54 | 1676,27 583,91 | 166,14 | 197,40 | 328,06 | 125,16 | 124,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 226,29 | 95,16 | 272,00 359,87 | 435,24 | 1381,06 266,07 | 130,06 | 494,50 | 442,18 | 181,78 | 290,96 |
| 2015 329,25 | 456,12 275,12 208,49 | 305,10 | 267,44 | 1532,65 227,08 | 326,97 | 640,44 | 881,10 | 690,09 |  |
| 2016 671,43 | 529,62 518,42 196,14 | 372,27 | 651,27 | 367,77 | 579,28 | 229,40 | 207,33 | 131,89 | 273,33 |
| 302,79 | 269,81 180,17 265,83 | 472,46 | 710,77 | 121,94 | 149,25 | 50,81 | 440,63 | 607,57 | 581,19 |

2017

2018 869,67 288,20 406,93 242,51 86,50 99,16 57,05 66,78 109,87 409,05 179,08 89,82
2019 148,40 230,33 436,98 116,76 303,96 527,11 107,97 57,89 73,91 55,31 196,16 262,24
2020