DSP - DESPACHO 3119/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Desemboque, no rio Araguari, no município de Sacramento, (MG), de titularidade da AEL Atividade Empresarial Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-06
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 849/2016-SCG/ANEEL
Em 30 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.001595/2014-10
Sumário Executivo referente à Pequena Central
Assunto:
Hidrelétrica PCH Desemboque, com Registro Ativo e
Aceite conferidos a AEL Atividade Empresarial Ltda., por
meio, respectivamente, dos Despachos nº 814, de 31 de
março de 2014, e nº 2.123, de 29 de junho de 2015,
localizada no município de Sacramento, no estado de
Minas Gerais.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) PCH Desemboque, com 12.730 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.033950-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a AEL
Atividade Empresarial Ltda. (AEL Atividade Empresarial), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 814, de 31
de março de 2014, e nº 2.123, de 29 de junho de 2015, localizada no rio Araguari, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica
do Rio Paraná, no município de Sacramento, no estado do Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. Em 28 de agosto de 2013, o Despacho n° 3.006 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Araguari, onde foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Desemboque.
3. Em 31 de março de 2014, por meio do Despacho nº 814, foi conferido o Registro Ativo a AEL Atividade
Empresarial Ltda., o qual foi Aceito em 30 de janeiro de 2009 por meio do Despacho nº 2.123.
4. Em 26 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por AEL Atividade Empresarial Ltda. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Desemboque.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.023578/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.006, de 28 de agosto de 2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Desemboque

PCH Desemboque Estudos de Inventário Sumário Executivo
19°53'34"S 19°53'34,7"S
Localização do Barramento
47°7'30"W 47°7'30,23"W

| NA Montante (m) | 946,9 | 946,9 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 919,4 | 919,4 |
| Queda Bruta (m) | 27,5 | 27,42 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,77 | 2,2 |
| Potência (kW) | 12.700 | 12.730 |
| Energia Média (kWméd) | 6999 | 7280 |
| Vazão QMLT (m³/s) | 38,21 | 38,00 |

2
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Araguari ESTADO: MG 60
BACIA:

DESPACHO: 3006 DATA: 28/08/2013
AUTOR: AEL Atividade Empresarial Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 79700 kW 10
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
19°59'40"S Disponível

PCH Canoas 960,4 946,9 4.600
47°2'55"W (inventariado)

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
19°53'29"S

PCH Inferno 919,4 905,2 12.200 PB Aceito
47°7'56"W
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Recol - Rezende & Elias Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Elias | 0720160047735 | 19614/D-MG | Responsável Geral do Projeto |
| Jadir De Souza Moreira | 92221220130908694 | 5062343692/D-MG | Estudos cartográficos e topográficos |
| Allan Buchi | 14201500000002470045 | 113611/D-MG | Estudos geotécnicos |
| Fernando Cesar Stochiero | 14201500000002480230 | 84.956/D-MG | Estudos hidrológicos |
| Marcos Elias | 0720160047733 | 19614/D-MG | Estudos energéticos |
| Marcos Elias | 0720160047731 | 19614/D-MG | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é a mesma daquela definida pelos Estudos de Inventário
do rio Araguari.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Desemboque
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:

FL. 04 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
Área de Drenagem

1.516,69 NOME DO RIO DA USINA: Araguari
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60220000 Desemboque Rio Araguari 1.100
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60350000 Porto Monjolinho Rio Araguari 17.200
60230000 Cachoeira Pai Joaquim Rio Araguari 3.580
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.413 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concretp
Marcos Elias

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 0720160047731
19614/D-MG
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60220000 Desemboque Rio Araguari 1.100
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 12.730 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6.596 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 7.072 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Desemboque Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 19°53'34,7"S
47°7'30,23"W
Coordenadas da casa de força 19°53'35,44"S

FL. 05 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
47°7'33,23"W
Potência Instalada Total (kW) 12.730
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 7.072
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 6.596
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 13,19
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,22%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,49%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,08
Hb: Queda bruta nominal (m) 27,42
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,06%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 75,53
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 1,19
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Desemboque conforme solicitado por AEL Atividade Empresarial Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para fins
da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente
junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Desemboque sob a titularidade de AEL Atividade Empresarial Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, para fins da emissão da DRDH.

FL. 06 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
ÁLVARO FAGUNDES MOREIRA
Especialista em Regulação
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informadas para a PCH Desemboque

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 100,19 | 91,74 | 55,01 | 41,05 | 31,40 | 25,60 | 21,72 | 18,71 | 16,52 | 23,56 | 23,66 | 54,19 |  |
| 1950 62,90 | 85,89 | 60,14 | 44,30 | 30,95 | 25,30 | 21,61 | 18,20 | 15,79 | 22,13 | 53,03 | 66,04 |  |
| 1951 84,48 | 109,79 | 90,44 | 61,00 | 38,70 | 31,05 | 25,91 | 22,13 | 19,34 | 19,97 | 20,89 | 22,85 |  |
| 1952 47,71 | 69,27 | 116,47 | 45,96 | 31,95 | 27,82 | 23,15 | 19,55 | 19,85 | 21,10 | 29,74 | 28,33 |  |
| 1953 25,49 | 26,61 | 42,73 | 41,56 | 25,19 | 20,17 | 17,79 | 15,06 | 15,37 | 19,55 | 19,34 | 37,23 |  |
| 24,68 | 53,80 | 26,91 | 23,26 | 22,02 | 16,95 | 13,68 | 11,64 | 9,86 | 9,50 | 18,20 | 19,34 |  |

1954

| 1955 39,39 | 25,91 | 34,35 | 32,84 | 19,14 | 15,69 | 12,93 | 10,59 | 8,05 | 14,31 | 22,07 | 56,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 34,70 | 35,82 | 40,47 | 31,59 | 36,73 | 29,49 | 23,34 | 21,84 | 22,06 | 18,96 | 27,07 | 68,22 |
| 1957 67,74 | 55,68 | 68,94 | 75,27 | 52,39 | 32,65 | 28,24 | 25,51 | 29,70 | 26,69 | 39,97 | 62,50 |
| 1958 60,53 | 45,35 | 37,46 | 30,76 | 40,54 | 29,04 | 25,76 | 20,46 | 22,61 | 32,04 | 33,95 | 39,83 |
| 1959 97,84 | 62,21 | 88,35 | 48,71 | 30,42 | 24,10 | 19,94 | 17,36 | 14,09 | 21,84 | 37,78 | 32,26 |
| 1960 90,09 | 65,62 | 88,35 | 43,80 | 33,74 | 27,77 | 22,87 | 18,54 | 24,05 | 26,35 | 45,64 | 63,19 |
| 1961 127,02 | 170,83 | 107,42 | 44,99 | 42,58 | 30,73 | 26,02 | 22,35 | 18,49 | 18,81 | 32,50 | 52,28 |
| 1962 95,74 | 101,65 | 59,58 | 38,41 | 29,84 | 25,55 | 22,10 | 17,98 | 22,02 | 36,75 | 36,75 | 111,30 |
| 1963 66,97 | 61,33 | 38,76 | 26,29 | 22,21 | 17,62 | 15,70 | 14,06 | 11,22 | 17,95 | 30,21 | 14,95 |
| 54,56 | 80,41 | 35,75 | 24,06 | 22,43 | 15,61 | 13,94 | 11,83 | 9,78 | 20,09 | 20,49 | 37,61 |

1964

| 1965 83,53 | 104,98 | 95,94 | 38,85 | 29,67 | 24,54 | 22,50 | 19,76 | 17,73 | 45,06 | 50,49 | 76,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 101,12 | 86,55 | 132,38 | 53,35 | 36,32 | 28,44 | 24,02 | 19,47 | 18,61 | 30,68 | 53,48 | 101,89 |
| 1967 116,25 | 111,42 | 86,52 | 45,20 | 32,61 | 27,93 | 22,01 | 15,48 | 13,02 | 19,73 | 44,81 | 69,71 |
| 1968 73,24 | 72,14 | 58,10 | 35,71 | 25,22 | 20,30 | 17,24 | 18,48 | 15,57 | 26,11 | 32,79 | 78,44 |
| 1969 55,32 | 43,06 | 35,35 | 31,45 | 20,06 | 16,02 | 13,51 | 10,69 | 8,71 | 34,43 | 56,30 | 40,90 |
| 1970 52,88 | 46,34 | 48,29 | 31,44 | 21,08 | 17,77 | 15,32 | 12,17 | 14,95 | 17,97 | 22,71 | 20,09 |
| 1971 18,41 | 15,90 | 22,02 | 19,34 | 15,07 | 15,76 | 11,22 | 8,62 | 14,22 | 19,10 | 24,80 | 71,44 |
| 1972 55,72 | 83,13 | 57,54 | 44,01 | 25,12 | 19,06 | 20,03 | 15,84 | 15,42 | 29,59 | 80,00 | 49,39 |
| 1973 49,55 | 51,44 | 53,15 | 70,62 | 43,02 | 28,58 | 23,08 | 18,41 | 17,90 | 22,67 | 35,04 | 46,69 |
| 60,70 | 36,17 | 73,30 | 43,78 | 29,47 | 23,63 | 18,54 | 15,73 | 13,35 | 16,53 | 13,46 | 44,01 |

1974

| 1975 51,83 | 65,87 | 29,93 | 31,30 | 21,50 | 18,97 | 17,63 | 13,60 | 10,49 | 15,15 | 49,84 | 40,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 35,67 | 42,66 | 48,42 | 33,70 | 25,48 | 20,09 | 17,44 | 15,79 | 27,22 | 26,98 | 58,88 | 84,96 |
| 1977 87,73 | 46,59 | 40,83 | 32,61 | 25,65 | 22,02 | 17,21 | 15,36 | 18,17 | 18,15 | 36,86 | 35,02 |
| 1978 68,64 | 38,23 | 31,06 | 25,45 | 23,01 | 19,79 | 17,29 | 13,66 | 12,85 | 24,87 | 41,38 | 46,53 |
| 1979 78,69 | 83,43 | 47,17 | 46,18 | 32,71 | 24,82 | 22,07 | 19,30 | 21,55 | 19,73 | 33,82 | 55,48 |
| 1980 100,82 | 81,82 | 42,45 | 47,27 | 30,29 | 27,82 | 22,20 | 18,42 | 15,39 | 15,00 | 24,75 | 42,14 |
| 1981 89,51 | 41,60 | 43,94 | 32,46 | 24,90 | 23,41 | 17,83 | 15,66 | 16,17 | 36,30 | 47,72 | 82,04 |
| 1982 134,28 | 64,46 | 114,43 | 56,27 | 34,39 | 28,83 | 23,83 | 20,96 | 18,68 | 26,98 | 32,71 | 56,01 |
| 1983 119,35 | 154,43 | 112,24 | 74,25 | 48,86 | 42,89 | 31,62 | 26,29 | 37,15 | 50,95 | 82,80 | 86,84 |
| 58,81 | 43,79 | 35,92 | 36,14 | 36,41 | 24,10 | 19,63 | 18,01 | 19,63 | 19,47 | 20,83 | 60,43 |

1984

| 1985 109,22 | 89,10 | 82,87 | 39,92 | 28,80 | 23,77 | 20,46 | 17,01 | 16,41 | 17,84 | 20,76 | 36,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 53,53 | 49,53 | 56,42 | 31,05 | 24,90 | 19,41 | 19,55 | 18,28 | 14,49 | 12,84 | 18,30 | 76,14 |
| 1987 75,38 | 50,95 | 32,26 | 44,55 | 27,67 | 21,19 | 17,11 | 13,94 | 15,22 | 17,24 | 18,83 | 35,48 |
| 1988 38,47 | 75,97 | 33,78 | 32,24 | 25,70 | 18,30 | 13,86 | 11,49 | 9,11 | 17,06 | 16,90 | 38,48 |
| 1989 45,65 | 61,11 | 41,92 | 27,98 | 17,83 | 16,17 | 13,99 | 16,63 | 16,90 | 18,31 | 23,26 | 51,36 |
| 1990 41,83 | 25,73 | 39,20 | 33,53 | 29,82 | 20,21 | 17,66 | 17,73 | 17,83 | 21,41 | 23,52 | 24,14 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 849/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
Série de vazões médias mensais informadas para a PCH Desemboque

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
93,94 67,77 109,51 94,39 35,66 24,93 21,36 18,41 16,53 32,75 24,53 40,05
1991

| 1992 141,44 | 141,26 | 39,92 | 35,72 | 38,87 | 26,71 | 23,18 | 19,57 | 27,30 | 34,77 | 46,16 | 44,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 42,89 | 95,43 | 54,23 | 51,62 | 31,24 | 26,53 | 20,99 | 21,04 | 18,75 | 22,94 | 25,33 | 31,35 |
| 1994 120,91 | 38,50 | 52,30 | 37,28 | 34,11 | 24,72 | 21,30 | 16,97 | 13,88 | 23,01 | 25,04 | 38,81 |
| 1995 34,32 | 88,15 | 42,85 | 33,95 | 27,40 | 22,12 | 18,53 | 14,97 | 14,26 | 16,88 | 19,63 | 63,47 |
| 1996 60,35 | 53,76 | 59,05 | 35,35 | 24,02 | 18,41 | 15,77 | 13,44 | 21,85 | 21,74 | 37,41 | 70,71 |
| 1997 74,95 | 53,43 | 57,00 | 37,54 | 28,95 | 27,44 | 21,41 | 17,95 | 16,31 | 19,74 | 34,08 | 60,75 |
| 1998 48,95 | 84,53 | 51,73 | 34,22 | 30,13 | 24,38 | 19,43 | 18,30 | 14,82 | 24,63 | 32,57 | 41,03 |
| 1999 53,57 | 44,34 | 77,49 | 39,74 | 24,79 | 20,92 | 15,87 | 12,88 | 13,17 | 12,84 | 26,50 | 35,78 |
| 2000 120,70 | 100,17 | 74,32 | 42,22 | 28,14 | 21,84 | 18,56 | 15,57 | 22,53 | 15,79 | 30,32 | 58,27 |
| 67,23 | 42,81 | 36,15 | 26,53 | 20,76 | 16,61 | 14,33 | 13,98 | 12,93 | 14,66 | 20,46 | 50,46 |

2001

| 2002 42,49 | 75,77 | 42,62 | 26,79 | 21,29 | 16,04 | 13,86 | 11,20 | 11,57 | 9,33 | 19,76 | 46,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 121,85 | 60,67 | 45,76 | 38,87 | 26,20 | 19,43 | 15,88 | 12,97 | 12,57 | 12,69 | 24,47 | 36,83 |
| 2004 76,61 | 123,82 | 76,52 | 52,81 | 32,98 | 25,69 | 21,70 | 16,39 | 13,46 | 22,10 | 26,98 | 60,61 |
| 2005 57,22 | 38,79 | 52,01 | 33,97 | 30,07 | 23,27 | 18,48 | 15,07 | 16,10 | 17,24 | 35,10 | 92,96 |
| 2006 57,07 | 52,17 | 77,71 | 41,94 | 27,38 | 21,18 | 16,82 | 13,40 | 14,78 | 44,77 | 34,02 | 106,50 |
| 2007 143,40 | 90,04 | 59,76 | 46,33 | 29,64 | 22,20 | 17,92 | 13,76 | 9,96 | 12,86 | 36,26 | 79,28 |
| 2008 90,45 | 91,00 | 102,03 | 65,49 | 29,58 | 23,26 | 22,47 | 19,85 | 19,72 | 17,65 | 21,51 | 55,17 |
| 2009 74,95 | 69,81 | 59,76 | 40,92 | 39,85 | 29,37 | 23,85 | 20,96 | 20,96 | 26,75 | 29,64 | 53,36 |
| 2010 56,53 | 44,95 | 66,18 | 28,40 | 20,96 | 16,96 | 14,48 | 16,64 | 17,10 | 28,27 | 67,70 | 63,15 |
| 90,17 | 40,95 | 126,99 | 62,18 | 34,47 | 27,71 | 21,79 | 17,37 | 14,34 | 18,20 | 21,51 | 59,43 |

2011

| 2012 143,40 | 45,78 | 41,92 | 36,68 | 24,54 | 25,65 | 19,30 | 15,99 | 12,95 | 13,36 | 25,51 | 23,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 57,36 | 50,19 | 56,39 | 45,09 | 34,61 | 31,16 | 22,34 | 17,65 | 18,20 | 27,71 | 46,60 | 80,25 |
| 2014 45,07 | 28,86 | 25,96 | 31,11 | 18,98 | 16,33 | 14,98 | 12,97 | 10,03 | 11,80 | 31,71 | 42,96 |
| 2015 20,08 | 58,56 | 51,54 | 45,54 | 32,69 | 24,69 | 19,28 | 14,95 | 23,13 | 13,39 | 26,23 | 57,04 |