DSP - DESPACHO 2941/2022
Tipo de documento: anexo
Assunto: Aprovação
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-10-17
Autor: SRT/SGI/ANEEL

Submódulo 7.3
Verificação da conformidade das
instalações de transmissão aos
requisitos
Procedimental

Revisão Motivo da revisão Data de aprovação
2022.10 Despacho nº 2.941, de 2022 11/10/2022

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das

7.3 Procedimental 2022.10 11/10/2022
instalações de transmissão aos requisitos
ÍNDICE
1. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO AOS REQUISITOS ............ 3
1.1. Proposição de requisitos técnicos para as instalações de transmissão ......................................... 3
1.2. Análise da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão ............................... 3
1.3. Análise da conformidade das características como efetivamente implantadas das instalações
de transmissão ............................................................................................................................... 4
2. FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO À ANEEL DOS DADOS TÉCNICOS QUE
COMPÕEM A BDIT ........................................................................................................................ 5
3. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 6
4. ANEXOS ........................................................................................................................................ 6
ANEXO A ................................................................................................................................................ 7
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 2 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das

7.3 Procedimental 2022.10 11/10/2022
instalações de transmissão aos requisitos
1. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO AOS REQUISITOS
1.1. Proposição de requisitos técnicos para as instalações de transmissão
1.1.1. O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS encaminha à Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL a Proposição de Requisitos para os Instrumentos Técnicos, visando assegurar que as instalações a
serem licitadas ou autorizadas pela ANEEL estejam em conformidade com os relatórios do Planejamento
Setorial e com os Procedimentos de Rede.
1.1.2. Os relatórios do Planejamento Setorial que subsidiam o processo de verificação da conformidade das
instalações de transmissão são os Relatórios R1 [1] , R2 [2] e R3 [3] , emitidos pelo Ministério de Minas e
Energia – MME e a Empresa de Pesquisa Energética – EPE e o Relatório R4 [4] , emitido pelo agente a ser
conectado pelas instalações de transmissão a serem integradas ao SIN.
1.2. Análise da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão
1.2.1. O agente de transmissão elabora o projeto básico das instalações.
1.2.1.1. O ONS disponibiliza documento orientativo [5] para consulta em seu site, com o intuito de apoiar
a elaboração do projeto básico.
1.2.1.2. No caso de a instalação de transmissão ser em corrente alternada, o agente de transmissão elabora
o projeto básico em uma etapa única.
1.2.1.3. No caso de a instalação de transmissão ser um ou mais elos de corrente contínua, o agente de
transmissão elabora o projeto básico em duas etapas denominadas de etapa de concepção do projeto básico
e etapa de detalhamento do projeto básico.
1.2.1.3.1. Na etapa de concepção, o agente de transmissão apresenta todos os componentes do circuito
principal, bem como suas especificações, a filosofia dos sistemas de proteção, supervisão e controle,
incluindo o Master Control, os valores estimados para as perdas máximas e os diagramas unifilares gerais.
1.2.1.3.2. Para a demonstração da conformidade do projeto do elo CC aos requisitos da etapa de concepção
o agente de transmissão apresenta, entre outros, os estudos à frequência fundamental, tais como fluxo de
potência, curto-circuito e estabilidade eletromecânica. Apresenta também questões tais como sobretensões,
autoexcitação de unidades geradoras e interação torcional subsíncrona, caso aplicável.
1.2.1.3.3. O agente apresenta ainda na etapa de concepção avaliações de desempenho dinâmico, por meio
de simuladores do tipo PSCAD e ANATEM, considerando uma representação apropriada da rede CA e o
sistema de controle do fabricante com ajustes preliminares, com a finalidade de identificar a necessidade de
novos equipamentos tais como de compensação reativa controlável adicional ou de alterações de
modularização de bancos de filtros/compensação reativa.
1.2.1.3.4. Na etapa de concepção, o agente de transmissão realiza estudos de coordenação de isolamento
dos pátios CA e CC e demonstra a adequação das correntes de coordenação assumidas nas estimativas iniciais
por meio de estudos de transitórios eletromagnéticos. Apresenta ainda estudos de tensão de
restabelecimento transitória – TRT para dimensionamento de disjuntores, incluindo aqueles dos filtros.
1.2.1.3.5. Todos os estudos de transitórios eletromagnéticos, na etapa de concepção, devem ser elaborados
por meio de ferramenta de simulação digital, com a representação da rede CA incluindo pelo menos até duas
barras (subestações) de distância dos pátios CA das subestações terminais do elo CC.
1.2.1.3.6. Também é necessária, na etapa de concepção, a apresentação de todos os estudos de
dimensionamento das linhas CC e das linhas do eletrodo.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 3 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das

7.3 Procedimental 2022.10 11/10/2022
instalações de transmissão aos requisitos
1.2.1.3.7. A etapa de detalhamento se inicia após a conclusão da etapa de concepção, com algumas áreas
de superposição. Essa fase tem como foco a otimização dos controles, da proteção, dos esquemas de
emergência e dos procedimentos operativos de forma geral, que envolvem em detalhe as interações CA/CC.
Envolve, também, os estudos de coordenação indutiva, o detalhamento do eletrodo de terra e a definição
da sobrecarga low ambient.
1.2.1.3.8. A comprovação da conformidade do projeto do elo CC aos requisitos da etapa de detalhamento
depende da representação detalhada em programas digitais e/ou simuladores do elo CC. Os dados e
modelagens oriundas desta etapa deverão ser disponibilizados ao ONS para a execução dos estudos préoperacionais.
1.2.2. O agente de transmissão encaminha ao ONS e à ANEEL a versão inicial do projeto básico do
empreendimento de transmissão e somente ao ONS as informações relacionadas no Anexo A deste
submódulo.
1.2.2.1. No caso de solicitação de excepcionalidade para os requisitos de serviços auxiliares em corrente
alternada, o agente de transmissão envia a proposta alternativa ao ONS para avaliação e aprovação,
conforme o Submódulo 2.6 – Requisitos mínimos para subestações e seus equipamentos.
1.2.3. O ONS analisa o projeto básico no sentido de assegurar que as instalações estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos no instrumento técnico dos processos de licitação ou autorização e nos
requisitos técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede.
1.2.3.1. O ONS fornece anualmente registro à ANEEL dos casos excepcionais aprovados para os requisitos
de serviços auxiliares em corrente alternada, contendo a descrição sucinta, justificativas do agente, análise
técnica, conclusões e providências tomadas.
1.2.4. O ONS encaminha ao agente de transmissão e à ANEEL o Parecer Técnico de Análise da Conformidade
do Projeto Básico do empreendimento e o agente de transmissão devolve ao ONS o projeto com as
adequações necessárias, quando for o caso. Esse processo iterativo junto ao agente é repetido até que as
não conformidades verificadas sejam solucionadas.
1.2.4.1. Nos casos em que persistam dúvidas sobre as características técnicas avaliadas, o ONS pode solicitar
ao agente de transmissão que declare formalmente o atendimento às referidas solicitações ou requisitos ou
que comprove esse atendimento por meio de ensaios, testes ou estudos especiais, os quais devem ser
definidos em conjunto com o ONS.
1.2.4.2. No caso de elos de corrente contínua, após a etapa de detalhamento e antes da entrada em
operação, o agente de transmissão comprova, por meio de testes/medições, o atendimento aos requisitos
de perdas estabelecidos no anexo técnico, que foram estimadas na etapa de concepção. Comprova também,
por meio de testes/medições, o atendimento às premissas e tolerâncias assumidas na concepção do projeto
para a fabricação dos equipamentos.
1.2.5. Concluída a análise da conformidade do projeto básico, isento de não conformidades, o ONS emite o
Certificado de Conformidade do Projeto Básico (CCPB), com os resultados de sua análise, e o encaminha ao
agente de transmissão e à ANEEL, em conjunto com o Parecer Técnico de Análise da Conformidade do Projeto
Básico completo.
1.3. Análise da conformidade das características como efetivamente implantadas das instalações de
transmissão
1.3.1. O agente de transmissão encaminha ao ONS, por meio de sistema computacional do ONS, as
informações solicitadas nas seguintes etapas:
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 4 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das

7.3 Procedimental 2022.10 11/10/2022
instalações de transmissão aos requisitos
(a) dados referentes aos parâmetros elétricos, destinados aos estudos pré-operacionais, dos itens
A.3.2.1. a A.3.2.19. no Anexo A deste submódulo, relativo a todos os equipamentos integrantes de
Funções Transmissão Linha de Transmissão (FTLT), Transformação (FTTR) e Controle de Reativo
(FTCR);
(b) informações indicadas no item A.3.2.20. , relativas a Reator limitador de corrente de curto-circuito, e
as informações dos equipamentos que não se enquadram no item 1.3.1. (a); e
(c) informações dos dispositivos de proteção referidas no item Erro! Fonte de referência não e
ncontrada.e informações dos registradores de perturbação referidas no item Erro! Fonte de
referência não encontrada.
1.3.2. O ONS analisa as informações fornecidas no sentido de verificar se estão em conformidade com o
projeto básico, quando houver, e com os requisitos estabelecidos no instrumento técnico dos processos de
licitação ou autorização e nos requisitos técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede.
1.3.2.1. Caso persistam dúvidas sobre as características técnicas de equipamentos ou instalações no que diz
respeito ao atendimento dos requisitos estabelecidos no instrumento técnico ou nos Procedimentos de
Rede, o ONS pode solicitar ao agente de transmissão que declare formalmente o atendimento às referidas
solicitações ou requisitos ou que comprove esse atendimento por meio de ensaios, testes ou estudos
especiais, os quais devem ser definidos em conjunto com o ONS.
1.3.3. Para cada empreendimento cadastrado no sistema computacional, o ONS informa ao agente o
resultado da análise das características como efetivamente implantadas das instalações de transmissão.
1.3.4. Concluída a análise da conformidade das características como efetivamente implantadas, isento de
não conformidades, o ONS emite o Parecer Técnico de Análise da Conformidade das Instalações de
Transmissão como Efetivamente Implantadas, por meio de sistema computacional do ONS, com os
resultados de sua análise e o encaminha ao agente e à ANEEL.
2. FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO À ANEEL DOS DADOS TÉCNICOS QUE
COMPÕEM A BDIT
2.1. O agente de transmissão encaminha, por meio de sistema específico, os dados técnicos das instalações
sob sua concessão para composição da Base de Dados das Instalações de Transmissão (BDIT), conforme o
Anexo A deste submódulo.
2.2. A cada ano, o agente de transmissão atualiza, por meio de sistema específico, os dados técnicos das
instalações sob sua concessão, estabelecidos no Anexo A deste submódulo, relativos à condição das
instalações sob sua concessão em 31 de dezembro do ano anterior.
2.3. Os dados técnicos que alimentam processos do ONS são enviados nos prazos estabelecidos para os
respectivos processos.
2.4. O ONS valida os dados fornecidos pelo agente de transmissão, por meio de sistema específico, de forma
a evitar o carregamento de dados que não atendam a parâmetros lógicos mínimos de consistência.
2.5. O agente de transmissão efetua a correção e atualização imediata, por meio de sistema específico, dos
dados técnicos das instalações sob sua concessão, estabelecidos no Anexo A deste submódulo, que estiverem
incorretos ou inconsistentes.
2.6. O ONS fornece à ANEEL os dados técnicos da BDIT encaminhados pelos agentes de transmissão.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 5 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das

7.3 Procedimental 2022.10 11/10/2022
instalações de transmissão aos requisitos
3. REFERÊNCIAS
[1] MME/EPE, "Relatório de Viabilidade Técnico-Econômica", Relatório R1.
[2] MME/EPE, "Relatório de Detalhamento da Alternativa de Referência", Relatório R2.
[3] MME/EPE, "Relatório de Caracterização e Análise Socio-ambiental", Relatório R3.
[4] Agente, "Relatório de Caracterização da Rede Existente", Relatório R4.
[5] ONS, "Diretrizes para a Elaboração de Projetos Básicos para Empreendimentos de Transmissão".
4. ANEXOS
Anexo A – Informações geográficas e características do projeto básico e como efetivamente implantadas
das instalações de transmissão
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 6 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
ANEXO A
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARACTERÍSTICAS DO PROJETO BÁSICO E COMO EFETIVAMENTE
IMPLANTADAS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO
A.1. OBJETIVO
A.1.1. Este anexo apresenta as especificações técnicas do formato dos arquivos digitais da BDIT, indica
padrões e métodos de aquisição de dados geográficos e apresenta as informações dos equipamentos a serem
fornecidas ao ONS pelos agentes de transmissão no processo de análise da conformidade do projeto básico
e análise da conformidade das características "como efetivamente implantadas".
A.1.2. As duas últimas colunas das tabelas apresentadas nas seções A.2.4. e A.3.2. identificam se a
informação é requisitada no processo de análise do projeto básico ou de "como efetivamente implantadas".
A.2. DADOS GEOGRÁFICOS DA BDIT
A.2.1. Classificação
A.2.1.1. As entidades geográficas da BDIT são classificadas conforme tabela a seguir:
Tabela 1 – Classificação das entidades geográficas da BDIT

Nome Subdivisão Sigla Feição Descrição
Representa a localização e a área de

Subestação Subestação SUB Polígono
ocupação da subestação.
Torre ou
Representa a localização das torres ou
Ponto de TLT Ponto
pontos de referência.
Referência
Linha de Transmissão
Segmentos Representa a localização e a extensão
Vão VLT
de reta dos vãos da LT.
A.2.2. Especificação dos dados e forma de envio
A.2.2.1. Todos os dados cartográficos deverão ser fornecidos no Sistema de Coordenadas Geodésicas
(Latitude/Longitude em graus decimais) e Sistema de Referência SIRGAS2000.
A.2.2.2. A altimetria deverá ser fornecida pela Altitude Normal (H) dos pontos coletados. No caso de
utilização de tecnologia que forneça a altura geométrica (h), é indicado o uso de interpolador, em sua versão
mais atual, disponibilizado gratuitamente pelo IBGE para obtenção da Altitude Normal (H).
A.2.2.3. Os pontos coletados em campo devem ser obtidos com precisão planimétrica melhor ou igual a 1
metro. A precisão altimétrica é de até três vezes a precisão planimétrica.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 7 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
A.2.2.4. Para os carregamentos realizados até 31 de dezembro de 2023, serão aceitos dados cartográficos
com precisão planimétrica melhor ou igual a 5 metros e altimétrica melhor ou igual a 10 metros, desde que
não se refiram a dados dos seguintes tipos de instalação:
(a) trechos de LT cuja largura da faixa de servidão seja menor ou igual a 15 metros;
(b) trechos de LT subterrâneas; e
(c) trechos de LT dispostos em troncos de circuito duplo.
A.2.2.5. As instruções para o fornecimento dos dados geográficos, as características dos arquivos, o modelo
das entidades geográficas e do relatório técnico referente ao levantamento desses dados são disponibilizadas
no Validador Geográfico BDIT – Manual do Componente de Validação do ONS.
A.2.3. Conectividade
A.2.3.1. Os pontos de conectividade são os pontos de conexão elétrica entre os ativos. Assim, estes pontos
estão relacionados aos barramentos das subestações e às torres e/ou pontos de referência das linhas de
transmissão. A identificação dos pontos de conectividade será realizada, conforme consta na tabela a seguir:
Tabela 2 - Identificação dos pontos de conectividade

Tipo de Ponto Codificação Descrição
Torre IdBDIT Identificador único da torre na BDIT.
Ponto de
IdBDIT Identificador único do ponto de referência na BDIT.
Referência

Barramento IdBDIT Identificador único do barramento na BDIT.
A.2.4. Entidades geográficas
A.2.4.1. Subestação
SUBESTAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

II - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET
IdAgente: Identificador

III - Transmissora sim sim
da Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador da

IV - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 8 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
SUBESTAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Lista de opções (CA, CC

V - Tipo de Corrente sim sim
ou misto)
Idemdl: Identificador do

VI - Código do Módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET

VII - Entrada em Operação Comercial (1) Data (XX/YY/ZZZZ) sim sim
VIII - Tensão Nominal (kV) Número sim sim
IX - Resistência de aterramento da malha de terra (Ω) Número não sim
Dados Gerais
1 - O Diagrama unifilar referente ao setor / pátio por

Arquivo em anexo sim sim
nível de tensão da subestação deverá ser anexado
Polígono que delimita o
espaço físico ocupado
pela subestação. As
2 - Coordenadas Geográfica da Subestação (Sistema de coordenadas dos pontos
sim sim
Referência SIRGAS 2000) representativos deverão
seguir o Sistema de
Referência vigente e suas
atualizações
(1)
Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
A.2.4.2. LT Geral
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro
IdAgente: Identificador da

I - Transmissora sim sim
Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador da

II - Concessão sim sim
concessão no SIGET

III - Tipo de corrente Lista de opções (CA ou CC) sim sim
Idemdl: Identificador do

IV - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET

| V - Conclusão da implantação (1) | Data (DD/MM/AAAA) | não | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| VI - Entrada em operação comercial (1) | Data (DD/MM/AAAA) | não | sim |
| VII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| VIII - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| IX - Tensão nominal (kV) | Número | sim | sim |

Dados Gerais da LT
Idesbe: Identificador da

1.1 - Subestação Inicial sim sim
1 - Subestações subestação no SIGET
terminais Idesbe: Identificador da

1.2 - Subestação Final sim sim
subestação no SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 9 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

2 - Normas de projeto Alfanumérico sim sim
3 - Tensão máxima de operação em regime

Numérico sim sim
permanente (kV)

4 - Número do circuito Número sim sim
5 - Extensão da linha (km) Número sim sim
Aérea, Subterrânea,

6 - Tipo da instalação sim sim
Subaquática

7 - Tipo da região da instalação Rural, Urbana sim sim
8 - Quantidade de diferentes projetos na linha de
Número sim sim
transmissão

| 9 - Nome longo da linha de transmissão | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - Quantidade total de estruturas da LTA | Número | não | sim |
| 11 - Quantidade de pontos de referência na LTS | Número | não | sim |
| 12 - Desenhos das entradas nas SE (2) | Arquivo Anexo | não | sim |
| 13 - Lista de construção (2) | Arquivo Anexo | não | sim |
| 14 - Planta do traçado (somente para LTA) (2) | Arquivo Anexo | sim | sim |

Cabos Para-Raios
Lista de opções (CA/AAC,
CAA-EF, Aço AR/Aço HS,

15 - Tipo Aço EAR/Aço EHS, Aço- sim sim
alumínio/Alumoweld ou
OPGW)

16 - Nomenclatura Alfanumérico sim sim
17 - Quantidade de fibras óticas Número sim sim
Arquivo Anexo (Data

18 - Características técnicas do cabo sim sim
Sheet)
Projetos da LT

19 - Identificação do projeto Número sim sim
Lista de opções (Aérea,

20 - Identificação do tipo da instalação do projeto sim sim
Subterrânea, Subaquática)
21 - Identificação do tipo da região de instalação do Lista de opções (Rural,
sim sim
projeto Urbana)
Parâmetros Elétricos da LT

22.1 - Resistência (Ω/km) Número sim sim
22 - Sequência

22.2 - Reatância (Ω/km) Número sim sim
positiva - LT CA
22.3 - Susceptância capacitiva
(Ω/km)
Número sim sim
(µS/km)

23.1 - Resistência (Ω/km) Número sim sim
23 - Sequência

23.2 - Reatância (Ω/km) Número sim sim
zero - LT CA
23.3 - Susceptância capacitiva
(Ω/km)
Número sim sim
(µS/km)
24.1 - Resistência por polo linha

24 - LT CC Número sim sim
(Ω/km)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 10 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
24.2 - Resistência equivalente por
Número sim sim
polo linha (Ω)
25.1 - Resistência de sequência

25 - Número sim sim
Equivalentes positiva (%)
série da LT CA, 25.2 - Reatância de sequência
Número sim sim
positiva (%)
incluindo a
correção 25.3 - Susceptância capacitiva de
Número sim sim
hiperbólica sequência positiva (Mvar)
para seu 25.4 - Resistência de sequência zero
Número sim sim
comprimento, (%)
na base de 100 25.5 - Reatância de sequência zero
Número sim sim
MVA e na (%)
tensão nominal
25.6 - Susceptância capacitiva de
Número sim sim
do sistema
sequência zero (Mvar)
26 - 26.1- Reatância de sequência zero
Número sim sim
Impedância(s) (Ω/km)
mútua(s) entre
26.2- Resistência de sequência zero

trechos de LT Número sim sim
(Ω/km)
CA paralelas
Sistema de Transposição de Fases
Lista de opções (Sim ou

27 - Sistema de Transposição de Fases sim sim
Não)

28 - Esquema de Transposição de Fases (2) Arquivo Anexo sim sim
Travessias

29.1 - Nome da LT existente Alfanumérico sim sim
29.2 - Número da estrutura mais
Número não sim
próxima da LT em projeto
29.3 - Tensão nominal da LT existente
Número sim sim
(kV)
29.4 - Número de circuitos da LT

29 - Número sim sim
existente
Cruzamento
Lista de opções (Rede
com LTA

29.5 - Tipo da LT existente Básica ou Rede sim sim
Complementar)
Lista de opções (Sobre ou

29.6 - Modo de execução da travessia sim sim
Sob)
29.7 - Menor distância vertical entre
Número não sim
as LTs (m)

30.1 - Nome do obstáculo Alfanumérico sim sim
30 - Travessia
Lista de opções (Águas
sobre

30.2 - Tipo do obstáculo navegáveis, Rodovia, sim sim
obstáculo
Ferrovia ou Outro)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 11 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
30.3 - Número da estrutura mais
Número não sim
próxima da LT em projeto
30.4 - Menor distância vertical entre
Número não sim
a LT e o obstáculo (m)

31 - Projetos de Travessias (2) Arquivo Anexo não sim
Trechos da LT

32 - Quantidade de trechos na linha de transmissão Número não sim
33 - Identificação do projeto ao qual cada trecho

Alfanumérico não sim
pertence

34 - Identificação do trecho Número não sim
Paralelismo

35 - Nome da LT paralela Alfanumérico sim sim
36 - Tensão nominal da LT paralela (kV) Número sim sim
37 - Extensão do paralelismo (km) Número sim sim
38 - Número sequencial da estrutura da LT em projeto
Número não sim
mais próxima ao início do paralelismo
39 - Número sequencial da estrutura da LT em projeto
Número não sim
mais próxima ao fim do paralelismo

40 - Distância(s) entre eixos dos circuitos paralelos (m) Número sim sim
Capacidades Operativas

41 - Capacidade operativa de longa duração (A) Número sim sim
42 - Temperatura máxima do condutor em longa
Número sim sim
duração (°C)

43 - Capacidade operativa de curta duração (A) Número sim sim
44 - Temperatura máxima do condutor em curta
Número sim sim
duração (°C)

45 - Duração máxima da curta duração (h) - LTS Número sim sim
46 - Quantidade de capacidades operativas de curta
Número sim sim
duração - LTS

47 - Fator de carga típico - LTS Número sim sim
Projeto da Linha de Transmissão Aérea
Lista de opções (CA/AAC,
CAL 1120, CAL

48.1 - Tipo sim sim
6201/AAAC, CAA/ACSR ou
CAAL/ACAR)
48 - Cabo

48.2 - Nomenclatura Alfanumérico sim sim
Condutor
48.3 - Quantidade de sucondutores
Número sim sim
por fase
48.4 - Espaçamento entre
Número sim sim
subcondutores (cm)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 12 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Arquivo Anexo (Data

48.5 - Características técnicas sim sim
Sheet)

49.1 - Nome da estrutura Alfanumérico sim sim
49.2 - Quantidade total da estrutura
Número não sim
no projeto
Lista de opções (Sim ou

49.3 - Estrutura especial sim sim
Não)
Lista de opções (Sim ou

49.4 - Estrutura de transposição sim sim
Não)
Lista de opções (Aço,
49.5 - Material predominante na

Concreto, Madeira ou sim sim
composição
Outro)
Lista de opções

49 - Série de 49.6 - Característica 1 (Convencional ou sim sim
Estruturas Compacta)
Lista de opções

49.7 - Característica 2 (Suspensão ou sim sim
Ancoragem)
Lista de opções

49.8 - Característica 3 (Autoportante ou sim sim
Estaiada)
Lista de opções (Circuito

49.9 - Característica 4 sim sim
Simples ou Duplo)
Arquivo Anexo (Desenho

49.10 - Características técnicas (2) de Silhueta das Estruturas sim sim
da Série)
Lista de opções

50.1 - Disposição das fases (Horizontal, Triangular, sim sim
Vertical ou Outro)
Lista de opções (Para LT
CA: III, IVI, VVV ou 3xLine-

50.2 - Arranjo da cadeia de isoladores sim sim
Post. Para LT CC: II ou
Outro)
Lista de opções (Polímero,
50.3 - Material isolante dos

50 - Circuito I Porcelana, Vidro ou sim sim
isoladores
Outro)
50.4 - Quantidade de pencas por
Número sim sim
cadeia
50.5 - Quantidade de isoladores por
Número sim sim
penca

50.6 - Passo do isolador (mm) Número sim sim
50.7 - Comprimento total da cadeia
Número sim sim
de isoladores (m)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 13 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Lista de opções (Sim ou

50.8 - Cadeia jumper sim sim
Não)
Lista de opções (Polímero,
50.9 - Material isolante dos

Porcelana, Vidro ou sim sim
isoladores da cadeia jumper
Outro)
50.10 - Quantidade de isoladores por
Número sim sim
penca da cadeia jumper
50.11 - Passo do isolador da cadeia
Número sim sim
jumper (mm)
50.12 - Comprimento total da cadeia
Número sim sim
jumper (m)
50.13 - Quantidade de cabos paraNúmero sim sim
raios aplicados na estrutura

50.14 - Abscissa da Fase I Número sim sim
50.15 - Abscissa da Fase II Número sim sim
50.16 - Abscissa da Fase III Número sim sim
50.17 - Abscissa do polo negativo - LT
Número sim sim
CC
50.18 - Abscissa do polo positivo - LT
Número sim sim
CC

| 50.19 - Abscissa do para-raios I | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.20 - Abscissa do para-raios II | Número | sim | sim |
| 50.21 - Abscissa do para-raios III | Número | sim | sim |
| 50.22 - Ordenada da Fase I | Número | sim | sim |
| 50.23 - Ordenada da Fase II | Número | sim | sim |
| 50.24 - Ordenada da Fase III | Número | sim | sim |

50.25 - Ordenada do polo negativo -
LT CC
50.26 - Ordenada do polo positivo -
LT CC

50.27 - Ordenada do para-raios I Número sim sim
50.28 - Ordenada do para-raios II Número sim sim
50.29 - Ordenada do para-raios III Número sim sim
Lista de opções

51.1 - Disposição das fases (Horizontal, Triangular, sim sim
Vertical ou Outro)
Lista de opções (Para LT
CA: III, IVI, VVV ou 3xLine-

51 - Circuito II 51.2 - Arranjo da cadeia de isoladores sim sim
Post. Para LT CC: II ou
Outro)
Lista de opções (Polímero,
51.3 - Material isolante dos

Porcelana, Vidro ou sim sim
isoladores
Outro)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 14 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
51.4 - Quantidade de pencas por
Número sim sim
cadeia
51.5 - Quantidade de isoladores por
Número sim sim
penca

51.6 - Passo do isolador (mm) Número sim sim
51.7 - Comprimento total da cadeia
Número sim sim
de isoladores (m)
Lista de opções (Sim ou

51.8 - Cadeia jumper sim sim
Não)
Lista de opções (Polímero,
51.9 - Material isolante dos

Porcelana, Vidro ou sim sim
isoladores da cadeia jumper
Outro)
51.10 - Quantidade de isoladores por
Número sim sim
penca da cadeia jumper
51.11 - Passo do isolador da cadeia
Número sim sim
jumper (mm)
51.12 - Comprimento total da cadeia
Número sim sim
jumper (m)

| 51.13 - Abscissa da Fase I | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 51.14 - Abscissa da Fase II | Número | sim | sim |
| 51.15 - Abscissa da Fase III | Número | sim | sim |
| 51.16 - Ordenada da Fase I | Número | sim | sim |
| 51.17 - Ordenada da Fase II | Número | sim | sim |
| 51.18 - Ordenada da Fase III | Número | sim | sim |

Lista de opções (Série de

52.1 - Nome da estrutura sim sim
Estruturas)

52.2 - Vão médio (m) Número sim sim
52.3 - Flecha do cabo condutor (m) Número sim sim
52.4 - Temperatura de referência do
Número sim sim
cabo condutor (°C)
52 - Estrutura

52.5 - Flecha do cabo para-raios (m) Número sim sim
Típica

52.6 - Distância cabo-solo (m) Número sim sim
52.7 - Resistividade média do solo
Número sim sim
(Ωm)
Arquivo Anexo

52.8 - Características técnicas (2) (Detalhamento Completo não sim
da Estrutura Típica)
53.1 - Quantidade de fases de
Número sim sim
53 - Sistema de aterramento
Aterramento

53.2 - Quantidade de ramais por fase Número sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 15 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
53.3 - Comprimento de cabo
Número sim sim
contrapeso por ramal (m)
Lista de opções (Aço SM,
Aço-cobre/Copperweld,

53.4 - Tipo de cabo contrapeso sim sim
Aço-alumínio/Alumoweld
ou Cobre)
53.5 - Nomenclatura do cabo

Alfanumérico sim sim
contrapeso
53.6 - Quantidade de configurações
Número sim sim
de aterramento urbano
Arquivo Anexo
53.7 - Características técnicas do

(Configurações do Sistema não sim
(2)
sistema de aterramento
de Aterramento)

54 - Desenhos de Planta e Perfil (2) Arquivo Anexo não sim
Projeto da Linha de Transmissão Subterrânea ou Subaquática
Lista de opções (Sim ou

55.1 - Cabo reserva sim sim
Não)
Lista de opções (Cobre ou

55.2 - Material dos fios sim sim
Alumínio)
Lista de opções (Redondo,
Redondo Compacto,

55.3 - Formato dos fios sim sim
Setorial Compacto -
Milliken ou Outro)

55.4 - Quantidade de segmentos Número sim sim
55 - Cabo 55.5 - Diâmetro nominal (mm) Número sim sim
Isolado 55.6 - Seção transversal (mm²) Número sim sim
55.7 - Espessura da camada
Número sim sim
semicondutora interna (mm)
Lista de opções (EPR,

55.8 - Material da camada isolante XLPE, Óleo Mineral, SF6 sim sim
ou Outro)
55.9 - Espessura da camada isolante
Número sim sim
(mm)
55.10 - Espessura da camada
Número sim sim
semicondutora externa (mm)
Lista de opções (Fios e

56.1 - Formato da composição Fitas, Camada Extrudada sim sim
ou Outro)
56 - Blindagem

56.2 - Diâmetro dos fios (mm) Número sim sim
Metálica
Lista de opções (Alumínio,

56.3 - Material dos fios sim sim
Cobre ou Outro)

56.4 - Quantidade de fios Número sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 16 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

56.5 - Largura das fitas (mm) Número sim sim
Lista de opções (Alumínio,

56.6 - Material das fitas sim sim
Chumbo, Cobre ou Outro)

56.7 - Espessura da fita (mm) Número sim sim
56.8 - Espessura da camada
Número sim sim
extrudada (mm)
Lista de opções (Alumínio,

56.9 - Material da camada extrudada sim sim
Chumbo, Cobre ou Outro)
56.10 - Seção transversal equivalente
Número sim sim
(mm²)

56.11 - Capacidade de corrente (kA²s) Número sim sim
57 - Capa Lista de opções (PEAD ou

57.1 - Material sim sim
Interna de Outros)
Proteção

57.2 - Espessura (mm) Número sim sim
Lista de opções (Fios de

58 - Camada de 58.1 - Material sim sim
PP ou Outro)
Acolchoamento

58.2 - Espessura (mm) Número sim sim
Lista de opções (Aço,

59.1 - Material sim sim
Cobre ou Outro)

59.2 - Diâmetro do fio (mm) Número sim sim
59 - Armadura 59.3 - Quantidade de fios Número sim sim
59.4 - Seção transversal equivalente
Número sim sim
(mm²)

59.5 - Capacidade de corrente (kA²s) Número sim sim
Lista de opções (PEAD,

60 - Camada 60.1 - Material sim sim
Fios de PP ou Outro)
Externa

60.2 - Espessura (mm) Número sim sim
Lista de opções

61.1 - Tipo sim sim
(Monopolar ou Tripolar)
61 - Cabo

61.2 - Diâmetro nominal (mm) Número sim sim
Completo
Lista de opções (Sim ou

61.3 - Fibras óticas internas sim sim
Não)
Lista de opções

62.1 - Tipo das fibras óticas (Monomodo ou sim sim
62 - Sistemas
Multimodo)
de Proteção,
62.2 - Quantidade de dutos de fibra

S&C e Número sim sim
ótica
TELECOM
62.3 - Quantidade de fibras óticas por
Número sim sim
duto
63 - Distributed Lista de opções

Temperature 63.1 - Tipo das fibras óticas (Monomodo ou sim sim
Sensor Multimodo)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 17 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
63.2 - Quantidade de dutos de fibra
Número sim sim
ótica
63.3 - Quantidade de fibras óticas por
Número sim sim
duto
Lista de opções (Direto no
solo, Banco de dutos,

64.1 - Tipo de instalação sim sim
Túnel, Aéreo, MND, Leito
de rio ou mar ou Outro)
64.2 - Resistividade térmica do solo
Número sim sim
(mK/W) - Valor de projeto
64.3 - Resistividade térmica mínima
Número não sim
do solo (mK/W) - Valor medido
64 - Instalação
dos Cabos 64.4 - Resistividade térmica máxima
Número não sim
Isolados na do solo (mK/W) - Valor medido
Rota
Lista de opções (Sim ou

64.5 - Backfill sim sim
Não)
64.6 - Resistividade térmica do
Número sim sim
backfill a seco (mK/W)
64.7 - Temperatura máxima do solo
Número sim sim
(°C)
64.8 - Temperatura máxima
Número sim sim
ambiente (°C)

65.1 - Eixo horizontal de referência Alfanumérico sim sim
65.2 - Eixo vertical de referência Alfanumérico sim sim
65 -

65.3 - Abscissa (m) - Fase I Número sim sim
Coordenadas

65.4 - Abscissa (m) - Fase II Número sim sim
dos Cabos

65.5 - Abscissa (m) - Fase III Número sim sim
Isolados na

65.6 - Ordenada (m) - Fase I Número sim sim
Rota

65.7 - Ordenada (m) - Fase II Número sim sim
65.8 - Ordenada (m) - Fase III Número sim sim
Lista de opções (Single
point bonded, Midle point

66.1 - Tipo sim sim
66 - Sistema de bonded, Multiaterrado,
Aterramento Cross bonded ou Outro)
das Blindagens 66.2 - Resistência de aterramento
Número sim sim
máxima - Link Box (Ω)

66.3 - Tensão máxima induzida (kV) Número sim sim
67 - Sistema de monitoramento de temperatura do Lista de opções (Sim ou
sim sim
condutor e de estimação da capacidade de corrente Não)
68 - Especificação do sistema de monitoramento de

Arquivo Anexo não sim
temperatura do condutor
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 18 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

69 - Rota dos cabos Arquivo Anexo sim sim
70 - Características técnicas das fibras óticas do cabo

Arquivo Anexo não sim
de fibras óticas isolado

71 - Características técnicas do cabo isolado Arquivo Anexo sim sim
Condições de Projeto
72 - Máxima sobretensão fase-terra admissível para
Número sim não
surtos de manobra - LT CA (pu)
73 - Máxima sobretensão fase-fase admissível para
Número sim não
surtos de manobra - LT CA (pu)
74 - Máxima sobretensão polo-terra admissível ao
Número sim não
longo da linha - LT CC (pu)
75.1 - Temperatura ambiente média

75 - Condições Número sim não
(°C)
ambientais

75.2 - Radiação solar (watts/m²) Número sim não
típicas

75.3 - Velocidade do vento (m/s) Número sim não
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Deve ser sempre informado em caso de instalação com entrada em operação a partir de 01/01/2013.
A.2.4.3. Torre da LT
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro
IdAgente: Identificador

I - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

II - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

III - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

IV - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET

V - Conclusão da implantação (1) Data (DD/MM/AAAA) não sim
VI - Entrada em operação comercial (1) Data (DD/MM/AAAA) não sim
VII - Número operacional Alfanumérico sim sim
IX - Código identificador do ativo na concessionária

Alfanumérico sim sim
(Código operacional)

X - Tensão nominal (kV) Número sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 19 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Conforme regra

XI - Conectividade da estrutura específica de não sim
conectividade
Identificação da LT
1 - Identificador da linha de transmissão onde o pórtico Idemdl: Identificador do
não sim
ou a estrutura está localizada no SIGET Módulo no SIGET
Dados Geográficos da Estrutura (Linha de Transmissão Aérea)

2 - Número sequencial da estrutura Número não sim
3 - Numeração da estrutura tomando como referência a

Alfanumérico não sim
quilometragem da LT
4 - Coordenada geográfica da estrutura (Sistema de

Arquivo Shapefile não sim
Referência SIRGAS 2000)
Características da Estrutura (Linha de Transmissão Aérea)

5 - Identificação do projeto ao qual pertence Número não sim
6 - Identificação do trecho ao qual pertence Número não sim
Lista de opções (Série de

7 -Tipo de Estrutura não sim
Estruturas)
Lista de opções (Não
Pórtico, Pórtico Inicial,

8 - Pórtico não sim
Pórtico Meio de Linha,
Pórtico Final)
Lista de opções (Tubulão
Reto, Tubulão com Base,

9 - Tipo de fundação de cada pé da estrutura não sim
Sapata, Bloco, Estaca,
Grelha ou Outro)
10.1 - Quantidade de
Número não sim
mastros
Lista de opções (Sapata,
10.2 - Tipo de fundação -

Bloco Chumbado em não sim
Mastros
Rocha, Estaca ou Outro)
Lista de opções (Bloco
Pré-moldado - Viga L,
Tubulão - Grampo
10 - Estrutura estaiada
Assimétrico ou
Simétrico e Stub, Haste
10.3 - Tipo de fundação -

Ancorada - Rocha Sã ou não sim
Estais
Fraturada, Bloco
Chumbado em Rocha -
Grampo Assimétrico ou
Stub, Estaca Helicoidal
ou Outro)
Lista de opções (Fases

11 - Fase de aterramento não sim
de Aterramento)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 20 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

12 - Resistência de aterramento (Ω) Número não sim
13 - Data de medição da resistência de aterramento (2) Data (DD/MM/AAAA) não sim
14 - Distância vertical condutor-solo na estrutura (m) Número não sim
Lista de opções (I, II ou

15 - Fase mais próxima do solo não sim
III)

16 - Altura da estrutura (m) - Altura total da estrutura Número não sim
17 - Distância entre os condutores (m) Número não sim
18.1 - Distância ao eixo da
Número não sim
estrutura (m)
18 - Cabos Para-Raios 18.2 - Espaçamento entre

cabos para- Número não sim
raios
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campo opcional.
A.2.4.4. Ponto de Referência da LT
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro
IdAgente: Identificador

I - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

II - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

III - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

IV - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET

V - Conclusão da implantação (1) Data (DD/MM/AAAA) não sim
VI - Entrada em operação comercial (1) Data (DD/MM/AAAA) não sim
VII - Número operacional Alfanumérico sim sim
IX - Código identificador do ativo na concessionária

Alfanumérico sim sim
(Código operacional)

X - Tensão nominal (kV) Número sim sim
Conforme regra

XI - Conectividade do ponto de referência específica de não sim
conectividade
Identificação da LT
1 - Identificador da linha de transmissão onde o ponto de Idemdl: Identificador do
não sim
referência está localizado no SIGET Módulo no SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 21 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados Geográficos do Ponto de Referência (Linha de Transmissão Subterrânea ou Subaquática)

2 - Número sequencial Número não sim
3 - Numeração do ponto de referência tomando como

Alfanumérico não sim
referência a quilometragem da LT
4 - Coordenada geográfica (Sistema de Referência SIRGAS

Arquivo Shapefile não sim
2000)
Características do Ponto de Referência (Linha de Transmissão Subterrânea ou Subaquática)

5 - Identificação do projeto ao qual pertence Número não sim
6 - Identificação do trecho ao qual pertence Número não sim
Lista de opções (Ponto
de controle, Caixa de

7 - Tipo do ponto de referência emenda, Caixa de não sim
passagem, Pórtico ou
Outro)
8 - Resistência de aterramento do ponto de transposição
Número não sim
de blindagem (Ω)

9 - Data de medição da resistência de aterramento Data (DD/MM/AAAA) não sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
A.2.4.5. Vão da LT
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro
IdAgente: Identificador

I - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

II - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

III - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

IV - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET

| V - Conclusão da implantação (1) | Data (DD/MM/AAAA) | não | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| VI - Entrada em operação comercial (1) | Data (DD/MM/AAAA) | não | sim |
| VII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| VIII - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | não | sim |
| IX - Tensão nominal (kV) | Número | sim | sim |

Identificação da LT
1 - Identificador da linha de transmissão onde o pórtico Idemdl: Identificador do
sim sim
ou a torre está localizada no SIGET Módulo no SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 22 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados Geográficos do Vão
Lista de opções (Aérea,

2 - Identificação do tipo da instalação do vão Subterrânea, não sim
Subaquática)

3 - Identificação do projeto ao qual pertence Número não sim
4 - Identificação do trecho ao qual pertence Número não sim
5 - Coordenada geográfica do vão (Sistema de Referência

Shapefile não sim
SIRGAS 2000)

6.1 – Número sequencial Número não sim
6 - Estrutura 1 / Ponto de
referência 1 Conforme regra

6.2 - Conectividade específica de não sim
conectividade.

7.1 – Número sequencial Número não sim
7 - Estrutura 2 / Ponto de
referência 2 Conforme regra

7.2 - Conectividade específica de não sim
conectividade.
Lista de opções (Cabos

8.1 - Tipo de cabo para-raios não sim
Para-Raios)
8 - Cabo para- raios
8.2 - Quantidade de cabos
Número não sim
para-raios

9 - Largura da faixa de servidão Número sim sim
(1)
Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
A.3. DADOS TÉCNICOS DA BDIT – NÃO GEOGRÁFICOS
A.3.1. Geral
A.3.1.1. As entidades não geográficas consistem nos ativos que compõem as instalações de transmissão.
A.3.1.2. Cada um desses ativos deve estar vinculado a uma das entidades geográficas descritas no item A.2.4.
deste Anexo.
A.3.1.3. A tabela a seguir apresenta a itemização dos equipamentos na seção A.3.2. .
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 23 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
Tabela 3 - Itemização dos equipamentos
Item Equipamento
A.3.2.1. Barramentos
A.3.2.2. Transformador
A.3.2.3. Disjuntor
A.3.2.4. Para-raios
A.3.2.5. Compensador estático
A.3.2.6. Reator em derivação
A.3.2.7. Capacitor em derivação
A.3.2.8. Capacitor série fixo
A.3.2.9. Compensador síncrono
A.3.2.10. Seccionador
A.3.2.11. Transformador de corrente
A.3.2.12. Transformador de potencial
A.3.2.13. Compensador série controlado a tiristor
A.3.2.14. Centelhador
A.3.2.15. Filtro de harmônicos passivo
A.3.2.16. Válvulas
A.3.2.17. Reator de alisamento
A.3.2.18. Filtro PLC
A.3.2.19. Bobina de bloqueio
A.3.2.20. Reator limitador de corrente de curto-circuito
Erro! Fonte d
e referência Dispositivo de Proteção - Relé ou IED
não (Intelligent Eletronic Device)
encontrada.
A.3.2.22. Registrador de Perturbação
A.3.2. Entidades não geográficas (equipamentos/ativos)
A.3.2.1. Barramentos
BARRAMENTOS
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 24 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
BARRAMENTOS
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação
(1)

VII - Entrada em operação comercial não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo específica de sim sim
conectividade
Dados Gerais

1- Fabricante Alfanumérico não sim
Lista de opções (Ar, Gás

2 - Isolamento sim sim
ou Outro)

3 - Norma de especificação Alfanumérico sim sim
Características Técnicas
Lista de opções
(Principal,
transferência,

4 - Tipo Interligação entre sim sim
Equipamentos, Saída de
Circuitos Externos,
Outro)

| 5 - Condutor (nº de cabos por fase) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 - Condutor (tipo) | Alfanumérico | sim | sim |
| 7 - Nomenclatura (bitola, formação e nome) | Alfanumérico | sim | sim |
| 8 - Capacidade em condição normal (A) | Número | sim | sim |
| 9 - Capacidade em emergências (A) | Número | sim | sim |

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 25 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
BARRAMENTOS
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
10 - Capacidade de corrente de curto-circuito simétrica
Número sim sim
(kA/1s)
11 - Capacidade de corrente de curto-circuito assimétrica
Número sim sim
(kA crista)
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
A.3.2.2. Transformador
TRANSFORMADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente:
Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no
SIGET
Ideccd: Identificador

III - Concessão da concessão no sim sim
SIGET
Lista de opções (CA

IV - Tipo de corrente sim sim
ou CC)
Idemdl: Identificador

V - Código do módulo no SIGET sim sim
do Módulo no SIGET
Data de fabricação
do

VI - Data de fabricação (1) equipamento não sim
(Formato:
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador

XII - Código SIGET da subestação da subestação no sim sim
SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 26 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do
Número sim sim
equipamento (kV)
Conforme regra

XV.1 – Primário – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XV.2 – Primário – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Conforme regra
XV - Conectividade do

XV.3 – Secundário – Barra 1 específica de sim sim
Transformador
conectividade
Conforme regra

XV.4 – Secundário – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Conforme regra

XV.5 - Terciário específica de sim sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico não sim
2 - Norma de especificação Alfanumérico sim sim
Lista de opções

3.1 - Tipo do transformador (Transformador ou sim sim
Autotransformador)
Lista de opções

3.2 - Fases do transformador (Monofásico ou sim sim
Trifásico)
Lista de opções (Sim

3.3 - Transformador Defasador sim sim
ou Não)

3.3.1 - Limite Inferior em °(graus) Número sim sim
3.3.2 - Limite superior em °(graus) Número sim sim
Lista de opções (De
Conversora,

3.4 - Tipo do transformador sim sim
Tradicional ou De
Aterramento)
Lista de opções (Sim

4.1 - É unidade reserva? sim sim
ou Não)
4.2 - Tempo estimado para substituição da unidade reserva
Número não sim
em horas
Lista de opções (Três

5 - Número de enrolamentos por fase sim sim
ou Dois)
Lista de opções

6 - Material Isolante sim sim
(Óleo mineral tipo A,
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 27 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Óleo mineral tipo B
ou Outro)
Características Técnicas

7.1 - Primário Número sim sim
7 - Tensões nominais

7.2 - Secundário Número sim sim
(kV)

7.3 - Terciário Número sim sim
8 - Potência nominal 8.1 - Primário Número sim sim
por enrolamento 8.2 - Secundário Número sim sim
(MVA)

| 8.3 - Terciário | Número | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 - Corrente de curto- 9.1 - Primário | Número | sim | sim |  |
| circuito nominal por | 9.2 - Secundário | Número | sim | sim |
| enrolamento (kA) (3) | 9.3 - Terciário | Número | sim | sim |

Lista de opções

10.1 - 1º estágio (ODAF, ODWF, OFAF não sim
ou ONAN)
10 - Sistemas de Lista de opções

10.2 - 2º estágio não sim
(4)
resfriamento (ODAF ou ONAF)
Lista de opções

10.3 - 3º estágio (ODAF, OFAF ou não sim
ONAF I)

11.1.1 - 1º estágio Número não sim
11.1 - Potência

11.1.2 - 2º estágio Número não sim
(4)
Primário (MVA)

11.1.3 - 3º estágio Número não sim
11.2.1 - 1º estágio Número não sim
11.3 - Potência

11.2.2 - 2º estágio Número não sim
Secundário (MVA) (4)

11.2.3 - 3º estágio Número não sim
11.3.1 - 1º estágio Número não sim
11.3 - Potência

11.3.2 - 2º estágio Número não sim
Terciário (MVA) (4)

11.3.3 - 3º estágio Número não sim
12.1 - Perdas totais (% da potência
Número sim sim
trifásica nominal)
12.2 - Perdas em Vazio

12.2.1 - Perdas em vazio (kW) Número não sim
12 - Perdas (3)

12.2.2 - Tensão base (kV) Número não sim
12.3 - Perdas em Carga

12.3.1 - Perdas em carga (kW) Número não sim
12.3.2 - Potência base (MVA) Número não sim
Lista de opções
13.1 - Enrolamento de referência para o levantamento da (Primário,
sim sim
curva de saturação (3) Secundário ou
Terciário)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 28 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
13.2 - Curva de saturação (projeto básico - especificada;

Arquivo em anexo sim sim
como construído - medida) (3)
Lista de opções (Sim
- Primário e/ou

14 - Possui TC de bucha? sim sim
Secundário e/ou
Terciário ou Não)
Lista de opções
(Primário,

15 - Derivação nos enrolamentos Secundário, sim sim
Primário/Secundário
ou Nenhum)
Lista de opções
(Primário,

16 - Comutação sob carga sim sim
Secundário ou
Nenhum)
17.1.1 - Fator de derivação (%) -
Número sim sim
Inferior
17.1 - Primário 17.1.2 - Fator de derivação (%) -
Número sim sim
Superior

17.1.3 - Degrau Número sim sim
17.2.1 - Fator de derivação (%) -
Número sim sim
Inferior
17.2 - Secundário 17.2.2 - Fator de derivação (%) -
Número sim sim
Superior

17.2.3 - Degrau Número sim sim
18 - Posição do tap central Número sim sim
Conexões Elétricas e Impedâncias
Lista de opções
(Estrela aterrada,

19.1 - Primário sim sim
estrela isolada,
triângulo ou zig-zag)
Lista de opções
19 - Ligação dos (Estrela aterrada,

19.2 - Secundário sim sim
enrolamentos estrela isolada ou
triângulo)
Lista de opções
(Estrela aterrada,

19.3 - Terciário sim sim
estrela isolada ou
triângulo)
Lista de opções (-
20 - Defasagem angular entre os enrolamentos primário e

150°; -90°; -30°; sim sim
secundário para transformadores (Y-D)
+30°; +90°; +150°)
21 - Aterramento do Neutro
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 29 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Lista de opções
(Solidamente
aterrado, Aterrado

21.1.1 - Forma de aterramento não sim
21.1 - Primário por resistor,
Aterrado por reator
ou Outro)

21.1.2 - Resistência / Reatância (Ω) Número não sim
Lista de opções
(Solidamente
aterrado, Aterrado

21.2.1 - Forma de aterramento não sim
21.2 - Secundário por resistor,
Aterrado por reator
ou Outro)

21.2.2 - Resistência / Reatância (Ω) Número sim sim
Lista de opções
(Serviço Auxiliar,
Estabilizador,

22 - Aplicação do terciário Compensação de sim sim
harmônicos ou
Terciário curtocircuitado)
23.1.1 - Impedância Equivalente (%)
Número não sim
(2)
- Parte Real
23.1.2 - Impedância Equivalente (%)

23.1 - Impedância Número sim sim
- Parte Imaginária
Primário-Secundário

23.1.3 - Potência base (MVA) Número sim sim
23.1.4 - Tensão base primário (kV) Número sim sim
23.1.5 - Tensão base secundário (kV) Número sim sim
23.2.1 - Impedância Equivalente (%)
Número não sim
- Parte Real (2)
23.2.2 - Impedância Equivalente (%)

23.2 - Impedância Número sim sim
- Parte Imaginária
Primário-Terciário

23.2.3 - Potência base (MVA) Número sim sim
23.2.4 - Tensão base primário (kV) Número sim sim
23.2.5 - Tensão base terciário (kV) Número sim sim
23.3.1 - Impedância Equivalente (%)
Número não sim
- Parte Real (2)
23.3.2 - Impedância Equivalente (%)

23.3 - Impedância Número sim sim
- Parte Imaginária
Secundário-Terciário

| 23.3.3 - Potência base (MVA) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.3.4 - Tensão base secundário (kV) | Número | sim | sim |
| 23.3.5 - Tensão base terciário (kV) | Número | sim | sim |
| 24 - Temperatura de referência das impedâncias | Número | não | sim |

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 30 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Carregamentos Admissíveis

| 25 - Classe térmica (°C) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 - Temperatura ambiente máxima (°C) | Número | sim | sim |
| 27 - Máxima temperatura do topo do óleo (°C) | Número | sim | sim |
| 28 - Máxima temperatura do ponto mais quente (°C) | Número | sim | sim |

29 - Carregamentos máximos admissíveis (NBR 5416)

| 29.1 - Normal | 29.1.1 - Carga máxima | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 - Emergência de 29.2.1 - Carga máxima | Número | sim | sim |  |
| longa duração | 29.2.2 - Duração máxima (horas) | Número | sim | sim |
| 29.3 - Emergência de 29.3.1 - Carga máxima | Número | sim | sim |  |
| curta duração | 29.3.2 - Duração máxima (horas) | Número | sim | sim |

Lista de opções (1º,

29.4 - % de Sn referente ao estágio de refrigeração sim sim
2º ou 3º)
Tensões Máxima e Suportável

30 - Máxima do 30.1 Primário Número sim sim
equipamento (kV 30.2 Secundário Número sim sim
eficaz)

| 30.3 Terciário | Número | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 - Suportável com | 31.1 Primário | Número | sim | sim |
| impulso de manobra | 31.1 Secundário | Número | sim | sim |
| (kV crista) (5) | 31.3 Terciário | Número | sim | sim |
| 32 - Suportável com | 32.1 Primário | Número | sim | sim |
| impulso atmosférico | 32.1 Secundário | Número | sim | sim |
| pleno (kV crista) | 32.3 Terciário | Número | sim | sim |
| 33 - Suportável à 60 | 33.1 Primário | Número | sim | sim |
| Hz, 1 minuto a seco | 33.1 Secundário | Número | sim | sim |
| (kV eficaz) | 33.3 Terciário | Número | sim | sim |
| 34 - Curva de suportabilidade a sobretensões (3) | Arquivo em anexo | sim | sim |  |

(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2)
Campos opcionais.
(3) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
(4)
As linhas do 2º e 3º estágios de resfriamento deverão ser preenchidas quando aplicável.
(5) Obrigatório para o enrolamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
A.3.2.3. Disjuntor
DISJUNTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 31 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
DISJUNTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Linha
de Transmissão,
Transformador, Reator,

1 - Circuito manobrado (CA) Capacitor, Gerador, sim sim
Filtro(s), Compensador
Estático,
Interligador ou Outro)

2 - Localização (CA) Alfanumérico sim sim
Lista de opções (NBS,

3 - Identificação (CC) sim sim
GRTS, MRTB ou Outro)

4 - Fabricante Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 32 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
DISJUNTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

5 - Norma de especificação Alfanumérico sim sim
Lista de opções (SF6, Ar
Comprimido, Grande

6 - Tipo Volume de Óleo, sim sim
Pequeno Volume de
Óleo ou Outro)
Lista de opções (Tripolar

7 - Comando sim sim
ou Monopolar)
Características Técnicas

8 - Tensão nominal do equipamento (kV) Número sim sim
9 - Tensão máxima suportável em condições de
Número sim sim
emergência durante 1 hora (kV eficaz) (3)

10 - Corrente nominal (A) Número sim sim
11 - Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito
Número sim sim
(kA - eficaz)
12 - Valor de crista da corrente suportável nominal (kA -
Número sim sim
crista)

| 13 - Relação X/R | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 - Fator de Assimetria | Número | sim | sim |
| 15 - Tempo de interrupção nominal (ciclos) | Número | sim | sim |
| 16 - Frequência (Hz) | Número | sim | sim |
| 17.1 - Abertura | Número | sim | sim |

17 - Tempos típicos dos

17.2 - Fechamento Número sim sim
contatos principais (ms)

17.3 - Dispersão entre polos Número sim sim
Lista de opções (Resistor
de Fechamento,
Resistor

18 - Existência de dispositivo de controle de sobretensão de Abertura, Dispositivo sim sim
de
Sincronização ou
Nenhum)

19.1 - Resistência (Ω/polo) Número sim sim
19.2 - Tempo de

19 - Resistores de Número sim sim
permanência mínimo (ms)
fechamento
19.3 - Dispersão entre polos
Número sim sim
(ms)

20.1 - Resistência (Ω/polo) Número sim sim
20 - Resistores de
20.2 - Dispersão entre polos

abertura Número sim sim
(ms)
Lista de opções
21 - Dispositivo de 21.1 - Dispositivo de

(Abertura ou sim sim
sincronização sincronização para
Fechamento)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 33 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
DISJUNTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
21.2 - Precisão do

mecanismo de Número sim sim
abertura/fechamento (+-ms)
21.3 - Dispersão máxima de

um mesmo polo (imprecisão Número sim sim
mecânica - ΔTmech) (ms) (4)
21.4 - Valor mínimo da taxa
de decaimento da rigidez
Número sim sim
dielétrica (RDDS) do gap
entre contatos (kV/ms) (4)
21.5 - Valor médio da taxa de
decaimento da rigidez
Número sim sim
dielétrica (RDDS) do gap
entre contatos (kV/ms) (4)
21.6 Valor máximo da taxa
de decaimento da rigidez
Número sim sim
dielétrica (RDDS) do gap
entre contatos (kV/ms) (4)
22 - Capacidade de abertura de corrente capacitiva (A
Número sim sim
eficaz) (5)
23 - Tensão de Restabelecimento Transitória (TRT)
23.1.1 - Envoltória para a
interrupção de faltas Lista de opções (Sim ou
sim sim
terminais de acordo com a Não)
norma?

23.1.2 - u1 (kV) (6) Número sim sim
23.1 - Envoltória para

| interrupção de faltas | 23.1.3 - t1 (μs) (6) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| terminais | 23.1.4 - uC (kV) (6) | Número | sim | sim |
| 23.1.5 - t2 (μs) (6) | Número | sim | sim |  |
| 23.1.6 - Fator de 1º polo | Número | sim | sim |  |

23.1.7 - Taxa de crescimento
Número sim sim
(kV/μs) (6)
23.2.1 - Envoltória para
abertura em discordância de Lista de opções (Sim ou
sim sim
fases de acordo com a Não)
norma?
23.2 - Envoltória para

23.2.2 - u1 (kV) Número sim sim
abertura em discordância

23.2.3 - t1 (μs) Número sim sim
de fases (6)

23.2.4 - uC (kV) Número sim sim
23.2.5 - t2 (μs) Número sim sim
23.2.6 - Taxa de crescimento
Número sim sim
(kV/μs)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 34 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
DISJUNTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
23.3.1 - Envoltória para
abertura de falta Lista de opções (Sim ou
sim sim
quilométrica de acordo com Não)
a norma?

23.3 - Abertura de falta 23.3.2 - u1 (kV) Número sim sim
(6)

quilométrica 23.3.3 - t1 (μs) Número sim sim
23.3.4 - uC (kV) Número sim sim
23.3.5 - t2 (μs) Número sim sim
23.3.6 - Taxa de crescimento
Número sim sim
(kV/μs)
23.4.1 - Envoltória para
abertura de corrente Lista de opções (Sim ou
sim sim
capacitiva de acordo com a Não)
23.4 - Abertura de
norma?
corrente capacitiva (6)

23.4.2 - Tensão de crista (kV) Número sim sim
23.4.3 - Tempo de crista da
Número sim sim
envoltória (ms)
Níveis de Isolamento

24 - Norma utilizada (7) Alfanumérico sim sim
25 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico (7)

25.1 - A terra e entre polos (kV crista) Número sim sim
25.2 - Entre contatos abertos (kV crista) Número sim sim
25.3 - Entre contatos abertos a 60 Hz (kV eficaz) (7)(8) Número sim sim
26 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra (7)(8)

26.1 - Entre polos (kV crista) Número sim sim
26.2 - Entre contatos abertos (kV crista) Número sim sim
26.3 - Através de distância de isolamento a impulso (kV
Número sim sim
crista)
26.4 - Através de distância de isolamento a 60 Hz (kV
Número sim sim
eficaz)
(7)
27 - Tensão suportável nominal à frequência industrial (60 Hz)

27.1 - A terra e entre polos (kV eficaz) Número sim sim
27.2 - Entre contatos abertos (kV eficaz) Número sim sim
28 - Tensão suportável nominal a frequência industrial,
Número não sim
(9)
circuitos auxiliares, 1 min (kV eficaz)
Campos Eletromagnéticos
29 - Tensão fase-terra de início e de extinção da corona
Número sim sim
visual (kV eficaz) (3)(9)
30 - Nível máximo de rádio interferência para as chaves
Número sim sim
energizadas (µV/m a 1000 kHz) (3)(9)
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 35 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
DISJUNTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(4)
Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2022 e sempre que possível para os demais equipamentos.
(5) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 69 kV.
(6)
Para equipamentos que ultrapassarem os valores normatizados, devem ser informados os valores da
especificação dos equipamentos para as TRTs e, caso contrário, indicação conforme norma.
(7) Para equipamentos que entrarem em operação até 31/12/2012, informar os valores conforme norma.
Para equipamentos que entrarem em operação a partir de 01/01/2013, devem ser informados os valores
da especificação dos equipamentos.
(8) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
(9) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
A.3.2.4. Para-raios
PARA-RAIOS
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 36 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
PARA-RAIOS
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico sim sim
Lista de opções (ZnO,

2 - Tipo sim sim
SiC ou Outro)

3 - Norma de especificação Alfanumérico sim sim
Lista de opções (Linha
de Transmissão,
Transformador, Reator,

4 - Para-raios de Capacitor, Gerador, sim sim
Filtro(s), Compensador
Estático, Barramento ou
Outro)

5 - Localização Alfanumérico sim sim
Características Técnicas

6 - Tensão nominal do Para-Raios (kV eficaz fase-terra) Número sim sim
7 - Tensão máxima suportável em condições de
Número sim sim
(3)
emergência durante 1 hora (kV eficaz)
8 - Tensão máx de operação continua - MCOV (kV eficaz
Número sim sim
fase-terra) (4)

9 - Corrente de descarga nominal (kA - crista) Número sim sim
10 - Capacidade máxima de absorção de energia (kJ / kV
Número sim sim
de tensão nominal do Para-Raios) (5)

11 - Número de colunas (5) Número sim sim
12 - Tensões residuais máximas para impulsos

atmosféricos: onda 8x20 μs - apresentar curva - projeto Arquivo em anexo sim sim
básico: especificada; como construído: do fabricante (5)
13 - Tensão residual máxima para impulsos de manobra:

onda 30x60 μs - apresentar curva - projeto básico: Arquivo em anexo sim sim
especificada; como construído: do fabricante (5)
Nota: Em caso de empreendimentos CC (pátio CA ou CC)

incluir, por meio de anexo, o documento que define a Arquivo em anexo não sim
Coordenação de Isolamento dos pátios CA e CC
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 37 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
PARA-RAIOS
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 108 kV.
(4) Obrigatório apenas para equipamento do tipo ZnO.
(5)
Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
A.3.2.5. Compensador estático
COMPENSADOR ESTÁTICO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 38 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
COMPENSADOR ESTÁTICO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados Gerais

| 1 - Fabricante | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 - Norma de especificação | Alfanumérico | sim | sim |
| 3 - Tensão nominal na barra de conexão (kV) | Número | sim | sim |
| 4 - Diagrama unifilar da instalação | Arquivo em anexo | sim | sim |

Características Técnicas

5 - Faixa operativa de 5.1 Mínima Número sim sim
tensão na barra de

5.2 Máxima Número sim sim
conexão (kV)
6.1 - Capacidade nominal contínua na barra de conexão

do para toda a faixa de tensão operativa (Mvar Número sim sim
Capacitivo)
6.2 - Capacidade nominal contínua na barra de conexão
Número sim sim
do para toda a faixa de tensão operativa (Mvar Indutivo)
7 - Configuração (TCRs, TSCs, capacitores fixos,

Arquivo em anexo sim sim
elementos externos manobráveis, filtros, etc.)

8.1 - Mínimo Número sim sim
8 - Estatismo (%)

8.2 - Máximo Número sim sim
9 - Característica de operação tensão x corrente reativa

Arquivo em anexo sim sim
(V x I)

10.1 - Reatância inicial (Ω) Número sim sim
10 - Reatância nominal (Ω)

10.2 - Reatância final (Ω) Número sim sim
11 - Capacidade de sobrecarga (curva V x t) Arquivo em anexo sim sim
12 - Corrente nominal (A - eficaz) Número sim sim
13 - Corrente de curto-circuito no ponto de conexão para
Número sim sim
dimensionamento dos equipamentos do CER (kA)

14 - Número de pulsos das pontes tiristoras Número sim sim
15 - Perdas do CER Arquivo em anexo sim sim
16 - Diagrama em blocos dos sistemas de controle, no
domínio da frequência, representado através das
funções de transferência, com a respectiva topologia.

Arquivo em anexo sim sim
Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem
como as suas faixas de ajuste e uma descrição sucinta
dos seus significados.

17 - Estudos de desempenho harmônico do CER Arquivo em anexo sim não
18 - Estudos de dimensionamento do rating dos

Arquivo em anexo sim não
equipamentos do CER (filtros, etc.)
19 - Modelo computacional para simulação de

fenômenos transitórios eletromagnéticos no programa Arquivo em anexo sim sim
ATP
20 - Modelo computacional para simulação de

fenômenos transitórios eletromecânicos no programa Arquivo em anexo sim sim
ANATEM
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 39 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
COMPENSADOR ESTÁTICO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

21 - Folha de Dados (Datasheet) das válvulas Arquivo em anexo não sim
22 - Relatório de ensaios Arquivo em anexo não sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
A.3.2.6. Reator em derivação
REATOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente:
Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no
SIGET
Ideccd: Identificador

III - Concessão da concessão no sim sim
SIGET
Lista de opções (CA

IV - Tipo de corrente sim sim
ou CC)
Idemdl: Identificador

V - Código do módulo no SIGET sim sim
do Módulo no SIGET
Data de fabricação do
equipamento

VI - Data de fabricação (1) não sim
(Formato:
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador

XII - Código SIGET da subestação da subestação no sim sim
SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 40 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
REATOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do
Número sim sim
equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Linha
de Transmissão,

1 - Reator de? sim sim
Barramento ou
Outro)

2 - Localização do reator Alfanumérico sim sim
Lista de opções (Sim

3 - Manobrável por disjuntor sim sim
ou Não)
Lista de opções (Sim

4 - É unidade reserva sim sim
ou Não)

5 - Fabricante Alfanumérico sim sim
6 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Lista de opções

7 - Fases do reator (Monofásico ou sim sim
Trifásico)
Características Elétricas

8 - Tensão nominal do equipamento (kV - eficaz) Número sim sim
9 - Tensão máxima de operação (kV - eficaz) Número sim sim
10 - Tensão Máxima suportável em condições de
Número sim sim
(3)
emergência durante 1 hora (kV - eficaz)

11 - Frequência (Hz) Número sim sim
12 - Potência nominal contínua (Mvar) aplicada à base de
Número sim sim
tensão associada

13 - Base de tensão (kV) associada à potência nominal Número sim sim
(4)
14.1 - Impedância a 60 Hz

14.1.1 - Especificada por fase (Ω) Número sim sim
14.2 - Tolerâncias de projeto das reatâncias por fase (4)

14.2.1 - Dispersão máxima por fase (%) Número sim sim
14.2.2 - Afastamento máximo por fase em relação a média
Número sim sim
das fases (%)
14.3 - Medida por fase (Ω) (4)

14.3.1 - Fase A Número não sim
14.3.2 - Fase B Número não sim
14.3.3 - Fase C Número não sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 41 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
REATOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

14.3.4 – Fase Reserva Número não sim
15 - Perdas a tensão e frequência nominais (% da potência
nominal)(4),

trifásica disponível no endereço eletrônico Número sim sim
https://biblioteca.aneel.gov.br/.

16 - Tensão nominal da bucha de neutro (kV - eficaz) (4) Número sim sim
Lista de opções
(estrela aterrada ou

17 - Ligação (4) estrela com neutro sim sim
isolado ou triângulo
ou outro)
Lista de opções
(solidamente

18 - Aterramento do neutro (4) sim sim
aterrado ou com
reatância ou outro)
19 - Curva de saturação

Arquivo em anexo sim sim
Joelho (pu da tensão nominal da rede) e Xac (%) (4)
Coordenação de Isolamento dos Enrolamentos do Reator Principal
20 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico, onda plena

20.1 - Alta tensão (kV crista) Número sim sim
20.2 - Neutro (kV crista) (4) Número sim sim
21 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico, onda cortada

21.1 - Alta tensão (kV crista) Número sim sim
21.2 - Neutro (kV crista) (4) Número sim sim
22 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra (5)

22.1 - Alta tensão (kV crista) Número sim sim
22.2 - Neutro (kV crista) (2) Número sim sim
23 - Tensão suportável nominal a 60 Hz, 1 minuto a seco

23.1 - Alta tensão (kV eficaz) Número sim sim
23.2 - Neutro (kV eficaz) (4) Número sim sim
24 - Suportabilidades para sobretensões temporárias

Arquivo em anexo não sim
(4)
(tensão x tempo)
Reator de neutro, caso aplicável

| 25 - Reatância (Ω) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 - Potência nominal contínua (kvar) | Número | sim | sim |
| 27 - Corrente nominal (A - eficaz) | Número | sim | sim |
| 28 - Corrente de curta duração (A - eficaz) | Número | sim | sim |
| 29 - Tensão nominal (kV - eficaz) | Número | sim | sim |

30 - Para-Raios

30.1 - Tensão nominal (kV) Número sim sim
30.2 - Energia (kJ/kV) Número sim sim
30.3 - Curva de descarga (30 x 60 µs) (4) Arquivo em anexo sim sim
Campos Eletromagnéticos
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 42 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
REATOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
31 - Tensão fase-terra de início e de extinção da corona
Número sim sim
visual (kV eficaz) (3)(4)
32 - Nível máximo de rádio interferência (µV/m a 1000 kHz)
Número sim sim
(3)(4)
TC de Bucha
Lista de opções (Sim -
Alta/Neutro, Sim-

33 - Possui TC de bucha? sim sim
Alta, Sim-Neutro ou
Não)
(1)
Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(4) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
(5) Obrigatório para o enrolamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
A.3.2.7. Capacitor em derivação
CAPACITOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação
(1)

VII - Entrada em operação comercial não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

VIII - Número operacional Alfanumérico sim sim
IX - Código identificador do ativo na concessionária Alfanumérico sim sim
X - Número do patrimônio Alfanumérico não sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 43 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

XI - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico não sim
2 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Características Elétricas

3 - Tensão nominal do equipamento (kV) Número sim sim
(3)

4 - Tensão máxima de emergência (1 hora) (kV eficaz) Número sim sim
5 - Potência nominal (Mvar) Número sim sim
6 - Frequência Número sim sim
Lista de opções (Estrela
com Neutro Aterrado,

7 - Ligação trifásica do banco Estrela com Neutro sim sim
Isolado, Triângulo ou
Outro)
8 - Tolerâncias de projeto das capacitâncias por fase (%) (4)

8.1 - Máxima por fase Número sim sim
8.2 - Afastamento máx. por fase em relação a média das
Número sim sim
fases
9 - Capacitâncias medidas por fase (µF)

| 9.1 - Fase A | Número | não | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 - Fase B | Número | não | sim |
| 9.3 - Fase C | Número | não | sim |
| 10 - Perdas do banco (W / kvar) | Número | sim | sim |
| 11 - Reator série, caso aplicável (Ω) | Número | sim | sim |

Lista de opções (Sim ou

12 - Para-raios instalados nos terminais do banco sim sim
Não)

13.1 - atmosférico, a seco Número sim sim
13 - Níveis de isolamento
13.2 - de manobra, sob

(kV crista) Número sim sim
chuva (5)

14 - Diagrama unifilar Arquivo em anexo não sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 44 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR EM DERIVAÇÃO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(4) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
(5) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
A.3.2.8. Capacitor série fixo
CAPACITOR SÉRIE FIXO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente:
Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no
SIGET
Ideccd:
Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no
SIGET
Lista de opções

IV - Tipo de corrente sim sim
(CA ou CC)
Idemdl:

V - Código do módulo no SIGET Identificador do sim sim
Módulo no SIGET
Data de
fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento não sim
(Formato:
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) comercial não sim
(Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 45 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR SÉRIE FIXO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Idesbe:
Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no
SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do
Número sim sim
equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1.1 - Nome Alfanumérico sim sim
Idelt:
1 - Linha de transmissão

1.2 - Código SIGET Identificador da sim sim
LT no SIGET

2 - Fabricante Alfanumérico sim sim
3 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Características Elétricas do Banco

4 - Tensão nominal dos capacitores série (kV eficaz) Número sim sim
5 - Tensão nominal do banco de capacitores série (kV eficaz) Número sim sim
6.1 - Dos capacitores série Número sim sim
6 - Reatância nominal (Ω)

6.2 - Do banco série Número sim sim
7 - Potência nominal (Mvar) Número sim sim
8 - Capacidade de sobrecarga (curva I x t) (3) Arquivo em anexo sim sim
9 - Ciclo de operação durante faltas internas e externas na linha

Arquivo em anexo sim sim
de transmissão
Lista de opções:
por fase, trifásico

10 - Tipo de by-pass adotado ou selecionável sim sim
(por
fase/trifásico)
Características da Proteção do Banco
11 - Diagrama unifilar indicando os principais componentes do

banco, incluindo o circuito principal (capacitores, circuito de Arquivo em anexo sim sim
amortecimento, GAP controlado, MOV e disjuntor de by-pass)

12 - Corrente de swing e 12.1 - Corrente de swing (A) Número sim sim
tempo associado
considerados no projeto (A /

12.2 - Tempo associado (s) Número sim sim
s) (4)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 46 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR SÉRIE FIXO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

13 - Nível protetivo (kV pico/pu) (4) Número sim sim
14.1 - Energia máxima dos
Número sim sim
varistores (MJ/fase)
14 - Características dos 14.2 - Tensão nominal (kV
Número sim sim
varistores (4) eficaz)

| 14.3 - Característica V x I | Arquivo em anexo | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.4 - MCOV (kV eficaz) | Número | sim | sim |  |
| 15 - Tempo de disparo do GAP (ms) (4) | Número | sim | sim |  |
| 16 - Tensão mínima para disparo do GAP (pu) (4) | Número | sim | sim |  |
| 17.1 - Iset (kA) | Número | sim | sim |  |
| 17 - Ajustes do by-pass (4) | 17.2 - Eset (MJ) | Número | sim | sim |
| 17.3 - dE/dt (MJ/ms) | Número | sim | sim |  |

18 - Tempo de retardo do controle / transmissão ótica do sinal

de by-pass s/considerar o retardo correspondente ao disparo Número sim sim
(4)
do GAP (ms)

19 - Tempo de atuação do disjuntor de by-pass (ms) (4) Número sim sim
Níveis de Isolamento

20 - Tensão máxima operativa a 60 Hz (kV eficaz) Número sim sim
21 - Níveis de isolamento da 21.1- Atmosférico, a seco Número sim sim
plataforma (kV crista) 21.2- Manobra, sob chuva Número sim sim
Comportamento Térmico do Banco
22 - Temperatura máxima suportável pelas pastilhas do MOV
Número sim sim
(°C)
23 - Temperatura máxima atingida pelas pastilhas do MOV nas
Número sim sim
sequências de faltas (°C)
Arquivo em
sim sim
24 - Curva de resfriamento das pastilhas (temperatura x tempo) Anexo
Modelos e Anexos
25 - Fornecer modelo do banco série, no programa ATP, para
simulações de transitórios eletromagnéticos, com os retardos
inerentes ao sistema de controle/transmissão do sinal, além do
Arquivo em

disparo do GAP: (4) sim sim
Anexo
- O modelo deve representar com fidelidade o by-pass do BCS.
- O modelo deve ser documentado c/ modelagem blocos
implementada no ATP.
Arquivo em

26 - Relatório de Ensaio não sim
Anexo
Demais Equipamentos do Banco - Chaves Seccionadoras

27 - Corrente nominal (A) Número sim sim
28 - Corrente de curto-circuito (kA) Número sim sim
29 - Corrente de curto-circuito assimétrica (kA) Número sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 47 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR SÉRIE FIXO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
(2) Campos opcionais.
(3) Informar também a corrente nominal e as correntes para os períodos de 30 minutos, 2 horas e 8 horas.
Deve também ser informada a periodicidade permitida para os períodos de sobrecarga e quantas vezes as
mesmas podem ser aplicadas ao longo da vida útil do equipamento.
(4) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
A.3.2.9. Compensador síncrono
COMPENSADOR SÍNCRONO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 48 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
COMPENSADOR SÍNCRONO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico não sim
2 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de

Alfanumérico não sim
fabricação
Características Técnicas

| 3 - Potência nominal (MVA) | Número | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 - Faixa operativa de | 4.1 - Máxima | Número | sim | sim |
| tensão (kV) | 4.2 - Mínima | Número | sim | sim |
| 5 - Faixa operativa de | 5.1 - Máxima | Número | sim | sim |
| potência reativa (Mvar) | 5.2 - Mínima | Número | sim | sim |
| 6 - Corrente máxima de estator (A) (3) | Número | sim | sim |  |
| 7 - Corrente de campo nominal (A) (3) | Número | sim | sim |  |

(3)

8 - Corrente de campo máxima (A) Número sim sim
9 - Diagrama em blocos do sistema de excitação
(regulador de tensão e excitatriz) incluindo os
limitadores existentes, no domínio da frequência,

representado através das funções de transferência, com Arquivo em anexo sim sim
a respectiva topologia. Devem ser fornecidos os valores
dos parâmetros, bem como as suas faixas de ajuste e
uma descrição sucinta dos seus significados. (3)

10 - Curva de saturação (3) Arquivo em anexo sim sim
11 - Inércia da máquina (parte girante) - GD2 (t.m2) Número sim sim
12 - Constante de inércia – H (MWs /MVA) (3) Número sim sim
(3)

13 - Velocidade síncrona (rpm) Número sim sim
14 - Número de polos (3) Número sim sim
15 - Cte tempo transitória em vazio - eixo direto – T'do (s)
Número sim sim
(3)
Cte
16 - tempo subtransitória em vazio - eixo direto – T"do
Número sim sim
(s) (3)
17 - Cte de tempo transitória em vazio - eixo quadratura –
Número sim sim
T'qo(s) (3)
18 - Constante de tempo subtransitória em vazio de eixo
Número sim sim
quadratura – T''qo(s) (3)
19 - Reatância síncrona de eixo direto não saturada – Xd
Número sim sim
(pu) (3)
20 - Reatância transitória de eixo direto não saturada –
Número sim sim
X'd (pu) (3)
21 - Reatância subtransitória de eixo direto não saturada
Número sim sim
– X''d (pu) (3)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 49 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
COMPENSADOR SÍNCRONO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
22 - Reat. síncrona de eixo em quadratura não saturada
Número sim sim
– Xq (pu) (3)
23 - Reat. transitória de eixo em quadratura não
Número sim sim
saturada – X'q (pu) (3)
24 - Reat. subtransitória de eixo quadratura não
Número sim sim
saturada - X''q (pu) (3)

25 - Reatância de Poitier - Xp (pu) (3) Número sim sim
26 - Reatância de dispersão não saturada – XL (pu) Número sim sim
27 - Reatância de sequência negativa não saturada – X2
Número sim sim
(pu) (3)
28 - Reatância de sequência zero não saturada – X0 (pu)
Número sim sim
(3)
29 - Resistência da armadura em corrente alternada – Ra
Número sim sim
(pu) (3)
30 - Resistência da armadura de sequência negativa – R2
Número sim sim
(pu) (3)
31 - Resistência da armadura de sequência zero – R0 (pu)
Número sim sim
(3)

32 - Resistência de aterramento – Rt (Ω) (3) Número sim sim
33 - Reatância de aterramento – Xt (Ω) (3) Número sim sim
34 - Relação de curto-circuito – RCC Número sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
(3) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
A.3.2.10. Seccionador
SECCIONADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET

IV - Tipo de corrente Lista de opções (CA ou CC) sim sim
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 50 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
SECCIONADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da operação

VII - Entrada em operação comercial (1) comercial (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de
Número sim sim
instalação do equipamento (kV)
Conforme regra específica de

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 sim sim
conectividade
Conforme regra específica de

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Linha de
Transmissão, Transformador,

1 - Localização sim sim
Reator, Capacitor, Vão de
Transferência ou Outro)

2 - Fabricante Alfanumérico sim sim
Lista de opções (Dupla
Abertura Lateral, Abertura
Lateral, Abertura Vertical,

3 - Tipo Semi-pantográfica, Abertura sim sim
Central, Semi-pantográfica
tipo "Knee", Pantográgrica ou
Outro)
4 - Norma de especificação ou aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Características Técnicas

5 - Tensão nominal do equipamento (kV eficaz) Número sim sim
6 - Tensão máxima suportável em condições de
Número sim sim
emergência durante 1 hora (kV eficaz) (3)

7 - Frequência (Hz) Número sim sim
8 - Corrente nominal (A eficaz) Número sim sim
9 - Corrente suportável nominal de curta duração
Número sim sim
(1s) (kA - eficaz)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 51 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
SECCIONADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
10 - Valor de crista da corrente suportável nominal
Número sim sim
(kA - crista) (4)
(4)

| 11 - Relação de assimetria | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 - X/R (4) | Número | sim | sim |
| 13 - Classe de durabilidade mecânica | Alfanumérico | não | sim |
| 14 - Possui transferência de barras | Lista de opções (Sim ou Não) | sim | sim |

15 - Corrente nominal de transferência de barras
Número sim sim
(A eficaz)
16 - Tensão nominal de transferência de barras (V
Número sim sim
eficaz)
Campos Eletromagnéticos
17 - Tensão fase-terra de início e extinção do
Número sim sim
corona visual (kV eficaz) (3)(4)
18 - Nível máximo de rádio interferência (µV/m a
Número sim sim
(3)(4)
1000 kHz)
Níveis de Isolamento (4)
19 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico

19.1 - Para a terra e entre polos (kV crista) Número sim sim
19.2 - Entre os contatos abertos (kV crista) Número sim sim
(5)
20 - Tensão suportável nominal a impulso de manobras

20.1 - Para a terra e entre polos (kV crista) Número sim sim
20.2 - Entre os contatos abertos (kV crista) Número sim sim
20.3 - Através de distância de isolamento, impulso
Número sim sim
(kV crista)
20.4 - Através de distância de isolamento, a 60 Hz
Número sim sim
(kV eficaz)
21 - Tensão suportável nominal a frequência industrial

21.1 - Para a terra e entre polos (kV eficaz) Número sim sim
21.2 - Entre os contatos abertos (kV eficaz) Número sim sim
22 - Tensão suportável nominal a frequência

industrial, circuitos auxiliares, 1 minuto, tensão Número sim sim
suportável (kV eficaz)
Lâminas de Aterramento

23 - Possui lâmina de aterramento? Lista de opções (Sim ou Não) sim sim
24 - Classe de acoplamento especificada Lista de opções (A, B ou Outro) sim sim
25 - Classe de durabilidade elétrica Lista de opções (E0, E1 ou E2) não sim
26.1 - Corrente induzida
Número sim sim
26 - Limite (A - eficaz)
Eletromagnético (4) 26.2 - Tensão induzida (kV
Número sim sim
- eficaz)
27 - Limite 27.1 - Corrente induzida
Número sim sim
Eletrostático (4) (A - eficaz)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 52 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
SECCIONADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
27.2 - Tensão induzida (kV
Número sim sim
- eficaz)

28 - Norma de especificação Alfanumérico sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(4) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
(5)
Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
A.3.2.11. Transformador de corrente
TRANSFORMADOR DE CORRENTE
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação
(1)

VII - Entrada em operação comercial não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 53 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR DE CORRENTE
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico não sim
Lista de opções

2 - Tipo (Pedestal, Bucha ou não sim
Outro)
3 - Norma de especificação ou aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Lista de opções (Linha
de Transmissão,
Transformador, Reator,

4 - TC de (circuito)? sim sim
Capacitor, Disjuntor,
Vão de
Transferência ou Outro)

5 - Localização Alfanumérico sim sim
Características Técnicas

6 - Tensão máxima de operação contínua (kV) Número sim sim
7 - Tensão máxima suportável em condições de
Número sim sim
emergência durante 1 hora (kV eficaz) (3)

8 - Corrente nominal primária (A eficaz) Número sim sim
9 - Corrente nominal secundária (A eficaz) Alfanumérico sim sim
10 - Corrente suportável nominal de curta duração (kA
Número sim sim
eficaz)
11 - Valor de crista da corrente suportável nominal (kA
Número sim sim
crista)
12 - Constante de tempo da componente contínua da
Número sim sim
corrente de curto-circuito (ms) (4)

| 13 - Frequência (Hz) | Número | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 - Fator térmico | 14.1 - Núcleo de medição | Número | sim | sim |
| nominal | 14.2 - Núcleo de proteção | Número | sim | sim |
| 15.1 - Núcleo de medição | Número | sim | sim |  |

15 - Número de núcleos

| 15.2 - Núcleo de proteção | Número | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 - Classe de exatidão e 16.1 - Núcleo de medição | Alfanumérico | sim | sim |  |
| carga | 16.2 - Núcleo de proteção | Alfanumérico | sim | sim |
| 17 - Relações de | 17.1 - Núcleo de medição | Alfanumérico | sim | sim |
| transformação nominal | 17.2 - Núcleo de proteção | Alfanumérico | sim | sim |

Níveis de Isolamento
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 54 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR DE CORRENTE
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
18 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,
Número sim sim
onda plena (kV crista)
19 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,
Número sim sim
onda cortada (kV crista)
20 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra
Número sim sim
(kV crista) (5)
21 - Tensão suportável nominal a 60 Hz, 1 minuto a seco
Número sim sim
(kV eficaz)
22 - Tensão suportável nominal a 60 Hz a seco nos
Número sim sim
enrolamentos secundários durante 1 min (kV eficaz)

23 - Curva de saturação (4) Arquivo em Anexo sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2)
Campos opcionais.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(4) Obrigatório em caso de equipamento com entrada em operação a partir de 01/01/2013.
(5) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
A.3.2.12. Transformador de potencial
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

VIII - Número operacional Alfanumérico sim sim
IX - Código identificador do ativo na concessionária Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 55 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

X - Número do patrimônio Alfanumérico não sim
XI - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Reator,
Linha de Transmissão,

1 - TP de? Transformador, sim sim
Capacitor, Disjuntor,
Barra ou Outro)

2 - Localização Alfanumérico sim sim
3 - Fabricante Alfanumérico não sim
Lista de opções

4 - Tipo sim sim
(Capacitivo ou Indutivo)
5 - Norma de especificação ou aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Características Técnicas

6 - Tensão máxima de operação contínua (kV) Número sim sim
7 - Tensão máxima suportável em condições de
Número sim sim
emergência durante 1 hora (kV eficaz) (3)

8 - Frequência (Hz) Número sim sim
9.1 - Contínuo Número sim sim
9 - Fator de sobretensão

9.2 - Durante 30 segundos Número sim sim
Lista de opções (1, 2, 3

10 - Número de enrolamentos (NE) sim sim
ou 4)

11.1 Enrolamento 1 Alfanumérico sim sim
11 - Relação de

11.2 Enrolamento 2 Alfanumérico sim sim
transformação para o

11.3 Enrolamento 3 Alfanumérico sim sim
enrolamento

| 11.4 Enrolamento 4 | Alfanumérico | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 Enrolamento 1 | Alfanumérico | sim | sim |  |
| 12 - Classe de exatidão e | 12.2 Enrolamento 2 | Alfanumérico | sim | sim |
| carga para o enrolamento | 12.3 Enrolamento 3 | Alfanumérico | sim | sim |
| 12.4 Enrolamento 4 | Alfanumérico | sim | sim |  |

Níveis de Isolamento
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 56 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
13 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,
Número sim sim
onda plena (kV crista)
14 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,
Número sim sim
onda cortada (kV crista)
15 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra
Número sim sim
(kV crista) (4)
16 - Tensão suportável nominal a 60 Hz, 1 minuto a seco
Número sim sim
e sob chuva (kV eficaz)
17 - Tensão a frequência industrial no secundário (kV
Número sim sim
eficaz)
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
(3) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(4) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
A.3.2.13. Capacitor série controlado a tiristor
CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 57 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra
(2)

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1.1 - Nome Alfanumérico sim sim
1 - Linha de transmissão Idelt: Identificador da LT

1.2 - Código SIGET sim sim
no SIGET

2 - Fabricante Alfanumérico não sim
3 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de

Alfanumérico não sim
fabricação
Características elétricas do banco

4 - Tensão nominal dos capacitores série (kV eficaz) Número sim sim
5 - Tensão nominal do banco de capacitores série (kV
Número sim sim
eficaz)

6 - Reatância capacitiva nominal (Ω) Número sim sim
7 - Faixa de reatância 7.1 - Reatância mínima Número sim sim
capacitiva efetiva

7.2 - Reatância máxima Número sim sim
contínua (Ω)

8 - Potência nominal (Mvar) Número sim sim
9 - Capacidade de sobrecarga (curva I x t) (3) Arquivo em anexo sim sim
10 - Ciclo de operação durante faltas internas e externas

Arquivo em anexo sim sim
na linha de transmissão
Lista de opções (Por
Fase, Trifásico ou

11 - Tipo de by-pass adotado sim sim
Selecionável(Por
Fase/Trifásico))
Características da proteção do banco
12 - Diagrama unifilar indicando os principais
componentes do banco, incluindo o circuito principal

Arquivo em anexo sim sim
(capacitores, circuito de amortecimento, GAP
controlado, MOV e disjuntor de by-pass)

13 - Corrente de swing e 13.1 - Corrente de swing (A) Número sim sim
tempo associado
considerados no projeto

13.2 - Tempo associado (s) Número sim sim
(A / s) (4)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 58 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

14 - Nível protetivo (kV pico/pu) (4) Número sim sim
15.1 - Energia máxima dos
Número sim sim
varistores (MJ/fase)
15 - Características dos 15.2 - Tensão nominal (kV
Número sim sim
varistores (4) eficaz)

| 15.3 - Característica V x I | Arquivo em anexo | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.4 - MCOV (kV eficaz) | Número | sim | sim |
| 16 - Tempo de disparo do GAP (ms) (4) | Número | sim | sim |
| 17 - Tensão mínima para disparo do GAP (pu) | Número | sim | sim |
| 18.1 - Iset (kA) | Número | sim | sim |
| 18 - Ajustes do by-pass (4) 18.2 - Eset (MJ) | Número | sim | sim |
| 18.3 - dE/dt (MJ/ms) | Número | sim | sim |

19 - Tempo de retardo do controle / transmissão ótica

do sinal de by-pass s/considerar o retardo Número sim sim
(4)
correspondente ao disparo do GAP (ms)

20 - Tempo de atuação do disjuntor de by-pass (ms) (4) Número sim sim
Níveis de Isolamento

21 - Tensão máxima operativa a 60 Hz (kV eficaz) Número sim sim
22 - Níveis de isolamento 22.1 - Atmosférico, a seco Número sim sim
da plataforma (kV crista) 22.2 - Manobra, sob chuva Número sim sim
Modelos
23 - Diagrama em blocos dos sistemas de controle, no
domínio da freqüência, representado através das
funções de transferência, com a respectiva topologia.

Arquivo em Anexo sim sim
Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem
como as suas faixas de ajuste e uma descrição sucinta
(4)
dos seus significados.
24 - Fornecer modelo do TCSC no programa ANATEM,

Arquivo em Anexo sim sim
para avaliação de estabilidade eletromecânica (4)
25 - Fornecer modelo do TCSC, no programa ATP, para
simulações de transitórios eletromagnéticos, com os
retardos inerentes ao sistema de controle/transmissão
do sinal, além do disparo do GAP: (4)

Arquivo em Anexo sim sim
- O modelo deve representar com fidelidade o by-pass
do BCS.
- O modelo deve ser documentado c/modelagem blocos
implementado no ATP.
Comportamento térmico do banco
26 - Temperatura máxima suportável pelas pastilhas do
Número sim sim
MOV (°C)
27 - Temperatura máxima atingida pelas pastilhas do

MOV nas sequências de falta que definiram o Número sim sim
dimensionamento da energia dissipada (°C)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 59 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Demais equipamentos do banco - Chaves seccionadoras

28 - Corrente nominal (A) Número sim sim
29 - Corrente de curto-circuito (kA) Número sim sim
30 - Corrente de curto-circuito assimétrica (kA) Número sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2)
Campos opcionais.
(3) Informar também a corrente nominal e as correntes para os períodos de 30 minutos, 2 horas e 8 horas.
Deve também ser informada a periodicidade permitida para os períodos de sobrecarga e quantas vezes as
mesmas podem ser aplicadas ao longo da vida útil do equipamento.
(4) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
A.3.2.14. Centelhador
CENTELHADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 60 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
CENTELHADOR
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Linha
de Transmissão,

1 - Centelhador de? Transformador, Reator, sim sim
Capacitor, Barramento,
Outro)

2- Localização Alfanumérico sim sim
Características técnicas

3 - Tensão nominal do centelhador (kV - fase-terra) Número sim sim
Lista de opções (Haste-

4 - Arranjo dos eletrodos Haste, Anel-Haste, sim sim
Esfera- Esfera, Outro)

5 - Distância entre eletrodos (cm) Número sim sim
6 - Tensão disruptiva para impulso atmosférico - V50% (kV
Número sim sim
crista)
7 - Tensão disruptiva para surto de manobra - V50% (kV
Número sim sim
crista)

8 - Tensão disruptiva para 60 Hz - V50% (kV eficaz) Número sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2)
Campos opcionais.
A.3.2.15. Filtro de harmônicos passivo
FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 61 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções
(Sintonia Simples, Dupla

1 - Tipo do filtro sim sim
Sintonia, Tripla Sintonia,
High Pass ou Outro)

2 - Fabricante Alfanumérico não sim
Características Elétricas

3 - Tensão nominal do equipamento (kV) Número sim sim
4 - Parâmetros elétricos, como filtro geral (sintonia dupla) (3)

4.1 - Capacitor (ramo série) (μF) Número sim sim
4.2 - Indutor (ramo série) (mH) Número sim sim
4.3- Fator de qualidade do indutor (ramo série), para 60
Número sim sim
Hz

4.4 - Capacitor (ramo paralelo) (μF) Número sim sim
4.5 - Indutor (ramo paralelo) (mH) Número sim sim
4.6 - Fator de qualidade do indutor (ramo paralelo), para
Número sim sim
60 Hz
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 62 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

4.7 - Resistor (ramo paralelo) (Ω) (4) Número sim sim
5 - Localização do resistor do ramo paralelo (4)
Número sim sim
(série/paralelo)
6 - Potência nominal trifásica do filtro (Mvar), aplicada
Número sim sim
ao item 3
Lista de opções (Estrela
com Neutro Aterrado,

7 - Ligação trifásica do filtro Estrela com Neutro sim sim
Isolado, Triângulo ou
Outro)

8 - Perda máxima trifásica do filtro (kW) Número sim sim
9 - Dimensionamento dos componentes em Regime Permanente

9.1.1 - Tensão máxima (kVp) Número sim sim
9.1 - Capacitor (ramo
9.1.2 - Corrente Térmica

série) Número sim sim
Máxima (kArms)

9.2.1 - Tensão máxima (kVp) Número sim sim
9.2 - Indutor (ramo série) 9.2.2 - Corrente Térmica
Número sim sim
Máxima (kArms)

9.3.1 - Tensão máxima (kVp) Número sim sim
9.3 - Capacitor (ramo
9.3.2 - Corrente Térmica
paralelo)
Número sim sim
Máxima (kArms)

9.4.1 - Tensão máxima (kVp) Número sim sim
9.4 - Indutor (ramo
9.4.2 - Corrente Térmica

paralelo) Número sim sim
Máxima (kArms)

9.5.1 - Tensão máxima (kVp) Número sim sim
9.5 - Resistor (ramo
9.5.2 - Corrente Térmica

paralelo) (4) Número sim sim
Máxima (kArms)

10 - Ordem de harmônicos filtradas Número sim sim
11 - Diagrama completo do filtro identificando todos os

seus elementos, cujos valores devem ser explicitados na Arquivo anexo sim sim
tabela acima.
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2)
Campos opcionais.
(3) Indicar como zero ou infinito os valores para os ramos inexistentes, dependendo do caso.
(4) O resistor dos filtros de dupla sintonia pode estar em paralelo ou em série com o indutor do ramo
paralelo.
A.3.2.16. Válvulas
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 63 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
VÁLVULA
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente:
Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no
SIGET
Ideccd:

III - Concessão Identificador da sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA

IV - Tipo de corrente sim sim
ou CC)
Idemdl:

V - Código do módulo no SIGET Identificador do sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação
do
(1)

VI - Data de fabricação equipamento não sim
(Formato:
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe:
Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no
SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do
Número sim sim
equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico. não sim
2 - Normas Técnicas de referência Alfanumérico. sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 64 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
VÁLVULA
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Lista de opções
(Estrutura metálica,

3 - Tipo de construção Alvenaria, sim sim
Contêiner ou
Outros)
Lista de opções

4 - Tipo de montagem (Suspensa, sim sim
Com base ou Outro)
Características Técnicas
Lista de opções (Ar

5 - Tipo de isolamento sim sim
ou Outro)
Lista de opções

6 - Elemento refrigerante sim sim
(Água ou Outro)
Lista de opções

7.1 - Tipo (Dupla, Quádrupla, sim sim
7 - Descrição
Óctupla, Outro)

7.2 - Nº de válvulas por polo Número sim sim
8.1 - Tipo Alfanumérico sim sim
8.2 - Quantidade por válvula Número sim sim
8 - Tiristor 8.3 - Número de elementos
Número sim sim
redundantes

| 8.4 - Número de módulos tiristores | Número | sim | sim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 - Nominal | Número | sim | sim |  |
| 9 - Faixa de Corrente 9.2 - Mínima | Número | sim | sim |  |
| (A) | 9.3 - Máxima | Número | sim | sim |
| 9.4 - Sobrecarga | Número | sim | sim |  |
| 10.1 - Nominal, polo-terra | Número | sim | sim |  |
| 10 - Faixa de Tensão 10.2 - Máxima, polo-terra | Número | sim | sim |  |
| (kV) | 10.3 - Reduzida, polo neutro | Número | sim | sim |
| 10.4 - Máxima na barra de neutro | Número | sim | sim |  |

Retificador

11.1 - Nominal Número sim sim
11.2 - Mínimo Número sim sim
11.3 - Máximo Número sim sim
Inversor
11 - Ângulos de

11.4 - Nominal Número sim sim
controle (°el)

11.5 - Mínimo Número sim sim
11.6 - Máximo Número sim sim
11.7 - Mínimo absoluto Número sim sim
11.8 - Máximo como função da
Número sim sim
corrente

12 - Reatância de 12.1 - Nominal (pu) Número sim sim
comutação 12.2 - Mínimo (pu) Número sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 65 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
VÁLVULA
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

| 12.3 - Máximo (pu) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4 - Base potência (MVA) | Número | sim | sim |
| 12.5 - Base tensão (kV) | Número | sim | sim |
| 12.6 - Contribuição do filtro PLC (pu) | Número | sim | sim |
| 13.1 - Capacitância (μF) | Número | sim | sim |

13 - Capacitor de
13.2 - Contribuição para a reatância

comutação (CCC) Número sim sim
de comutação (pu)

14 - Valor de perdas garantido (%) Número sim sim
15 - Corrente de curto-circuito (kA) Número sim sim
Níveis de isolamento através da válvula (kV)

16 - SIPL/SIWL Número sim sim
17 - LIPL/LIWL Número sim sim
18 - FWPL/FWWL Número sim sim
19 - Sobretensão mínima para seleção
Número sim sim
do nível do disparo protetivo (kV)

20 - Relatório do circuito principal Arquivo anexo sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
A.3.2.17. Reator de alisamento
REATOR DE ALISAMENTO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador da concessão

III - Concessão sim sim
no SIGET

IV - Tipo de corrente Lista de opções (CA ou CC) sim sim
Idemdl: Identificador do Módulo

V - Código do módulo no SIGET sim sim
no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da operação

VII - Entrada em operação comercial (1) comercial (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)

VIII - Número operacional Alfanumérico sim sim
IX - Código identificador do ativo na concessionária Alfanumérico sim sim
X - Número do patrimônio Alfanumérico não sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 66 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
REATOR DE ALISAMENTO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

XI - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de
Número sim sim
instalação do equipamento (kV)
Conforme regra específica de

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 sim sim
conectividade
Conforme regra específica de

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Barra CC, Barra

1 - Localização do reator sim sim
de neutro ou Outro)

2 - Fabricante Alfanumérico sim sim
3 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano

Alfanumérico sim sim
de fabricação
Características Elétricas

4.1 - Nominal (mH) Número sim sim
4 - Indutância

4.2 - Tolerância (%) Número sim sim
5.1 - Nominal Número sim sim
5.2 - Sobrecarga Número sim sim
5 - Faixa de corrente (A)
5.3 - Harmônica (incluir
Número sim sim
tabela)

6 - Corrente de curto-circuito (kA) Número sim sim
7 - Tensão nominal para terra (kV) Número sim sim
8.1 - SIPL/SIWL

8.1.1 - Para terra Número sim sim
8 - Níveis de isolamento 8.1.2 - Através do reator Número sim sim
(kV) 8.2 - LIPL/LIWL

8.2.1 - Para terra Número sim sim
8.2.2 - Através do reator Número sim sim
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
A.3.2.18. Filtro PLC
FILTRO PLC
PROJET COMO

DESCRIÇÃO TIPO DE DADO O IMPLANT
BÁSICO .
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 67 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
FILTRO PLC
PROJET COMO

DESCRIÇÃO TIPO DE DADO O IMPLANT
BÁSICO .
IdAgente:

II - Transmissora Identificador da sim sim
Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador

III - Concessão sim sim
da concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador

V - Código do módulo no SIGET sim sim
do Módulo no SIGET
Data de fabricação do
equipamento

VI - Data de fabricação (1) não sim
(Formato:
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador

XII - Código SIGET da subestação da subestação no sim sim
SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

1 - Localização Alfanumérico sim sim
2 - Fabricante Alfanumérico sim sim
3 - Norma de especificação ou aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Características Elétricas

4 - Tensão nominal do equipamento (kV) Número sim sim
5 - Parâmetros elétricos

5.1 - Indutor (ramo série) (mH) Número sim sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 68 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
FILTRO PLC
PROJET COMO

DESCRIÇÃO TIPO DE DADO O IMPLANT
BÁSICO .
5.2 - Fator de qualidade do indutor (ramo série) para 60
Número sim sim
Hz
5.3 - Descrição da unidade de sintonia incluindo para-

Alfanumérico sim sim
raios e níveis de proteção do indutor (ramo série)

5.4 - Capacitor (ramo paralelo) (μF) Número sim sim
5.5 - Descrição da unidade de sintonia incluindo para-

Alfanumérico sim sim
raios e níveis de proteção do capacitor (ramo paralelo)

6 - Potência nominal trifásica do filtro (Mvar) Número sim sim
7 - Diagrama completo do filtro, identificando todos os

seus elementos, cujos valores devem ser explicitados na Arquivo anexo sim sim
tabela acima
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos
01/YY/ZZZZ ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
A.3.2.19. Bobina de bloqueio
BOBINA DE BLOQUEIO
PROJET COMO

DESCRIÇÃO TIPO DE DADO O IMPLANT
BÁSICO .
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

VIII - Número operacional Alfanumérico sim sim
IX - Código identificador do ativo na concessionária Alfanumérico sim sim
X - Número do patrimônio Alfanumérico não sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 69 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
BOBINA DE BLOQUEIO
PROJET COMO

DESCRIÇÃO TIPO DE DADO O IMPLANT
BÁSICO .

XI - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais

| 1 - Linha onde a entidade está localizada | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 - Fabricante | Alfanumérico | não | sim |
| 3 - Tipo | Alfanumérico | não | sim |
| 4 - Normas Técnicas de referência | Alfanumérico | sim | sim |

Características técnicas

5 - Tensão máxima de operação contínua (kV - eficaz) Número sim sim
6 - Tensão máxima suportável em condições de
Número sim sim
emergência durante 1 hora (kV eficaz) (3)(4)

7 - Corrente nominal (A - eficaz) Número sim sim
8 - Capacidade de sobrecarga (A - eficaz / Horas) (3) Número sim sim
9 - Corrente suportável nominal de curta duração (1
Número sim sim
segundo) (kA - eficaz)
10 - Valor de crista da corrente suportável nominal (kA -
Número sim sim
crista) (3)

| 11 - Indutância (mH) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 - Bandas de frequência (kHz) | Número | sim | sim |
| 13 - Frequência (Hz) | Número | sim | sim |
| 14 - Relação X/R (3) | Número | sim | sim |
| 15.1 - Atmosférico, a seco | Número | sim | sim |

15 - Níveis de isolamento
15.2 - De manobra, sob

(kV crista) (3) Número sim sim
chuva (5)
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos
01/YY/ZZZZ ou 01/01/ZZZZ.
(2) Campos opcionais.
(3)
Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
(4) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.
(5) Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 70 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
A.3.2.20. Reator limitador de corrente de curto-circuito
REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome do equipamento Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador

II - Transmissora da Transmissora no sim sim
SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Lista de opções (CA ou

IV - Tipo de corrente sim sim
CC)
Idemdl: Identificador do

V - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

VI - Data de fabricação (1) equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da
operação

VII - Entrada em operação comercial (1) não sim
comercial (Formato:
DD/MM/AAAA)

| VIII - Número operacional | Alfanumérico | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| IX - Código identificador do ativo na concessionária | Alfanumérico | sim | sim |
| X - Número do patrimônio | Alfanumérico | não | sim |
| XI - Nome da subestação | Alfanumérico | sim | sim |

Idesbe: Identificador da

XII - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET

XIII - Pátio Alfanumérico sim sim
XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação
Número sim sim
do equipamento (kV)
Conforme regra

XV - Conectividade do ativo – Barra 1 específica de sim sim
conectividade
Conforme regra

XVI - Conectividade do ativo – Barra 2 (2) específica de não sim
conectividade
Dados Gerais
Lista de opções (Linha

1 - Localização do reator de Transmissão, sim sim
Barramento, Outro)

2 - Nome do equipamento onde está localizado Alfanumérico sim sim
Lista de opções (Sim ou

3 - É unidade reserva? sim sim
Não)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 71 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.

4 - Fabricante Alfanumérico não sim
5 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de

Alfanumérico sim sim
fabricação
Características Elétricas

| 6 - Potência nominal (Mvar) | Número | sim | sim |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 - Frequência (Hz) | Número | sim | sim |
| 8 - Indutância por fase (mH) | Número | sim | sim |
| 9 - Impedância nominal (Ω) | Número | sim | sim |
| 10 - Corrente nominal (A) | Número | sim | sim |
| 11 - Tensão Nominal (kV) | Número | sim | sim |
| 12 - Fator de qualidade | Número | sim | sim |
| 13 - Resfriamento | Alfanumérico | sim | sim |
| 14 - Nível de ruído (2) | Número | sim | sim |
| 15 - Queda de tensão por fase (%) (3) | Número | sim | sim |
| 16 - Perdas por fase (kW) (3) | Número | sim | sim |
| 17 - Corrente de curta duração (kA - eficaz) | Número | sim | sim |

18 - Valor de crista da corrente de curta duração (kA -
Número sim sim
crista)

19 - Duração da corrente de curta duração (s) Número sim sim
20 - Potência máxima dissipada sob curto-circuito (Mvar)
Número sim sim
(3)
(1) Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos 01/YY/ZZZZ
ou 01/01/ZZZZ.
(2)
Campos opcionais.
(3) Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de
01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.
A.3.2.21. Dispositivo de Proteção - Relé ou IED (Intelligent Eletronic Device)
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - RELÉ OU IED (INTELLIGENT ELETRONIC DEVICE) (1)
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Idemdl: Identificador do

IV - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

V - Data de fabricação equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 72 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos
Data de início da operação

VI - Entrada em operação comercial comercial (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)

VII - Número de patrimônio Alfanumérico não sim
VIII - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

IX - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico não sim
2 - Modelo Alfanumérico não sim
Lista de opções

3 - Tecnologia (Eletromecânico, Estático não sim
ou Digital)

3 - Identificador do dispositivo (Nome Curto) (2) Alfanumérico não sim
4 - Descrição do dispositivo (Nome Longo) (3) Alfanumérico não sim
Lista de opções (Linha,
Transformador, Reator,
Capacitor, Compensador
Estático, Compensador

6 - Tipo de Equipamento Protegido sim sim
Síncrono, Capacitor Série
Fixo, Capacitor Série
Controlado a Tiristor ou
Barramento)

7 - Identificação do Equipamento Protegido Alfanumérico sim sim
(1) O cadastro dessa entidade é opcional caso a data de entrada em operação seja anterior a 01/01/2022.
(2) Exemplo de preenchimento: PPLT.
(3) Exemplo de preenchimento: Proteção Principal - Linha de transmissão.
A.3.2.22. Registrador de Perturbações
REGISTRADOR DE PERTURBAÇÕES (1)
PROJETO COMO
DESCRIÇÃO TIPO DE DADO
BÁSICO IMPLANT.
Dados de Cadastro

I - Nome Alfanumérico sim sim
IdAgente: Identificador da

II - Transmissora sim sim
Transmissora no SIGET
Ideccd: Identificador da

III - Concessão sim sim
concessão no SIGET
Idemdl: Identificador do

IV - Código do módulo no SIGET sim sim
Módulo no SIGET
Data de fabricação do

V - Data de fabricação equipamento (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)
Data de início da operação

VI - Entrada em operação comercial comercial (Formato: não sim
DD/MM/AAAA)

VII - Número de patrimônio Alfanumérico não sim
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 73 / 74

Nome Submódulo Tipo Revisão Vigência
Verificação da conformidade das instalações

7.3 Procedimental 2022.10 XX/10/2022
de transmissão aos requisitos

VIII - Nome da subestação Alfanumérico sim sim
Idesbe: Identificador da

IX - Código SIGET da subestação sim sim
subestação no SIGET
Dados Gerais

1 - Fabricante Alfanumérico não sim
2 - Modelo Alfanumérico não sim
3 - Comprovação da emissão do registro de oscilografia no

Arquivo em anexo não sim
sistema SPERT (2)
4 - Lista das grandezas analógicas e sinais digitais registrados

Arquivo em anexo sim sim
(3)
(1)
O cadastro dessa entidade é opcional caso a data de entrada em operação seja anterior a 01/01/2022.
(2) Integração ao SPERT e emissão da comprovação do envio do registro de oscilografia para o SPERT (RECIBO).
(3) O arquivo a ser anexado deverá seguir o modelo padrão do ONS.
Endereço na internet: http://www.ons.org.br 74 / 74