REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 11346/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Altera as características técnicas e o sistema de transmissão de interesse restrito da Central Geradora Eólica Serra Verde V, nos municípios de Bodó, Cerro Corá e Santana do Matos, (RN), outorgada à Serra Verde V Energética S.A.
Assunto: Alteração
Situação: REVOGADA
Publicação: 2022-03-22
Autor: ANEEL

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 11.346, DE 15 DE MARÇO DE 2022
Alteração de características técnicas da Central
Geradora Eólica Serra Verde V, outorgada à Serra
Verde V Energética S.A., por meio da Resolução
Autorizativa n° 8.896, de 2 de junho de 2020,
localizada no município de Santana do Matos, no
estado do Rio Grande do Norte.
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos art. 3ºA e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 75-A do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de
2004, com base na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 e no que consta do Processo nº
48500.002885/2013-08, resolve:
Art. 1º Alterar as características técnicas da Central Geradora Eólica - EOL Serra Verde V,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração - CEG EOL.CV.RN.032543-2.01,
outorgada à Serra Verde V Energética S/A, por meio da Resolução Autorizativa n° 8.896, de 02 de junho
de 2020.
§ 1º A central geradora será constituída por 9 (nove) unidades geradoras de 5.700 kW cada,
cuja localização georreferenciada está disposta no Anexo desta resolução.
§ 2º. Nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa Aneel nº 583, de 2013, a central
geradora terá 51.300 kW de Potência Instalada e 49.761 kW de Potência Líquida, cujas características
estão descritas no Anexo desta Resolução.
§ 3º A central geradora passará a ser denominada de EOL Cajuína C3.
§ 4º A central geradora passará a ser localizada nos municípios de Bodó, Cerro Corá e Santana
do Matos, no estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da Usina, que passará a ser
constituído de uma Subestação elevadora (SE Serra Verde) de 34,5/500 kV, 2 X 230 MVA, compartilhada
entre as Centrais Geradoras Eólicas Cajuína C3, C4, C5, C6 e C7, com uma linha de transmissão em 500
kV, em circuito simples, de aproximadamente 25km (vinte e cinco quilômetros), de extensão até a
Subestação coletora - SE Caju, com uma linha de transmissão em 500 kV, em circuito simples, de

aproximadamente 89km (oitenta e nove quilômetros) até a Subestação Açu III, sob a responsabilidade da
Esperanza Transmissora de Energia S.A.
Art. 3º Estabelecer em 50% (cinquenta por cento) o percentual de redução a ser aplicado às
Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição – TUST e TUSD, aplicável à
ampliação de 26.000 kW da EOL Cajuína C4, desde que a operação comercial das unidades geradoras
associadas à ampliação da capacidade instalada ocorra no prazo de até 48 (quarenta e oito) meses,
contados da data de publicação deste ato, em atendimento ao inciso II, do §1º-C, do art. 26, da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA
(Revogada pela REA ANEEL 15.795, de 28.01.2025)

ANEXO DA RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 11.346, DE 15 DE MARÇO DE 2022.
Central Geradora Eólica
Cajuína C3
Potência Instalada (kW) CEG nº
51.300 EOL.CV.RN.032543-2.01

Datum Fuso Memorial
SIRGAS 2000 24 S 17492
Altura do eixo Diâmetro do
Aerogeradores E N
do Rotor (m) Rotor (m)

| Cajuína C3-01 | 792364 | 9349569 | 120 | 163 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajuína C3-02 | 792182 | 9349398 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-03 | 790489 | 9347989 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-04 | 790348 | 9347724 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-05 | 790244 | 9347502 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-06 | 790136 | 9347283 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-07 | 790101 | 9347022 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-08 | 790013 | 9346793 | 120 | 163 |
| Cajuína C3-09 | 789910 | 9346571 | 120 | 163 |