DSP - DESPACHO 3088/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Sacramento, no rio Araguari, no município de Sacramento, (MG), de titularidade da AEL Atividade Empresarial Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-06
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 842/2016-SCG/ANEEL
Em 28 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.006278/2013-17
Sumário Executivo referente à Pequena Central
Assunto:
Hidrelétrica PCH Sacramento, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a AEL Atividade Empresarial Ltda., por meio,
respectivamente, do Despacho nº 4.230, de 12 de
dezembro de 2013, e nº 907, de 1º de abril de 2015,
localizada no município de Sacramento, no estado de
Minas Gerais.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Sacramento, com 18400 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.032586-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a AEL
Atividade Empresarial Ltda. (AEL Atividade Empresarial), por meio, respectivamente, do Despacho nº 4.230, de 12 de
dezembro de 2013, e nº 907, de 1º de abril de 2015, localizada no rio Araguari, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do
Rio Paraná, no município de Sacramento, no estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. Em 28 de agosto de 2013, o Despacho n° 3.006 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Araguari, onde foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Sacramento.
3. Em 12 de dezembro de 2013, por meio do Despacho nº 4.230, foi conferido o Registro Ativo a AEL
Atividade Empresarial Ltda., o qual foi Aceito em 1º de abril de 2015, por meio do Despacho nº 907.
4. Em 26 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por AEL Atividade Empresarial Ltda. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Sacramento.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Documento SIC nº 48513.023581/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.006, de 28 de agosto de 2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Sacramento

PCH Sacramento Estudos de Inventário Sumário Executivo
19°45'39"S 19°45'40,7"S
Localização do Barramento
47°21'52"W 47°21'53,6"W

| NA Montante (m) | 898,4 | 898,4 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 875,85 | 875,96 |
| Queda Bruta (m) | 22,55 | 22,36 |
| Área do Reservatório (km²) | 3,62 | 3,62 |
| Potência (kW) | 18.400 | 18.400 |
| Energia Média (kWméd) | 11.168 | 11.140 |
| Vazão QMLT (m³/s) | 71,6 | 71,20 |

2
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Araguari ESTADO: MG 60
BACIA:

DESPACHO: 3.006 DATA: 28/08/2013
AUTOR: AEL Atividade Empresarial Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 79.700 kW 10
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
19°49'4"S Disponível

PCH Prata 905,2 898,4 5.200
47°14'36"W (inventariado)

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
19°45'59"S

PCH Perdizes 875,85 860,5 13.200 DRS-PCH
47°22'31"W
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Recol - Rezende & Elias Consultoria Ltda

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Elias | 0720160047745 | 19614/D-MG | Responsável Geral do Projeto |
| Jadir de Souza Moreira | 92221220130908694 | 5062343692/D-MG | Estudos cartográficos e topográficos |
| Allan Buchi | 14201500000002288202 | 113611/D-MG | Estudos geotécnicos |
| Fernando Cesar Stochiero | 14201500000002285990 | 84.956/D-MG | Estudos hidrológicos |
| Marcos Elias | 0720160047744 | 19614/D-MG | Estudos energéticos |
| Marcos Elias | 0720160047741 | 19614/D-MG | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é a mesma daquela constante dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Araguari
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Sacramento
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:

FL. 04 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Área de Drenagem

2.841,9 NOME DO RIO DA USINA: Araguari
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60220000 Desemboque Rio Araguari 1.100
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60350000 Porto Monjolinho Rio Araguari 17200
60230000 Cachoeira Pai Joaquim Rio Araguari 3580
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2545 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra
Marcos Elias

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 0720160047741
19614/D-MG
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60220000 Desemboque Rio Araguari 1100
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 18.400 kW é igual àquela estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 9.435 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 10.222 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Sacramento Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 19°45'40,7"S
47°21'53,6"W

FL. 05 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Coordenadas da casa de força 19°45'40,7"S
47°21'53,6"W
Potência Instalada Total (kW) 18.400
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 10.222
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 9.435
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 11,56
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,22%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,49%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,12
Hb: Queda bruta nominal (m) 22,36
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 3,78%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 75,53
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 1,19
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Sacramento conforme solicitado por AEL Atividade Empresarial Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para fins
da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente
junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Sacramento sob a titularidade de AEL Atividade Empresarial Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, para fins da emissão da DRDH.

FL. 06 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
ÁLVARO FAGUNDES MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informadas para a PCH Sacramento

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 187,74 | 171,89 | 103,08 | 76,92 | 58,83 | 47,98 | 40,69 | 35,06 | 30,95 | 44,15 | 44,33 | 101,53 |
| 1950 | 117,86 | 160,93 | 112,69 | 83,01 | 58,00 | 47,41 | 40,48 | 34,10 | 29,58 | 41,47 | 99,36 | 123,75 |
| 1951 | 158,29 | 205,73 | 169,45 | 114,30 | 72,52 | 58,18 | 48,54 | 41,47 | 36,25 | 37,41 | 39,14 | 42,81 |
| 1952 | 89,39 | 129,80 | 218,23 | 86,11 | 59,86 | 52,14 | 43,38 | 36,63 | 37,20 | 39,53 | 55,73 | 53,09 |
| 1953 | 47,77 | 49,86 | 80,06 | 77,87 | 47,20 | 37,80 | 33,33 | 28,21 | 28,81 | 36,63 | 36,25 | 69,76 |
| 1954 | 46,25 | 100,81 | 50,43 | 43,58 | 41,26 | 31,75 | 25,63 | 21,81 | 18,47 | 17,80 | 34,10 | 36,25 |
| 1955 | 73,81 | 48,54 | 64,36 | 61,54 | 35,86 | 29,40 | 24,23 | 19,84 | 15,09 | 26,82 | 41,36 | 105,85 |
| 1956 | 65,03 | 67,12 | 75,83 | 59,19 | 68,83 | 55,26 | 43,74 | 40,92 | 41,34 | 35,52 | 50,71 | 127,83 |
| 1957 | 126,93 | 104,32 | 129,18 | 141,04 | 98,17 | 61,18 | 52,91 | 47,80 | 55,65 | 50,02 | 74,90 | 117,11 |
| 1958 | 113,42 | 84,97 | 70,19 | 57,64 | 75,96 | 54,41 | 48,26 | 38,34 | 42,37 | 60,04 | 63,61 | 74,64 |
| 1959 | 183,33 | 116,57 | 165,55 | 91,28 | 56,99 | 45,16 | 37,36 | 32,53 | 26,40 | 40,92 | 70,79 | 60,45 |
| 1960 | 168,81 | 122,95 | 165,55 | 82,08 | 63,22 | 52,03 | 42,86 | 34,75 | 45,06 | 49,37 | 85,52 | 118,40 |
| 1961 | 238,00 | 320,10 | 201,28 | 84,30 | 79,78 | 57,59 | 48,75 | 41,88 | 34,65 | 35,24 | 60,89 | 97,97 |
| 1962 | 179,40 | 190,46 | 111,63 | 71,98 | 55,91 | 47,87 | 41,41 | 33,69 | 41,26 | 68,85 | 68,85 | 208,54 |
| 1963 | 125,48 | 114,92 | 72,62 | 49,27 | 41,62 | 33,02 | 29,43 | 26,35 | 21,03 | 33,64 | 56,61 | 28,01 |
| 1964 | 102,23 | 150,67 | 66,99 | 45,08 | 42,03 | 29,25 | 26,12 | 22,17 | 18,32 | 37,64 | 38,39 | 70,48 |
| 1965 | 156,51 | 196,71 | 179,76 | 72,80 | 55,60 | 45,99 | 42,16 | 37,02 | 33,22 | 84,43 | 94,61 | 144,27 |
| 1966 | 189,48 | 162,17 | 248,05 | 99,96 | 68,05 | 53,30 | 45,01 | 36,48 | 34,88 | 57,48 | 100,22 190,92 |  |
| 1967 | 217,82 | 208,78 | 162,12 | 84,69 | 61,10 | 52,34 | 41,23 | 29,01 | 24,39 | 36,97 | 83,97 | 130,62 |
| 1968 | 137,24 | 135,17 | 108,87 | 66,91 | 47,25 | 38,03 | 32,29 | 34,62 | 29,17 | 48,93 | 61,44 | 146,98 |
| 1969 | 103,65 | 80,68 | 66,24 | 58,93 | 37,59 | 30,02 | 25,32 | 20,02 | 16,33 | 64,51 | 105,49 | 76,63 |
| 1970 | 99,08 | 86,83 | 90,48 | 58,90 | 39,50 | 33,30 | 28,70 | 22,81 | 28,01 | 33,66 | 42,55 | 37,64 |
| 1971 | 34,49 | 29,79 | 41,26 | 36,25 | 28,24 | 29,53 | 21,03 | 16,15 | 26,64 | 35,78 | 46,48 | 133,85 |
| 1972 | 104,40 | 155,76 | 107,81 | 82,47 | 47,07 | 35,70 | 37,54 | 29,68 | 28,88 | 55,44 | 149,90 | 92,54 |
| 1973 | 92,85 | 96,39 | 99,60 | 132,33 | 80,61 | 53,56 | 43,25 | 34,49 | 33,53 | 42,47 | 65,65 | 87,48 |
| 1974 | 113,73 | 67,77 | 137,34 | 82,03 | 55,21 | 44,28 | 34,75 | 29,48 | 25,01 | 30,98 | 25,22 | 82,47 |
| 1975 | 97,12 | 123,42 | 56,09 | 58,65 | 40,28 | 35,55 | 33,04 | 25,47 | 19,66 | 28,39 | 93,40 | 75,62 |
| 1976 | 66,84 | 79,93 | 90,73 | 63,14 | 47,74 | 37,64 | 32,68 | 29,58 | 51,00 | 50,56 | 110,32 159,20 |  |
| 1977 | 164,39 | 87,30 | 76,50 | 61,10 | 48,05 | 41,26 | 32,24 | 28,78 | 34,05 | 34,00 | 69,06 | 65,62 |
| 1978 | 128,61 | 71,64 | 58,21 | 47,69 | 43,12 | 37,07 | 32,40 | 25,60 | 24,08 | 46,61 | 77,53 | 87,19 |
| 1979 | 147,44 | 156,33 | 88,38 | 86,52 | 61,28 | 46,50 | 41,36 | 36,17 | 40,38 | 36,97 | 63,37 | 103,96 |
| 1980 | 188,91 | 153,31 | 79,55 | 88,56 | 56,76 | 52,14 | 41,60 | 34,52 | 28,83 | 28,11 | 46,37 | 78,95 |
| 1981 | 167,72 | 77,95 | 82,34 | 60,82 | 46,66 | 43,87 | 33,41 | 29,35 | 30,30 | 68,02 | 89,42 | 153,72 |
| 1982 | 251,61 | 120,78 | 214,41 | 105,43 | 64,43 | 54,02 | 44,64 | 39,27 | 35,01 | 50,56 | 61,28 | 104,94 |
| 1983 | 223,63 | 289,36 | 210,30 | 139,12 | 91,56 | 80,37 | 59,24 | 49,27 | 69,60 | 95,46 | 155,14 162,71 |  |
| 1984 | 110,19 | 82,05 | 67,30 | 67,71 | 68,23 | 45,16 | 36,79 | 33,74 | 36,79 | 36,48 | 39,04 | 113,24 |
| 1985 | 204,64 | 166,95 | 155,27 | 74,79 | 53,97 | 44,54 | 38,34 | 31,88 | 30,74 | 33,43 | 38,91 | 68,62 |
| 1986 | 100,29 | 92,80 | 105,72 | 58,18 | 46,66 | 36,38 | 36,63 | 34,26 | 27,15 | 24,05 | 34,28 | 142,66 |
| 1987 | 141,24 | 95,46 | 60,45 | 83,47 | 51,85 | 39,71 | 32,06 | 26,12 | 28,52 | 32,29 | 35,29 | 66,47 |
| 1988 | 72,08 | 142,35 | 63,30 | 60,40 | 48,16 | 34,28 | 25,96 | 21,52 | 17,08 | 31,96 | 31,67 | 72,11 |
| 1989 | 85,54 | 114,50 | 78,54 | 52,42 | 33,41 | 30,30 | 26,22 | 31,16 | 31,67 | 34,31 | 43,58 | 96,24 |
| 1990 | 78,38 | 48,21 | 73,45 | 62,83 | 55,88 | 37,87 | 33,10 | 33,22 | 33,41 | 40,12 | 44,08 | 45,24 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 842/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Série de vazões médias mensais informadas para a PCH Sacramento

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 176,02 | 126,98 | 205,19 | 176,87 | 66,81 | 46,71 | 40,02 | 34,49 | 30,98 | 61,36 | 45,96 | 75,05 |
| 1992 | 265,02 | 264,68 | 74,79 | 66,94 | 72,83 | 50,04 | 43,43 | 36,66 | 51,15 | 65,16 | 86,50 | 83,32 |
| 1993 | 80,37 | 178,81 | 101,61 | 96,73 | 58,54 | 49,71 | 39,32 | 39,42 | 35,14 | 42,99 | 47,46 | 58,75 |
| 1994 | 226,55 | 72,13 | 97,99 | 69,86 | 63,92 | 46,32 | 39,92 | 31,80 | 26,02 | 43,12 | 46,92 | 72,73 |
| 1995 | 64,30 | 165,17 | 80,30 | 63,61 | 51,34 | 41,44 | 34,72 | 28,06 | 26,71 | 31,62 | 36,79 | 118,92 |
| 1996 | 113,08 | 100,73 | 110,65 | 66,24 | 45,01 | 34,49 | 29,56 | 25,19 | 40,95 | 40,74 | 70,09 | 132,48 |
| 1997 | 140,44 | 100,11 | 106,80 | 70,35 | 54,25 | 51,41 | 40,12 | 33,64 | 30,56 | 37,00 | 63,87 | 113,83 |
| 1998 | 91,72 | 158,40 | 96,93 | 64,12 | 56,45 | 45,68 | 36,40 | 34,28 | 27,77 | 46,14 | 61,02 | 76,89 |
| 1999 | 100,37 | 83,09 | 145,20 | 74,46 | 46,45 | 39,19 | 29,74 | 24,13 | 24,67 | 24,05 | 49,66 | 67,04 |
| 2000 | 226,16 | 187,69 | 139,25 | 79,11 | 52,73 | 40,92 | 34,77 | 29,17 | 42,22 | 29,58 | 56,81 | 109,18 |
| 2001 | 125,97 | 80,22 | 67,74 | 49,71 | 38,91 | 31,13 | 26,84 | 26,20 | 24,23 | 27,46 | 38,34 | 94,56 |
| 2002 | 79,62 | 141,97 | 79,86 | 50,20 | 39,89 | 30,05 | 25,96 | 20,98 | 21,68 | 17,49 | 37,02 | 86,63 |
| 2003 | 228,31 | 113,68 | 85,75 | 72,83 | 49,09 | 36,40 | 29,76 | 24,31 | 23,56 | 23,77 | 45,86 | 69,01 |
| 2004 | 143,54 | 232,00 | 143,39 | 98,95 | 61,80 | 48,13 | 40,67 | 30,72 | 25,22 | 41,41 | 50,56 | 113,57 |
| 2005 | 107,22 | 72,68 | 97,45 | 63,66 | 56,35 | 43,61 | 34,62 | 28,24 | 30,18 | 32,29 | 65,78 | 174,18 |
| 2006 106,93 | 97,76 | 145,61 | 78,59 | 51,31 | 39,68 | 31,52 | 25,11 | 27,70 | 83,89 | 63,74 | 199,55 |  |
| 2007 268,69 | 168,71 | 111,97 | 86,81 | 55,55 | 41,60 | 33,59 | 25,78 | 18,65 | 24,10 | 67,95 | 148,55 |  |
| 2008 169,48 | 170,51 | 191,18 | 122,72 | 55,42 | 43,58 | 42,11 | 37,20 | 36,94 | 33,07 | 40,30 | 103,37 |  |
| 2009 140,44 | 130,80 | 111,97 | 76,68 | 74,66 | 55,03 | 44,70 | 39,27 | 39,27 | 50,12 | 55,55 | 99,98 |  |
| 2010 105,93 | 84,22 | 124,01 | 53,22 | 39,27 | 31,78 | 27,13 | 31,18 | 32,04 | 52,96 | 126,85 118,33 |  |  |
| 168,96 | 76,73 | 237,94 | 116,52 | 64,59 | 51,93 | 40,82 | 32,55 | 26,87 | 34,10 | 40,30 | 111,35 |  |

2011

| 2012 268,69 | 85,77 | 78,54 | 68,72 | 45,99 | 48,05 | 36,17 | 29,97 | 24,26 | 25,03 | 47,80 | 44,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 107,48 | 94,04 | 105,67 | 84,48 | 64,85 | 58,39 | 41,85 | 33,07 | 34,10 | 51,93 | 87,32 | 150,36 |
| 2014 84,44 | 54,08 | 48,64 | 58,30 | 35,57 | 30,60 | 28,08 | 24,30 | 18,79 | 22,12 | 59,42 | 80,49 |
| 2015 37,62 | 109,72 | 96,57 | 85,33 | 61,25 | 46,27 | 36,12 | 28,02 | 43,33 | 25,09 | 49,15 | 106,87 |