DSP - DESPACHO 3316/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Santa Mariana, no rio Laranjinha, nos municípios de Bandeirantes e Santa Mariana, (PR), de titularidade da GRX Engenharia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-21
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 917/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.006025/2008-78
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Santa Mariana, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a GRX Engenharia Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 3.481, de 19 de
setembro de 2008, e nº 1.947, de 7 de julho de 2010,
localizada nos municípios de Bandeirantes e Santa
Mariana, no estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Santa Mariana, com 6.700 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037262-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a GRX
Engenharia Ltda. (GRX), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.481, de 19 de setembro de 2008, e nº 1.947,
de 07 de julho de 2010, localizada no rio Laranjinha, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios
de Bandeirantes e Santa Mariana, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 09/08/2002, o Despacho n° 471/2002 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Laranjinha, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Santa Mariana.
3. Em 22 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.481, foi conferido o Registro Ativo a GRX,
o qual foi Aceito em 8 de julho de 2010 por meio do Despacho nº 1.947.
4. Em 26 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio da correspondência s/n, de 23 de outubro de 2016 (Documento nº 48513.027390/2016-00).

Fl. 02 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
5. Trata-se da solicitação formulada por GRX para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade
do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Santa Mariana.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 471/2002, de 08/08/2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Mariana

PCH Santa Mariana Estudos de Inventário Sumário Executivo
23°5'46"S 23°5'35"S
Localização do Barramento
50°27'35"W 50°27'33"W

NA Montante (m) 365 365
NA Jusante (m) 350 350
Queda Bruta (m) 15 15

Área do Reservatório (km²) 3,3 2,93
Potência (kW) 6.700 6.700
Energia Média (kWméd) 3.750 3.580
Vazão QMLT2 (m³/s) 44 43,9
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Laranjinha ESTADO: PR 64
BACIA:

DESPACHO: 471/2002 DATA: 08/08/2002
AUTOR: Empresa Internacional de Engenharia Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 35.260 kW 6
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
23°14'55"S

Torrão de Ouro 407 385,4 8.000 PB Aceito
50°27'15"W
2 Vazão Média de Longo Termo.

Fl. 03 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
Não existe
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: GRX Engenharia Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Gustavo de Brito Ribas | 20082410484 | 62267/d-PR | Responsável Geral do Projeto |
| Antonio Eduardo de Brito Neto | 20094853390 | 102192/d-PR | Estudos cartográficos e topográficos |
| Adriano Razera Filho | 20094844110 | 17174/d-PR | Estudos geotécnicos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20082410484 | 62267/d-PR | Estudos hidrológicos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20082410484 | 62267/d-PR | Estudos energéticos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20164557824 | 62267/d-PR | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais ao do inventário.

Fl. 04 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Mariana
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

3.562 NOME DO RIO DA USINA: Laranjinha
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64390000 Porto Santa Terezinha Laranjinha 3.445
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 64360000 | Andirá | das Cinzas | 5.622 |
| 64382000 | Fazenda Casa Branca | Laranjinha | 2.602 |
| 64380000 | Figueira | Laranjinha | 1.060 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.580 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Ciclopico
Gustavo de Brito Ribas Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 20164557824
62267/d-PR ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64390000 Porto Santa Terezinha Laranjinha 3.445
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 6.700 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao Fator de
Capacidade (FC), o valor de 0,53, referente ao Projeto Básico, é 5,36% menor que o
do inventário (0,56), portanto está compatível com o critério de tolerância de 10%.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
12. Ressalta-se que a Série de Vazões Médias Mensais preenchida no Sumário Executivo abrangeu um
período de 1931 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 44,05 m³/s. Entretanto, a Série de Vazões Médias Mensais
apresentada no Projeto Básico foi obtida a partir de um período de 1930 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de
43,9 m³/s. Portanto, diante da divergência e da ausência de manifestação por parte da GRX, considerou-se o
parâmetro definido no Projeto Básico.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
3 Documento nº 48513.031611/2016-00.

Fl. 05 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Santa Mariana Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 23°5'35"S
50°27'33"W
Coordenadas da casa de força 23°5'35"S
50°27'40"W
Potência Instalada Total (kW) 6.700
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.750
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 3.350
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 12,96
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,45
Hb: Queda bruta nominal (m) 15
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,80%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 14,74
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,42
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Santa Mariana conforme solicitado por GRX, bem como o encaminhamento de documento ao
Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Santa Mariana sob a titularidade da GRX.

Fl. 06 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
LEILA DE MOURA CARVALHO
Especialista em Regulação
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

Fl. 07 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Mariana

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1930 | 15,4 | 19,8 | 31,9 | 19,8 | 44,2 | 24,3 | 45,4 |  |  |  |  |  |
| 1931 71,1 | 89,8 | 65,6 | 41,3 | 47,9 | 61,8 | 44,6 | 37,3 | 42,5 | 41,1 | 68,0 | 105,1 |  |
| 1932 54,8 | 133,8 | 66,0 | 56,1 | 42,1 | 53,0 | 57,9 | 47,8 | 40,8 | 80,4 | 81,8 | 126,9 |  |
| 1933 96,2 | 90,5 | 47,1 | 20,6 | 15,7 | 19,6 | 16,2 | 10,8 | 13,0 | 10,8 | 12,6 | 11,1 |  |
| 1934 29,3 | 34,4 | 12,3 | 9,5 | 8,7 | 8,9 | 7,5 | 6,4 | 10,3 | 10,2 | 6,7 | 99,4 |  |
| 1935 22,7 | 31,7 | 25,8 | 11,5 | 9,4 | 17,6 | 10,1 | 19,3 | 68,7 | 271,0 | 31,5 | 24,7 |  |
| 1936 135,6 | 35,6 | 16,9 | 10,7 | 8,9 | 9,3 | 7,2 | 12,5 | 29,3 | 11,9 | 8,3 | 30,0 |  |
| 1937 266,3 | 81,1 | 44,9 | 41,8 | 18,4 | 24,8 | 12,5 | 19,6 | 12,0 | 46,6 | 124,8 | 8,7 |  |
| 1938 22,1 | 23,6 | 10,9 | 16,1 | 58,2 | 16,4 | 19,3 | 55,9 | 18,7 | 16,0 | 11,6 | 27,4 |  |
| 1939 59,3 | 25,1 | 13,9 | 10,4 | 13,7 | 17,2 | 12,3 | 9,0 | 8,6 | 7,4 | 38,1 | 47,0 |  |
| 1940 31,7 | 19,4 | 11,6 | 10,5 | 11,0 | 7,6 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 7,4 | 8,8 |  |
| 1941 36,0 | 55,6 | 17,8 | 10,8 | 9,1 | 8,0 | 14,4 | 33,3 | 43,7 | 43,3 | 104,1 | 83,7 |  |
| 1942 24,8 | 111,4 | 35,9 | 43,8 | 21,5 | 38,7 | 46,2 | 18,2 | 20,0 | 16,7 | 10,4 | 12,2 |  |
| 1943 22,9 | 25,2 | 16,2 | 10,4 | 9,2 | 9,7 | 8,2 | 7,5 | 8,7 | 29,1 | 29,3 | 13,9 |  |
| 1944 38,0 | 15,9 | 21,2 | 12,0 | 10,0 | 9,1 | 7,9 | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 10,0 | 7,1 |  |
| 1945 7,7 | 49,1 | 33,6 | 9,3 | 8,1 | 28,1 | 38,9 | 10,1 | 8,4 | 8,6 | 9,9 | 7,3 |  |
| 1946 29,7 | 203,4 | 141,8 | 30,4 | 21,9 | 57,8 | 57,0 | 21,0 | 16,6 | 32,0 | 17,3 | 20,7 |  |
| 1947 95,1 | 101,3 | 62,1 | 22,3 | 28,5 | 19,6 | 17,5 | 18,7 | 49,1 | 64,6 | 21,9 | 23,3 |  |
| 1948 45,2 | 60,5 | 31,1 | 21,0 | 14,8 | 12,4 | 13,3 | 22,8 | 13,4 | 16,6 | 23,9 | 13,0 |  |
| 1949 7,2 | 7,4 | 14,1 | 12,4 | 9,1 | 9,9 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 18,2 |  |
| 1950 14,3 | 47,1 | 69,6 | 26,5 | 16,2 | 9,5 | 8,9 | 6,6 | 6,5 | 13,8 | 17,5 | 12,7 |  |
| 1951 52,1 | 71,5 | 81,8 | 24,2 | 13,4 | 11,9 | 9,7 | 8,5 | 6,7 | 18,4 | 43,5 | 19,5 |  |
| 1952 11,9 | 16,1 | 32,0 | 11,4 | 7,6 | 11,2 | 6,8 | 6,0 | 9,7 | 37,1 | 40,0 | 11,3 |  |
| 1953 43,3 | 72,6 | 19,3 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 11,5 | 9,2 | 13,0 | 37,4 | 23,5 | 27,9 |  |
| 1954 29,6 | 59,0 | 56,9 | 29,5 | 268,8 | 96,1 | 48,4 | 21,9 | 16,0 | 17,9 | 11,8 | 11,1 |  |
| 1955 13,0 | 10,0 | 14,4 | 16,5 | 10,9 | 20,7 | 25,1 | 25,6 | 21,6 | 13,5 | 25,6 | 16,8 |  |

1956

| 30,6 | 22,5 | 15,8 | 50,9 | 148,9 | 104,6 | 43,7 | 96,4 | 36,2 | 21,5 | 14,1 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 19,2 | 40,6 | 17,1 | 19,0 | 11,2 | 11,0 | 118,5 | 71,3 | 184,2 | 64,3 | 45,1 | 56,0 |
| 1958 24,8 | 18,5 | 29,2 | 23,9 | 36,4 | 48,3 | 23,4 | 15,2 | 41,3 | 62,0 | 72,6 | 54,7 |
| 1959 61,6 | 107,3 | 34,3 | 24,2 | 23,1 | 16,2 | 11,9 | 13,3 | 12,5 | 11,7 | 10,9 | 11,8 |
| 1960 27,3 | 20,2 | 17,1 | 58,0 | 27,4 | 41,0 | 21,7 | 19,4 | 12,1 | 32,9 | 39,5 | 17,7 |
| 1961 17,2 | 28,1 | 61,7 | 126,1 | 49,1 | 25,8 | 15,4 | 11,5 | 11,8 | 12,6 | 28,9 | 22,4 |
| 1962 16,9 | 18,0 | 29,2 | 11,5 | 10,1 | 10,5 | 8,6 | 9,3 | 12,3 | 79,0 | 26,9 | 21,9 |
| 1963 222,2 | 80,8 | 52,2 | 24,0 | 13,1 | 11,7 | 8,7 | 7,1 | 8,1 | 22,7 | 66,1 | 27,1 |
| 1964 10,5 | 99,3 | 34,9 | 20,5 | 16,4 | 17,6 | 22,7 | 17,0 | 12,4 | 12,2 | 18,8 | 44,9 |
| 1965 50,5 | 93,2 | 52,5 | 41,8 | 139,4 | 41,7 | 71,2 | 29,1 | 19,0 | 82,0 | 23,4 | 48,3 |

1966

| 42,4 | 60,7 | 32,6 | 45,6 | 16,7 | 12,5 | 14,4 | 10,0 | 17,3 | 42,0 | 53,1 | 25,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 53,5 | 37,6 | 24,4 | 14,8 | 9,2 | 30,2 | 21,9 | 11,8 | 10,2 | 8,9 | 19,9 | 32,2 |
| 1968 28,7 | 29,3 | 24,3 | 12,7 | 10,7 | 8,8 | 8,2 | 8,9 | 6,8 | 13,0 | 8,1 | 14,3 |
| 1969 13,8 | 13,5 | 9,2 | 10,6 | 7,1 | 42,2 | 25,8 | 10,7 | 8,0 | 58,9 | 193,1 | 32,5 |
| 1970 111,0 | 51,7 | 48,2 | 18,7 | 36,7 | 34,8 | 28,9 | 18,4 | 66,8 | 42,6 | 15,9 | 111,5 |
| 1971 235,4 | 44,7 | 26,0 | 16,3 | 21,9 | 69,1 | 115,2 | 27,0 | 20,3 | 17,0 | 12,6 | 24,8 |

Fl. 08 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Mariana

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 107,5 | 230,3 | 73,9 | 59,2 | 24,4 | 16,9 | 87,2 | 82,2 | 102,2 | 282,0 | 64,1 | 59,7 |  |
| 1973 126,6 | 96,2 | 68,2 | 31,8 | 54,0 | 41,0 | 51,8 | 55,4 | 42,0 | 114,3 | 54,9 | 35,5 |  |
| 1974 132,1 | 67,1 | 151,3 | 48,8 | 29,0 | 106,7 | 37,6 | 21,3 | 15,2 | 82,7 | 34,8 | 153,7 |  |
| 1975 174,1 | 119,7 | 47,7 | 22,8 | 19,8 | 16,4 | 20,9 | 20,1 | 13,3 | 123,6 | 88,3 | 203,0 |  |
| 1976 124,6 | 172,6 | 69,7 | 44,0 | 37,6 | 90,9 | 38,7 | 135,8 | 103,9 | 104,8 | 133,0 | 87,4 |  |
| 1977 127,5 | 69,0 | 24,7 | 91,8 | 20,9 | 23,0 | 16,3 | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 16,0 | 62,2 |  |
| 1978 18,2 | 9,1 | 32,4 | 7,2 | 9,4 | 5,6 | 41,4 | 16,2 | 63,5 | 18,3 | 21,7 | 32,7 |  |
| 1979 21,9 | 17,7 | 19,2 | 9,0 | 22,8 | 12,8 | 14,8 | 24,6 | 71,6 | 36,1 | 32,9 | 33,8 |  |
| 1980 75,2 | 91,9 | 159,5 | 70,7 | 29,8 | 28,0 | 48,8 | 27,4 | 67,8 | 31,6 | 21,3 | 100,5 |  |
| 1981 150,2 | 49,4 | 22,3 | 24,7 | 22,0 | 15,4 | 14,3 | 14,4 | 11,1 | 36,6 | 55,9 | 130,6 |  |
| 1982 39,2 | 81,8 | 48,0 | 23,3 | 18,5 | 92,5 | 151,1 | 37,1 | 21,2 | 43,4 | 165,0 | 283,1 |  |
| 1983 101,8 | 60,3 | 84,3 | 44,8 | 208,9 | 386,3 | 83,1 | 40,0 | 142,5 | 73,9 | 50,0 | 31,2 |  |
| 1984 26,0 | 26,3 | 22,7 | 31,3 | 28,5 | 17,7 | 15,8 | 18,4 | 32,4 | 20,5 | 20,6 | 62,0 |  |
| 1985 25,5 | 18,6 | 36,7 | 53,3 | 32,0 | 26,2 | 17,4 | 15,7 | 14,5 | 12,5 | 15,1 | 15,0 |  |
| 1986 15,4 | 44,2 | 37,6 | 30,6 | 73,1 | 28,7 | 17,0 | 57,3 | 24,5 | 21,1 | 20,4 | 93,8 |  |
| 1987 46,9 | 136,2 | 33,0 | 22,9 | 116,4 | 136,5 | 44,2 | 22,6 | 20,1 | 30,4 | 130,1 | 53,6 |  |
| 1988 30,1 | 29,3 | 32,6 | 23,6 | 95,8 | 72,9 | 22,2 | 18,3 | 17,4 | 21,8 | 22,9 | 18,1 |  |
| 1989 189,6 | 104,9 | 64,0 | 31,2 | 25,0 | 25,1 | 49,2 | 46,3 | 98,7 | 29,8 | 30,0 | 110,3 |  |
| 1990 444,5 | 55,7 | 30,8 | 27,3 | 28,3 | 25,5 | 106,0 | 65,5 | 67,2 | 76,6 | 38,2 | 32,7 |  |
| 1991 34,1 | 64,6 | 78,2 | 35,6 | 24,8 | 31,1 | 28,0 | 27,2 | 19,4 | 31,0 | 30,3 | 89,5 |  |
| 1992 23,7 | 54,1 | 124,5 | 116,6 | 205,9 | 62,7 | 29,5 | 23,8 | 47,4 | 72,0 | 36,0 | 42,9 |  |
| 1993 120,0 | 138,4 | 52,3 | 56,1 | 34,5 | 66,0 | 24,2 | 21,7 | 67,4 | 82,3 | 22,7 | 32,6 |  |
| 1994 71,9 | 42,5 | 26,8 | 18,5 | 19,3 | 59,7 | 25,7 | 18,6 | 13,9 | 19,0 | 31,9 | 20,9 |  |
| 1995 185,4 | 125,8 | 46,5 | 67,6 | 27,4 | 32,1 | 56,7 | 23,3 | 70,1 | 103,7 | 30,1 | 24,8 |  |
| 1996 45,3 | 41,8 | 56,7 | 33,3 | 17,9 | 15,0 | 12,4 | 12,0 | 24,0 | 50,2 | 35,7 | 54,6 |  |
| 1997 329,2 | 207,0 | 40,8 | 23,9 | 17,8 | 63,8 | 54,4 | 42,3 | 50,9 | 43,3 | 108,1 | 67,4 |  |
| 1998 81,0 | 104,4 | 118,7 | 150,6 | 69,1 | 52,2 | 32,8 | 50,3 | 196,1 | 210,4 | 51,5 | 39,9 |  |
| 1999 15,6 | 67,7 | 31,5 | 32,8 | 46,3 | 31,0 | 52,2 | 15,8 | 24,1 | 13,9 | 11,1 | 11,0 |  |
| 2000 16,1 | 141,9 | 26,3 | 17,2 | 15,9 | 20,1 | 20,4 | 43,6 | 186,7 | 38,8 | 36,6 | 47,0 |  |
| 2001 59,3 | 130,4 | 37,7 | 31,4 | 33,6 | 72,4 | 24,9 | 24,0 | 30,4 | 32,9 | 15,2 | 32,0 |  |
| 2002 126,6 | 32,7 | 50,5 | 16,3 | 69,4 | 20,6 | 15,9 | 57,8 | 41,6 | 19,6 | 50,3 | 76,6 |  |
| 2003 111,1 | 118,2 | 39,4 | 51,3 | 26,9 | 22,2 | 34,7 | 15,8 | 12,8 | 16,4 | 34,1 | 26,4 |  |
| 2004 94,9 | 39,9 | 34,3 | 16,7 | 102,8 | 73,3 | 44,8 | 18,1 | 13,1 | 49,9 | 40,6 | 26,3 |  |
| 2005 140,2 | 50,7 | 19,4 | 14,9 | 20,8 | 12,4 | 9,5 | 7,7 | 28,3 | 83,9 | 46,9 | 62,4 |  |
| 2006 30,0 | 73,9 | 22,5 | 21,5 | 8,1 | 7,4 | 7,9 | 5,0 | 12,4 | 25,7 | 9,2 | 50,4 |  |
| 2007 157,5 | 270,6 | 96,4 | 26,5 | 17,7 | 11,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |