DSP - DESPACHO 3136/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Inferno, no rio Araguari, no município de Sacramento, (MG), de titularidade da AEL Atividade Empresarial Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-06
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 856/2016-SCG/ANEEL
Em 1º de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.001596/2014-64
Sumário Executivo referente à Pequena Central
Assunto:
Hidrelétrica Inferno, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a AEL Atividade Empresarial Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 815, de 31 de março
de 2014, e nº 2.230, de 9 de julho de 2015, localizada no
município de Sacramento, no estado de Minas Gerais.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Inferno, com 9.700 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.MG.034036-7.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a AEL Atividade Empresarial
Ltda. (AEL Atividade Empresarial), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 815, de 31 de março de 2014, e nº
2.230, de 9 de julho de 2015, localizada no rio Araguari, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no
município de Sacramento, no estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. Em 28 de agosto de 2013, o Despacho n° 3.006 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Araguari, onde foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Inferno.
3. Em 31 de março de 2014, por meio do Despacho nº 815, foi conferido o Registro Ativo a AEL Atividade
Empresarial Ltda., o qual foi Aceito em 9 de julho de 2015 por meio do Despacho nº 2.230.
4. Em 30 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por AEL Atividade Empresarial Ltda. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Inferno.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.023377/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.006, de 28 de agosto de 2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Inferno

PCH Inferno Estudos de Inventário Sumário Executivo
19°51'13"S 19°51'14,1"S
Localização do Barramento
47°11'20"W 47°11'21,65"W

| NA Montante (m) | 919,4 | 919,4 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 905,2 | 905,2 |
| Queda Bruta (m) | 14,2 | 14,2 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,809 | 0,809 |
| Potência (kW) | 9.700 | 9.700 |
| Energia Média (kWméd) | 5.365 | 5.496 |
| Vazão QMLT 2 (m³/s) | 54,81 | 54,51 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Araguari ESTADO: MG 60
BACIA:

DESPACHO: 3.006 DATA: 28/08/2013
AUTOR: AEL Atividade Empresarial Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 79.700 kW 10
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
19°53'34"S

PCH Desemboque 946,9 919,4 12.700 PB Aceito
47°7'30"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
19°51'15"S Disponível

PCH Prata 905,2 898,4 5.200
47°11'28"W (inventariado)
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Recol - Rezende & Elias Consultoria Ltda

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Elias | 0720160047740 | 19614/D-MG | Responsável Geral do Projeto |
| Jadir De Souza Moreira | 92221220130908694 | 5062343692/D-MG | Estudos cartográficos e topográficos |
| Allan Buchi | 14201500000002470051 | 113611/D-MG | Estudos geotécnicos |
| Fernando Cesar Stochiero | 14201500000002480236 | 84.956/D-MG | Estudos hidrológicos |
| Marcos Elias | 0720160047739 | 19614/D-MG | Estudos energéticos |
| Marcos Elias | 0720160047737 | 19614/D-MG | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais O valor de queda apresentado no Sumário Executivo é o mesmo daquele definido nos
estudos de inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Inferno
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

2.175,71 NOME DO RIO DA USINA: Araguari
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60220000 Desemboque Rio Araguari 1.100
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60350000 Porto Monjolinho Rio Araguari 17.200
60230000 Cachoeira Pai Joaquim Rio Araguari 3.580
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.980 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Marcos Elias

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 0720160047737
19614/D-MG
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60220000 Desemboque Rio Araguari 1.100
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 9.700 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 5.025 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
5.389 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.

FL. 05 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Inferno Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 19°51'14,1"S
47°11'21,65"W
Coordenadas da casa de força 19°51'14,1"S
47°11'21,65"W
Potência Instalada Total (kW) 9.700
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 5.389
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 5.025
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 9,74
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,22%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,49%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,058
Hb: Queda bruta nominal (m) 14,2
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 75,53
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 1,19
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Inferno conforme solicitado por AEL Atividade Empresarial Ltda., bem como o encaminhamento
de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para fins da emissão da
DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Inferno sob a titularidade de AEL Atividade Empresarial Ltda..

FL. 06 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, para fins da emissão da DRDH.
ÁLVARO FAGUNDES MOREIRA
Especialista em Regulação
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informadas para a PCH Inferno

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 143,73 | 131,60 | 78,91 | 58,89 | 45,04 | 36,73 | 31,15 | 26,84 | 23,70 | 33,80 | 33,94 | 77,73 |  |
| 1950 90,23 | 123,20 | 86,28 | 63,55 | 44,40 | 36,29 | 30,99 | 26,11 | 22,65 | 31,75 | 76,07 | 94,74 |  |
| 1951 121,19 | 157,50 | 129,73 | 87,50 | 55,52 | 44,54 | 37,17 | 31,75 | 27,75 | 28,64 | 29,97 | 32,77 |  |
| 1952 68,44 | 99,37 | 167,07 | 65,92 | 45,83 | 39,91 | 33,21 | 28,05 | 28,48 | 30,26 | 42,66 | 40,65 |  |
| 1953 36,57 | 38,17 | 61,30 | 59,61 | 36,14 | 28,94 | 25,52 | 21,60 | 22,05 | 28,05 | 27,75 | 53,40 |  |
| 35,40 | 77,18 | 38,61 | 33,37 | 31,59 | 24,31 | 19,62 | 16,69 | 14,14 | 13,63 | 26,11 | 27,75 |  |

1954

| 1955 56,51 | 37,17 | 49,27 | 47,11 | 27,45 | 22,51 | 18,55 | 15,19 | 11,55 | 20,53 | 31,67 | 81,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 49,78 | 51,39 | 58,05 | 45,31 | 52,69 | 42,31 | 33,49 | 31,33 | 31,65 | 27,20 | 38,83 | 97,87 |
| 1957 97,18 | 79,87 | 98,90 | 107,97 | 75,16 | 46,84 | 40,51 | 36,59 | 42,60 | 38,29 | 57,34 | 89,66 |
| 1958 86,83 | 65,05 | 53,74 | 44,13 | 58,15 | 41,65 | 36,95 | 29,35 | 32,44 | 45,97 | 48,70 | 57,14 |
| 1959 140,35 | 89,24 | 126,74 | 69,88 | 43,63 | 34,57 | 28,60 | 24,90 | 20,21 | 31,33 | 54,19 | 46,28 |
| 1960 129,24 | 94,13 | 126,74 | 62,84 | 48,40 | 39,84 | 32,81 | 26,60 | 34,49 | 37,80 | 65,47 | 90,65 |
| 1961 182,21 | 245,06 | 154,10 | 64,54 | 61,08 | 44,09 | 37,32 | 32,06 | 26,52 | 26,98 | 46,62 | 75,00 |
| 1962 137,35 | 145,81 | 85,47 | 55,10 | 42,80 | 36,65 | 31,71 | 25,79 | 31,59 | 52,71 | 52,71 | 159,66 |
| 1963 96,07 | 87,98 | 55,60 | 37,72 | 31,86 | 25,28 | 22,53 | 20,17 | 16,10 | 25,75 | 43,34 | 21,44 |
| 78,27 | 115,35 | 51,29 | 34,51 | 32,18 | 22,39 | 20,00 | 16,97 | 14,02 | 28,82 | 29,39 | 53,96 |

1964

| 1965 119,82 | 150,60 | 137,62 | 55,74 | 42,56 | 35,21 | 32,28 | 28,34 | 25,44 | 64,64 | 72,43 | 110,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 145,06 | 124,15 | 189,90 | 76,53 | 52,10 | 40,80 | 34,46 | 27,93 | 26,70 | 44,01 | 76,72 | 146,17 |
| 1967 166,76 | 159,84 | 124,11 | 64,84 | 46,78 | 40,07 | 31,57 | 22,21 | 18,67 | 28,30 | 64,28 | 100,00 |
| 1968 105,07 | 103,48 | 83,35 | 51,23 | 36,18 | 29,11 | 24,72 | 26,50 | 22,33 | 37,46 | 47,03 | 112,52 |
| 1969 79,35 | 61,77 | 50,71 | 45,12 | 28,78 | 22,98 | 19,38 | 15,33 | 12,50 | 49,39 | 80,76 | 58,67 |
| 1970 75,85 | 66,48 | 69,27 | 45,10 | 30,24 | 25,50 | 21,97 | 17,47 | 21,44 | 25,77 | 32,58 | 28,82 |
| 1971 26,41 | 22,81 | 31,59 | 27,75 | 21,62 | 22,61 | 16,10 | 12,36 | 20,39 | 27,39 | 35,58 | 102,48 |
| 1972 79,93 | 119,25 | 82,54 | 63,14 | 36,04 | 27,33 | 28,74 | 22,73 | 22,11 | 42,45 | 114,76 70,85 |  |
| 1973 71,09 | 73,80 | 76,25 | 101,31 | 61,71 | 41,00 | 33,11 | 26,41 | 25,67 | 32,52 | 50,26 | 66,97 |
| 87,07 | 51,88 | 105,15 | 62,80 | 42,27 | 33,90 | 26,60 | 22,57 | 19,15 | 23,72 | 19,30 | 63,14 |

1974

| 1975 74,35 | 94,49 | 42,94 | 44,90 | 30,84 | 27,22 | 25,30 | 19,50 | 15,05 | 21,74 | 71,50 | 57,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 51,17 | 61,20 | 69,46 | 48,34 | 36,55 | 28,82 | 25,02 | 22,65 | 39,04 | 38,71 | 84,46 | 121,88 |
| 1977 125,85 | 66,83 | 58,57 | 46,78 | 36,79 | 31,59 | 24,68 | 22,03 | 26,07 | 26,03 | 52,87 | 50,24 |
| 1978 98,46 | 54,85 | 44,56 | 36,51 | 33,01 | 28,38 | 24,80 | 19,60 | 18,43 | 35,68 | 59,36 | 66,75 |
| 1979 112,88 | 119,68 | 67,66 | 66,24 | 46,92 | 35,60 | 31,67 | 27,69 | 30,91 | 28,30 | 48,52 | 79,59 |
| 1980 144,63 | 117,37 | 60,90 | 67,80 | 43,45 | 39,91 | 31,84 | 26,42 | 22,07 | 21,52 | 35,50 | 60,45 |
| 1981 128,41 | 59,67 | 63,04 | 46,56 | 35,72 | 33,59 | 25,57 | 22,47 | 23,20 | 52,08 | 68,46 | 117,69 |
| 1982 192,63 | 92,47 | 164,15 | 80,72 | 49,33 | 41,36 | 34,18 | 30,06 | 26,80 | 38,71 | 46,92 | 80,34 |
| 1983 171,21 | 221,53 | 161,00 | 106,51 | 70,10 | 61,53 | 45,35 | 37,72 | 53,29 | 73,08 | 118,77 124,57 |  |
| 84,36 | 62,82 | 51,52 | 51,84 | 52,24 | 34,57 | 28,17 | 25,83 | 28,17 | 27,93 | 29,89 | 86,69 |

1984

| 1985 156,67 | 127,81 | 118,87 | 57,26 | 41,32 | 34,10 | 29,35 | 24,41 | 23,54 | 25,59 | 29,79 | 52,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 76,78 | 71,05 | 80,94 | 44,54 | 35,72 | 27,85 | 28,05 | 26,23 | 20,79 | 18,41 | 26,25 | 109,22 |
| 1987 108,13 | 73,08 | 46,28 | 63,91 | 39,70 | 30,40 | 24,55 | 20,00 | 21,84 | 24,72 | 27,02 | 50,89 |
| 1988 55,18 | 108,98 | 48,46 | 46,24 | 36,87 | 26,25 | 19,88 | 16,48 | 13,07 | 24,47 | 24,25 | 55,20 |
| 1989 65,49 | 87,66 | 60,13 | 40,13 | 25,57 | 23,20 | 20,08 | 23,85 | 24,25 | 26,27 | 33,37 | 73,68 |
| 1990 60,01 | 36,91 | 56,23 | 48,10 | 42,78 | 29,00 | 25,34 | 25,44 | 25,57 | 30,72 | 33,74 | 34,63 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 856/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016
Série de vazões médias mensais informadas para a PCH Inferno

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
134,76 97,21 157,09 135,41 51,15 35,76 30,64 26,41 23,72 46,98 35,19 57,46
1991

| 1992 202,89 | 202,64 | 57,26 | 51,25 | 55,76 | 38,31 | 33,25 | 28,07 | 39,16 | 49,88 | 66,22 | 63,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 61,53 | 136,89 | 77,79 | 74,05 | 44,82 | 38,06 | 30,10 | 30,18 | 26,90 | 32,91 | 36,33 | 44,98 |
| 1994 173,44 | 55,22 | 75,02 | 53,48 | 48,93 | 35,46 | 30,56 | 24,35 | 19,92 | 33,01 | 35,92 | 55,68 |
| 1995 49,23 | 126,45 | 61,47 | 48,70 | 39,30 | 31,73 | 26,58 | 21,48 | 20,45 | 24,21 | 28,17 | 91,04 |
| 1996 86,57 | 77,12 | 84,71 | 50,71 | 34,46 | 26,41 | 22,63 | 19,28 | 31,35 | 31,19 | 53,66 | 101,43 |
| 1997 107,52 | 76,64 | 81,77 | 53,86 | 41,54 | 39,36 | 30,72 | 25,75 | 23,40 | 28,32 | 48,89 | 87,15 |
| 1998 70,22 | 121,27 | 74,21 | 49,09 | 43,22 | 34,97 | 27,87 | 26,25 | 21,26 | 35,33 | 46,72 | 58,86 |
| 1999 76,84 | 63,61 | 111,16 | 57,00 | 35,56 | 30,01 | 22,77 | 18,47 | 18,89 | 18,41 | 38,02 | 51,33 |
| 2000 173,15 | 143,70 | 106,61 | 60,56 | 40,37 | 31,33 | 26,62 | 22,33 | 32,32 | 22,65 | 43,49 | 83,59 |
| 96,44 | 61,41 | 51,86 | 38,06 | 29,79 | 23,83 | 20,55 | 20,06 | 18,55 | 21,03 | 29,35 | 72,39 |

2001

| 2002 60,96 | 108,69 | 61,14 | 38,43 | 30,54 | 23,00 | 19,88 | 16,06 | 16,59 | 13,39 | 28,34 | 66,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 174,79 | 87,03 | 65,65 | 55,76 | 37,58 | 27,87 | 22,79 | 18,61 | 18,04 | 18,20 | 35,11 | 52,83 |
| 2004 109,89 | 177,62 | 109,77 | 75,75 | 47,31 | 36,85 | 31,13 | 23,52 | 19,30 | 31,71 | 38,71 | 86,95 |
| 2005 82,08 | 55,64 | 74,61 | 48,74 | 43,14 | 33,39 | 26,50 | 21,62 | 23,10 | 24,72 | 50,36 | 133,35 |
| 2006 81,87 | 74,84 | 111,48 | 60,17 | 39,28 | 30,38 | 24,13 | 19,23 | 21,20 | 64,22 | 48,80 | 152,77 |
| 2007 205,70 | 129,16 | 85,72 | 66,46 | 42,53 | 31,84 | 25,71 | 19,74 | 14,28 | 18,45 | 52,02 | 113,73 |
| 2008 129,75 | 130,54 | 146,37 | 93,95 | 42,43 | 33,37 | 32,24 | 28,48 | 28,28 | 25,32 | 30,86 | 79,14 |
| 2009 107,52 | 100,14 | 85,72 | 58,70 | 57,16 | 42,13 | 34,22 | 30,06 | 30,06 | 38,37 | 42,53 | 76,55 |
| 2010 81,09 | 64,48 | 94,94 | 40,75 | 30,06 | 24,33 | 20,77 | 23,87 | 24,53 | 40,55 | 97,12 | 90,59 |
| 129,36 | 58,74 | 182,17 | 89,20 | 49,45 | 39,76 | 31,25 | 24,92 | 20,57 | 26,11 | 30,86 | 85,25 |

2011

| 2012 205,70 | 65,67 | 60,13 | 52,61 | 35,21 | 36,79 | 27,69 | 22,94 | 18,57 | 19,17 | 36,59 | 34,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 82,28 | 72,00 | 80,90 | 64,68 | 49,65 | 44,70 | 32,04 | 25,32 | 26,11 | 39,76 | 66,85 | 115,11 |
| 2014 64,65 | 41,40 | 37,24 | 44,63 | 27,23 | 23,43 | 21,50 | 18,61 | 14,39 | 16,93 | 45,49 | 61,62 |
| 2015 28,80 | 84,00 | 73,93 | 65,33 | 46,90 | 35,42 | 27,66 | 21,45 | 33,18 | 19,21 | 37,63 | 81,82 |