DSP - DESPACHO 3091/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Capão Comprido, no rio do Peixe, no município de Santa Cruz de Goiás, (GO), de titularidade da FR Incorporadora Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-11-30
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 844/2016-SCG/ANEEL
Em 28 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.003160/2011-67
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Capão Comprido, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 3.180, de 5 de agosto
de 2011, e nº 3.321, de 23 de outubro de 2012, localizada
no município de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) PCH Capão Comprido, com 16.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037207-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR
Incorporadora Ltda. (FR), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.180, de 5 de agosto de 2011, e nº 3.321,
de 23 de outubro de 2012, localizada no município de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. Em 06/06/2011, o Despacho n° 2.416 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio do Peixe
e seu afluente rio dos Bois, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Capão
Comprido.
3. Em 5 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.180 foi conferido o Registro Ativo a FR
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 23 de outubro de 2012 por meio do Despacho nº 3.321.
4. Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Capão Comprido.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
1 Por meio da correspondência s/n°, Documento nº 48513.026436/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.416, de 06/06/2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Capão Comprido

PCH Capão Comprido Estudos de Inventário Sumário Executivo
17°27'44,32"S 17°27'44,53"S
Localização do Barramento
48°30'26,34"W 48°30'26,27"W

NA Montante (m) 650 652
NA Jusante (m) 625 626,41
Queda Bruta (m) 25 25,36

| Área do Reservatório (km²) | 3,4 | 4,02 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 14.000 | 16.500 |
| Energia Média (kWméd) | 8.250 | 9.010 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 46,76 | 47,84 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
rio do Peixe e seu afluente rio dos SUBNOME DO RIO: ESTADO: GO 60
Bois BACIA:

DESPACHO: 2.416 DATA: 06/06/2011
AUTOR: FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 73.750 kW 12
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
17°21'35,25"S

PCH Indaiá 672 652,27 11.400 PB Aceito
48°32'17,33"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
17°27'12,72"S

PCH Foz do Rio do Peixe 626 600,41 17.000 PB Aceito
48°30'46,1"W
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| DANILO JORGE SANTOS | 0720160038061 | 10195/D-DF | Responsável Geral do Projeto |
| PAULO RYAN GOMES | 00047634201206400410 | 17867/D-GO | Estudos cartográficos e topográficos |
| EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO | 0720160038071 | 506.1115960/D-SP | Estudos geotécnicos |
| RODRIGO GOMES OTSUKI | 0720120047337 | 18858/D-DF | Estudos hidrológicos |
| DANILO JORGE SANTOS | 0720160038061 | 10195/D-DF | Estudos energéticos |
| LUCIANO JORGE SANTOS | 0720160038082 | 10018/D-DF | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem em
outros aproveitamentos.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Capão Comprido
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:

FL. 04 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Área de Drenagem

3.200 NOME DO RIO DA USINA: do Peixe
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60564000 Chácara da Barra do Peixe 3.310
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 60430000 | Ponte Anápolis - Brasília | Corumbá | 1.650 |
| 60432000 | Ribeirão das Antas | das Antas | 223 |
| 60445000 | Estrada GO-56 | Corumbá | 7.690 |
| 60540000 | Montes Claros | Piracanjuba | 3.680 |
| 60591000 | Jusante Ponte GO-213 | Piracanjuba | 2.410 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 828,4 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Seção gravidade
LUCIANO JORGE SANTOS Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720160038082
10018/D-DF ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60564000 Chácara da Barra Peixe 3.310
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 16.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 8.679 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 9167 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
3 Documento nº 48513.026436/2016-00-1 (ANEXO: 001)

FL. 05 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Capão Comprido Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 17°27'44,53"S
48°30'26,27"W
Coordenadas da casa de força 17°27'46,51"S
48°30'26,76"W
Potência Instalada Total (kW) 16.500
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 9.167
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 8.679
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 11,35
Rendimento nominal por turbina (%) 91,14%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,34
Hb: Queda bruta nominal (m) 25,36
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,48%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Capão Comprido conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos
(SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Capão Comprido sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO

FL. 06 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH.
GUILHERME VIETA JUNQUEIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Capão Comprido

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 78,63 | 115,06 | 127,35 | 100,01 | 59,91 | 40,85 | 37,64 | 33,31 | 32,22 | 33,03 | 34,67 | 44,01 |
| 1932 | 76,45 | 88,70 | 69,61 | 51,28 | 36,83 | 33,86 | 29,46 | 23,54 | 19,18 | 27,22 | 34,13 | 61,67 |
| 1933 | 109,77 | 92,49 | 69,36 | 64,41 | 44,01 | 34,95 | 31,67 | 25,25 | 23,25 | 26,94 | 30,84 | 55,62 |
| 1934 | 67,64 | 51,53 | 52,55 | 42,95 | 33,59 | 20,65 | 17,99 | 14,98 | 16,80 | 20,94 | 19,18 | 23,25 |
| 1935 | 83,44 | 93,91 | 85,37 | 90,36 | 58,40 | 37,91 | 28,91 | 25,53 | 15,59 | 21,81 | 25,81 | 41,11 |
| 1936 | 42,16 | 28,63 | 73,52 | 54,60 | 35,76 | 25,53 | 23,25 | 18,29 | 15,59 | 16,19 | 21,23 | 32,76 |
| 1937 | 54,34 | 21,52 | 35,49 | 42,69 | 30,02 | 27,22 | 20,94 | 16,49 | 14,98 | 20,35 | 37,10 | 59,66 |
| 1938 | 69,61 | 49,47 | 51,02 | 41,11 | 26,38 | 22,96 | 21,81 | 16,19 | 13,75 | 15,28 | 21,81 | 51,79 |
| 1939 | 73,52 | 76,45 | 37,10 | 31,94 | 28,35 | 24,39 | 18,88 | 16,80 | 13,75 | 15,28 | 26,66 | 31,94 |
| 1940 | 53,07 | 82,48 | 79,59 | 43,49 | 35,22 | 27,22 | 21,81 | 17,10 | 14,06 | 16,49 | 41,90 | 37,38 |
| 1941 | 69,36 | 46,62 | 40,04 | 47,40 | 26,10 | 21,81 | 18,88 | 14,68 | 14,68 | 17,69 | 25,25 | 44,27 |
| 1942 | 63,41 | 59,91 | 94,85 | 59,91 | 36,29 | 52,30 | 34,67 | 20,65 | 19,18 | 20,35 | 34,40 | 52,04 |
| 1943 | 120,09 | 111,38 | 100,25 | 59,16 | 38,45 | 35,49 | 29,46 | 21,81 | 20,06 | 29,18 | 47,66 | 49,47 |
| 1944 | 44,53 | 68,62 | 66,15 | 47,14 | 37,10 | 26,10 | 22,68 | 18,29 | 14,98 | 15,89 | 36,56 | 38,45 |
| 1945 | 56,12 | 103,05 | 96,26 | 106,31 | 62,16 | 42,43 | 35,49 | 27,50 | 22,10 | 27,78 | 45,31 | 95,56 |
| 1946 | 117,35 | 86,55 | 106,99 | 71,08 | 48,96 | 37,64 | 34,40 | 27,50 | 24,39 | 24,68 | 30,02 | 48,18 |
| 1947 | 63,91 | 77,42 | 125,31 | 92,49 | 49,99 | 36,29 | 30,29 | 25,81 | 21,81 | 22,10 | 20,94 | 54,09 |
| 1948 | 80,56 | 76,45 | 87,27 | 65,90 | 33,03 | 34,67 | 24,39 | 21,23 | 18,59 | 18,59 | 17,40 | 60,66 |
| 1949 | 67,38 | 101,41 | 88,46 | 55,62 | 40,85 | 33,86 | 36,02 | 28,63 | 22,10 | 27,22 | 41,11 | 47,92 |
| 1950 | 36,02 | 83,93 | 83,68 | 59,66 | 41,90 | 30,29 | 24,11 | 17,40 | 13,75 | 22,96 | 55,37 | 72,80 |
| 1951 | 86,80 | 83,93 | 77,18 | 76,94 | 49,47 | 36,56 | 29,74 | 24,11 | 17,40 | 19,77 | 17,69 | 41,37 |
| 1952 | 61,67 | 73,52 | 164,17 | 87,03 | 54,09 | 40,04 | 30,57 | 24,11 | 20,65 | 25,25 | 38,45 | 54,85 |
| 1953 | 52,04 | 47,14 | 72,80 | 81,53 | 53,07 | 34,67 | 28,07 | 21,52 | 20,65 | 33,59 | 38,18 | 66,64 |
| 1954 | 55,62 | 78,63 | 29,46 | 34,13 | 24,68 | 16,49 | 13,44 | 10,61 | 10,92 | 10,61 | 24,68 | 60,66 |
| 1955 | 75,96 | 58,65 | 44,53 | 53,07 | 32,49 | 24,11 | 16,19 | 12,51 | 11,56 | 21,81 | 28,91 | 30,57 |
| 1956 | 80,56 | 32,22 | 73,04 | 47,66 | 38,98 | 43,49 | 31,12 | 22,10 | 14,37 | 17,40 | 47,92 | 80,80 |
| 1957 | 99,08 | 138,35 | 130,74 | 98,38 | 78,14 | 68,13 | 44,53 | 32,22 | 27,50 | 26,94 | 34,40 | 59,66 |
| 1958 | 72,06 | 91,78 | 86,08 | 70,10 | 51,79 | 39,51 | 33,86 | 26,10 | 19,77 | 27,22 | 22,68 | 35,22 |
| 1959 | 110,69 | 84,17 | 110,23 | 77,42 | 46,36 | 35,49 | 27,50 | 22,10 | 15,59 | 20,06 | 43,75 | 43,21 |
| 1960 | 67,88 | 92,96 | 95,09 | 70,34 | 54,60 | 37,38 | 28,63 | 21,23 | 14,68 | 18,59 | 33,31 | 61,42 |
| 1961 | 96,50 | 153,21 | 123,27 | 67,38 | 57,39 | 42,16 | 33,86 | 24,39 | 17,40 | 16,49 | 26,38 | 46,88 |
| 1962 | 97,67 | 106,31 | 107,92 | 67,14 | 49,99 | 41,64 | 28,35 | 27,50 | 22,68 | 29,46 | 51,53 | 138,35 |
| 1963 | 122,82 | 117,12 | 80,56 | 49,22 | 37,64 | 32,49 | 28,35 | 24,11 | 18,88 | 9,96 | 19,77 | 22,68 |
| 1964 | 66,15 | 101,41 | 55,11 | 53,07 | 37,91 | 30,84 | 26,66 | 22,39 | 14,68 | 28,35 | 42,43 | 69,11 |
| 1965 | 112,53 | 123,27 | 175,46 | 112,31 | 62,92 | 45,57 | 38,45 | 32,22 | 24,68 | 43,75 | 62,92 | 80,56 |
| 1966 | 110,69 | 172,21 | 119,17 | 88,23 | 59,41 | 46,36 | 34,95 | 30,29 | 33,86 | 28,91 | 58,65 | 73,28 |
| 1967 | 96,50 | 133,66 | 100,95 | 80,08 | 52,04 | 40,58 | 26,89 | 19,83 | 18,12 | 17,61 | 37,43 | 55,78 |
| 1968 | 70,79 | 89,03 | 99,63 | 65,48 | 44,93 | 33,28 | 25,46 | 22,39 | 18,18 | 18,77 | 31,63 | 67,23 |
| 1969 | 53,72 | 55,06 | 46,80 | 32,87 | 24,44 | 17,75 | 13,36 | 9,69 | 6,99 | 15,33 | 48,06 | 46,06 |
| 1970 | 71,25 | 69,08 | 69,88 | 48,18 | 32,19 | 24,44 | 19,37 | 14,66 | 15,52 | 24,30 | 35,56 | 22,68 |
| 1971 | 19,06 | 21,94 | 23,13 | 25,32 | 15,05 | 12,57 | 8,10 | 7,46 | 8,40 | 16,84 | 26,75 | 52,51 |
| 1972 | 34,21 | 67,35 | 58,65 | 49,43 | 38,57 | 29,97 | 25,14 | 19,53 | 15,56 | 28,23 | 43,21 | 88,07 |
| 1973 | 73,47 | 80,05 | 96,68 | 98,61 | 53,46 | 41,76 | 30,48 | 23,28 | 19,58 | 43,93 | 67,40 | 59,04 |
| 1974 | 48,63 | 46,40 | 92,71 | 88,85 | 59,65 | 40,99 | 33,26 | 29,78 | 19,76 | 35,09 | 22,72 | 32,77 |
| 1975 | 58,68 | 45,73 | 34,32 | 41,86 | 26,01 | 19,14 | 16,34 | 11,60 | 8,74 | 13,44 | 29,68 | 33,84 |
| 1976 | 37,80 | 38,48 | 51,24 | 39,93 | 29,00 | 20,69 | 16,05 | 12,28 | 14,60 | 16,15 | 33,16 | 92,42 |
| 1977 | 97,64 | 69,80 | 44,95 | 45,44 | 32,68 | 26,97 | 20,01 | 15,27 | 15,47 | 17,89 | 24,65 | 41,47 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Capão Comprido

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 72,12 | 50,18 | 60,42 | 52,88 | 33,45 | 27,75 | 22,82 | 17,40 | 13,63 | 22,82 | 27,75 | 37,12 |
| 1979 | 87,69 | 106,34 | 75,60 | 57,62 | 39,35 | 32,87 | 26,59 | 21,46 | 22,62 | 16,92 | 31,52 | 50,95 |
| 1980 | 111,18 | 133,41 | 81,31 | 75,02 | 50,85 | 39,73 | 32,19 | 24,94 | 22,33 | 21,37 | 29,78 | 44,28 |
| 1981 | 65,35 | 38,86 | 55,88 | 49,89 | 34,32 | 28,52 | 23,01 | 17,69 | 13,44 | 26,88 | 68,35 | 85,46 |
| 1982 | 126,65 | 110,21 | 156,62 | 113,11 | 78,79 | 57,04 | 43,50 | 36,16 | 32,19 | 38,38 | 43,89 | 69,03 |
| 1983 | 135,35 | 196,25 | 183,69 | 137,28 | 86,53 | 67,58 | 51,63 | 41,86 | 50,18 | 50,37 | 80,44 | 104,41 |
| 1984 | 81,98 | 61,68 | 62,74 | 76,86 | 49,98 | 35,09 | 28,13 | 26,59 | 26,10 | 21,08 | 20,79 | 32,10 |
| 1985 | 80,44 | 74,63 | 61,49 | 54,82 | 35,67 | 28,91 | 25,14 | 20,98 | 19,43 | 23,11 | 30,65 | 41,86 |
| 1986 | 77,82 | 63,61 | 54,72 | 35,09 | 28,71 | 23,11 | 20,21 | 22,24 | 15,47 | 18,37 | 20,21 | 52,30 |
| 1987 | 62,62 | 57,73 | 61,97 | 56,50 | 36,96 | 27,73 | 21,35 | 16,27 | 13,46 | 19,66 | 45,85 | 96,49 |
| 1988 | 77,44 | 100,54 | 92,04 | 77,73 | 52,11 | 46,40 | 33,74 | 26,97 | 21,17 | 26,97 | 48,44 | 62,07 |
| 1989 | 60,42 | 84,69 | 78,31 | 54,14 | 38,77 | 33,16 | 28,04 | 25,43 | 22,33 | 18,18 | 43,70 | 127,61 |
| 1990 | 106,68 | 67,33 | 54,54 | 47,34 | 39,07 | 29,19 | 24,59 | 19,05 | 20,47 | 23,02 | 23,28 | 24,07 |
| 1991 | 31,51 | 41,50 | 80,02 | 80,89 | 42,34 | 32,88 | 29,88 | 27,20 | 24,68 | 20,02 | 28,33 | 57,16 |
| 1992 | 71,52 | 87,02 | 72,64 | 78,17 | 56,17 | 39,66 | 32,02 | 26,25 | 25,20 | 42,51 | 84,16 | 101,99 |
| 1993 | 98,61 | 125,68 | 99,58 | 93,10 | 60,71 | 53,37 | 44,86 | 40,99 | 37,32 | 45,63 | 50,18 | 103,44 |
| 1994 | 111,36 | 91,77 | 192,03 | 94,92 | 67,00 | 53,22 | 44,85 | 36,02 | 28,07 | 24,42 | 56,50 | 70,07 |
| 1995 | 78,73 | 87,02 | 72,16 | 72,32 | 55,11 | 40,91 | 33,47 | 25,99 | 20,11 | 22,23 | 27,55 | 35,35 |
| 1996 | 39,15 | 28,15 | 56,50 | 36,45 | 26,42 | 20,38 | 15,73 | 11,72 | 10,33 | 13,82 | 26,51 | 38,57 |
| 1997 | 83,43 | 55,30 | 60,91 | 58,01 | 44,47 | 38,48 | 28,52 | 20,98 | 17,21 | 18,85 | 23,55 | 45,26 |
| 1998 | 61,16 | 78,50 | 64,09 | 45,77 | 35,18 | 28,07 | 21,09 | 15,10 | 10,04 | 13,82 | 35,60 | 44,43 |
| 1999 | 40,91 | 33,04 | 65,87 | 34,92 | 25,90 | 19,58 | 14,37 | 11,24 | 12,51 | 17,10 | 28,91 | 43,49 |
| 2000 | 57,62 | 73,67 | 91,46 | 55,88 | 38,28 | 29,87 | 24,56 | 18,56 | 35,67 | 18,37 | 42,34 | 72,89 |
| 2001 | 55,20 | 45,15 | 68,54 | 54,33 | 37,99 | 29,39 | 22,14 | 16,44 | 17,50 | 24,85 | 44,95 | 54,53 |
| 2002 | 69,35 | 71,52 | 63,76 | 49,42 | 34,76 | 27,47 | 22,05 | 16,73 | 17,61 | 12,73 | 21,26 | 32,28 |
| 2003 | 51,49 | 48,26 | 60,83 | 60,18 | 36,62 | 28,59 | 22,41 | 17,61 | 14,46 | 14,19 | 37,64 | 34,92 |
| 2004 | 81,37 | 150,58 | 108,25 | 99,64 | 61,81 | 46,76 | 38,30 | 31,08 | 23,37 | 27,20 | 32,71 | 46,43 |
| 2005 | 98,07 | 125,31 | 112,92 | 75,38 | 54,86 | 43,68 | 35,01 | 28,07 | 22,50 | 20,02 | 37,89 | 112,14 |
| 2006 | 78,02 | 65,79 | 94,92 | 116,80 | 65,31 | 49,26 | 40,75 | 32,53 | 27,29 | 45,01 | 58,14 | 91,77 |
| 2007 | 171,02 | 188,42 | 102,19 | 79,47 | 56,36 | 44,95 | 36,06 | 28,04 | 21,27 | 19,05 | 35,77 | 49,89 |
| 2008 | 77,63 | 135,25 | 123,94 | 122,88 | 76,47 | 53,17 | 41,47 | 31,52 | 26,01 | 27,55 | 28,71 | 41,96 |
| 2009 | 59,84 | 84,01 | 67,38 | 83,24 | 52,01 | 39,73 | 30,26 | 24,56 | 25,91 | 30,65 | 38,48 | 68,16 |
| 2010 | 62,55 | 60,91 | 59,75 | 52,40 | 31,90 | 25,14 | 20,30 | 16,05 | 12,47 | 16,73 | 29,58 | 36,74 |