DSP - DESPACHO 2745/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica São Bento, de titularidade da Prospecto Participações e Negócios Ltda e FR Incorporadora Ltda, no rio São Bento, no município de Davinópolis, (GO).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-09-08
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL
Em 3 de setembro de 2021.
Processo: 48500.002555/2016-57.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica São Bento, com 12.000 kW de
Potência Instalada, com Despacho de Registro
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS – PCH)
conferido à Prospecto Participações e Negócios Ltda. e
FR Incorporadora Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) São Bento, com 12.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035499-6.01, com Despacho de Registro Adequabilidade
do Sumário Executivo (DRS – PCH) conferido à Prospecto Participações e Negócios Ltda. e FR
Incorporadora Ltda. (Interessadas), por meio do Despacho nº 2.778, de 5 de setembro de 2017, localizada
no rio São Bento, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no
município de Davinópolis, estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 482, de 24 de fevereiro de 2016, aprova os Estudos de Inventário
61
Hidrelétrico do rio São Bento, no qual foram identificados aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH São Bento.
3. O Despacho nº 1.395, de 30 de maio de 2016, confere o DRI-PCH à Prospecto Participações,
com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH São Bento.
4. Em 5 de setembro de 2017, a SCG emitiu o Despacho nº 2.778, decidindo conceder o DRSPCH referente à PCH São Bento para a Prospecto Participações.
1 A potência instalada dos outros 5 aproveitamentos é inferior a 5.000 kW.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_569YF0309 48524.007717/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.
5. Em 24 de outubro de 2018, a SCG emitiu o Despacho nº 2.451, decidindo incluir a empresa
FR Incorporadora Ltda. na titularidade do DRS-PCH referente à PCH São Bento.
6. Em 21 de outubro de 2020, a SCG emitiu o Despacho nº 3.008, prorrogando por 3 anos,
contados a partir do término da vigência do Despacho nº 2.778/2017 o DRS-PCH referente à PCH São
Bento.
s/n°2,
7. Em 29 de abril de 2021, as Interessadas protocolaram a Carta informando que foram
identificadas interferências que exigiam a elaboração de alternativas locacionais para a tentativa de
mitigação de impactos ambientais e contendo o Projeto Básico e o respectivo Sumário Executivo.
III – DA ANÁLISE
8. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
9. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH São Bento
2 Documento nº 48513.009553/2021-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.
10. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH São Bento:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
18°7'57,01" S
Barramento Davinópolis/GO
47°38'23,83" W
18°8'45,83" S
Casa de Força Davinópolis/GO
47°38'31,23" W
18°7'11,43" S
Limite máximo do Reservatório Davinópolis/GO
47°37'31,36" W
11. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
12. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no 482, de 24 de fevereiro de 2016.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Bento

| PCH São Bento | Estudos de Inventário | Despacho nº 2.778/2017 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 18°8'00" S | 18°7'57,01" S | 18°7'57,01" S |
| Barramento | 47°38'25" W | 47°38'23,83" W | 47°38'23,83" W |
| NA Montante (m) | 740,00 | 740,00 | 737,00 |
| NA Jusante (m) | 680,00 | 666,63 | 666,63 |
| Queda Bruta (m) | 60,00 | 73,37 | 70,37 |

Área do Reservatório 0,49
0,51 0,15
(km²)
12.000

Potência (kW) 11.200 12.000
6.860

Energia Média (kWméd) 6.150 6.560
15,59

Vazão QMLT4 (m³/s) 15,40 14,99
Quadro 2 – Informações do Inventário
3
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.

NOME DO RIO: São Bento ESTADO: GO SUB-BACIA: 60
DESPACHO: 482 DATA: 24/02/2016
AUTOR: Prospecto Participações e Negócios Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA (kW): 28.600,00 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
18°06'01" S Eixo

CGH Mutum5 760,00 740,08 3.700
47°37'25" W Disponibilizado
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
18°08'00" S
Eixo

CGH Apertado6 680,00 661,00 3.700
47°38'25" W Disponibilizado
III.2 – Aspectos de Gestão
13. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodrigo Gomes Otsuki 0720210029138 18858/D-DF Responsável Geral do Projeto
922212201602336 Estudos cartográficos e
Jadir de Souza Moreira 5062343692/D-SP
15 topográficos

| Shinichi Ono | 0720170041934 | 28105/D-SP | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Gomes Otsuki | 0720210029138 | 18858/D-DF | Estudos hidrológicos |
| Danilo Jorge Santos | 0720210029142 | 10195/D-DF | Estudos energéticos |
| Luciano Jorge Santos | 0720210029145 | 10018/D-DF | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Documento não emitido
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
5 PCH.PH.GO.035500-3.01 – Empreendimento com características de CGHs, segundo a Lei 13.360/2016
6 PCH.PH.GO.035498-8.01 – Empreendimento com características de CGHs, segundo a Lei 13.360/2016

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.
Tipo de Licença Documento não emitido.
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
14. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no DRS-PCH
original, com a alteração do nível operacional de montante. No entanto, não
há interferência com qualquer outro aproveitamento outorgável aprovado no
Queda e níveis operacionais
estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Bento
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 937,00 NOME DO RIO DA USINA: PCH São Bento
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60050000 Davinópolis São Bento 922,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 622,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra e enrocamento
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: LUCIANO JORGE SANTOS 10018/D-DF 0720210029145
ART7
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60050000 Davinópolis São Bento 922,00
15. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 12.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados no Projeto Básico anteriormente avaliado pelo Despacho nº 2.778/2017, que
apresentou um FC=0,57.
Estudos Energéticos Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 4.124,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.445,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, referentes à essa revisão de projeto,
sintetizados no Quadro 10, são de responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de
Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de
dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH São Bento Sumário Executivo
18°7'57,01" S
Coordenadas do eixo do barramento
47°38'23,83" W
18°8'45,83" S
Coordenadas da casa de força
47°38'31,23" W
NA Montante (m) 737,00
NA Jusante (m) 666,63
Potência Instalada Total (kW) 12.000
Número de Unidades Geradoras 3
4.445,00; 4.445,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
4.445,00
7 Documento nº 48513.009553/2021-00. Volume 3, Tomo VI

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.
PCH São Bento Sumário Executivo
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
4.124,00; 4.124,00;
Potência instalada por turbina (kW)
4.124,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 2,67; 2,67; 2,67
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 0,82%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,66
Hb: Queda bruta nominal (m) 70,37
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 40
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,90
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) Conforme Tabela 2
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
Tabela 2 – Vazões para usos consuntivos (m³/s)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2030 0,21 0,21 0,32 0,60 0,53 0,35 0,40 0,40 0,26 0,23 0,22 0,21
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH São Bento conforme solicitado por Prospecto
Participações e Negócios Ltda. e FR Incorporadora Ltda.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH São Bento sob a titularidade de
Prospecto Participações e Negócios Ltda. e FR Incorporadora Ltda.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Bento

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1974 19,87 14,11 38,93 33,07 19,54 13,38 9,79 8,10 5,36 11,83 6,76 13,22
18,28 15,41 8,71 10,42 6,85 4,53 3,94 2,77 1,99 4,06 13,00 16,63
1975

| 1976 11,51 | 14,56 | 17,22 | 10,23 | 6,79 | 4,92 | 4,89 | 2,98 | 5,68 | 6,59 | 18,22 | 55,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 40,12 | 29,31 | 14,37 | 24,56 | 13,88 | 10,20 | 7,48 | 5,47 | 4,92 | 8,81 | 11,49 | 32,40 |
| 1978 48,14 | 21,44 | 30,45 | 25,33 | 13,97 | 11,05 | 8,73 | 6,39 | 5,29 | 5,77 | 17,08 | 33,48 |
| 1979 63,75 | 84,91 | 32,06 | 31,14 | 16,85 | 13,71 | 10,50 | 8,61 | 10,19 | 6,24 | 17,81 | 23,03 |
| 65,48 | 67,42 | 23,89 | 31,02 | 18,08 | 14,11 | 10,78 | 8,08 | 6,58 | 6,16 | 19,26 | 26,70 |

1980

| 1981 55,08 | 21,20 | 20,82 | 16,59 | 12,71 | 10,79 | 7,89 | 6,46 | 4,93 | 10,29 | 34,33 | 32,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 41,14 | 29,05 | 62,18 | 28,65 | 19,09 | 14,16 | 11,00 | 8,56 | 6,70 | 11,20 | 12,21 | 16,06 |
| 1983 51,46 | 55,72 | 39,31 | 33,70 | 20,24 | 14,64 | 12,57 | 8,90 | 8,51 | 13,88 | 15,53 | 41,91 |
| 1984 25,54 | 14,63 | 16,42 | 20,62 | 10,99 | 7,74 | 5,92 | 5,38 | 6,81 | 4,62 | 8,04 | 17,98 |
| 45,74 | 26,35 | 30,08 | 16,89 | 11,61 | 8,46 | 6,96 | 5,40 | 5,09 | 4,67 | 8,72 | 21,43 |

1985

| 1986 51,35 | 33,38 | 23,04 | 14,38 | 11,29 | 8,28 | 6,90 | 7,53 | 5,09 | 4,53 | 5,88 | 14,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 23,23 | 15,71 | 15,01 | 18,01 | 10,60 | 7,73 | 5,71 | 4,43 | 4,15 | 7,21 | 12,68 | 36,61 |
| 1988 23,21 | 37,27 | 37,72 | 22,63 | 12,02 | 10,51 | 7,31 | 5,60 | 3,98 | 8,05 | 10,72 | 26,65 |
| 1989 26,23 | 25,18 | 20,88 | 11,35 | 8,00 | 7,11 | 5,59 | 5,18 | 4,48 | 4,63 | 18,15 | 54,17 |
| 47,33 | 23,19 | 25,24 | 16,39 | 14,68 | 10,77 | 10,62 | 6,66 | 6,96 | 5,74 | 15,12 | 23,90 |

1990

| 1991 17,92 | 25,17 | 20,91 | 11,33 | 7,98 | 7,11 | 5,58 | 5,18 | 4,47 | 4,73 | 14,99 | 23,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 48,07 | 58,71 | 27,03 | 23,51 | 15,31 | 10,63 | 8,57 | 6,89 | 7,29 | 10,24 | 25,41 | 52,94 |
| 1993 18,43 | 27,37 | 15,78 | 16,05 | 10,01 | 8,92 | 6,08 | 6,09 | 4,80 | 5,21 | 7,53 | 23,24 |
| 1994 32,92 | 14,22 | 36,53 | 15,58 | 10,78 | 8,13 | 6,90 | 5,26 | 3,53 | 3,87 | 16,21 | 26,18 |
| 24,67 | 41,49 | 19,83 | 14,89 | 16,80 | 8,83 | 7,48 | 7,01 | 6,17 | 5,37 | 11,17 | 17,11 |

1995

| 1996 20,48 | 10,28 | 15,73 | 9,98 | 6,51 | 4,79 | 3,85 | 3,59 | 3,18 | 3,49 | 14,73 | 21,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 37,98 | 19,81 | 27,12 | 20,73 | 13,04 | 11,09 | 7,54 | 5,97 | 4,73 | 4,94 | 6,97 | 23,16 |
| 1998 18,39 | 20,23 | 13,44 | 9,69 | 9,18 | 6,57 | 4,31 | 3,40 | 2,43 | 3,16 | 6,78 | 19,34 |
| 1999 19,99 | 12,36 | 37,92 | 12,96 | 8,45 | 6,26 | 4,83 | 3,39 | 3,08 | 3,40 | 7,88 | 10,17 |
| 18,30 | 22,03 | 29,67 | 15,98 | 8,79 | 6,77 | 5,94 | 4,44 | 7,02 | 3,83 | 12,38 | 30,31 |

2000

| 2001 16,78 | 10,75 | 13,99 | 11,26 | 7,15 | 5,61 | 4,27 | 3,22 | 3,51 | 6,03 | 10,55 | 11,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 21,70 | 31,17 | 18,47 | 14,41 | 9,39 | 7,26 | 6,05 | 4,95 | 4,88 | 5,19 | 4,61 | 15,22 |
| 2003 34,01 | 27,76 | 21,62 | 19,45 | 11,53 | 8,44 | 6,85 | 5,68 | 4,51 | 4,54 | 11,00 | 17,78 |
| 2004 28,07 | 27,48 | 30,87 | 27,13 | 18,70 | 13,39 | 10,97 | 8,21 | 5,99 | 5,10 | 6,25 | 29,25 |
| 66,60 | 32,46 | 59,83 | 21,19 | 17,92 | 11,14 | 8,32 | 6,71 | 5,61 | 3,91 | 19,28 | 52,84 |

2005

| 2006 27,33 | 21,62 | 30,85 | 29,71 | 18,81 | 11,93 | 9,33 | 7,20 | 6,67 | 13,89 | 16,13 | 35,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 48,92 | 64,34 | 26,49 | 18,41 | 14,09 | 11,50 | 9,38 | 7,79 | 5,47 | 4,19 | 6,93 | 9,89 |
| 2008 11,66 | 22,16 | 27,93 | 22,31 | 14,39 | 10,50 | 8,33 | 5,80 | 4,39 | 4,40 | 6,62 | 16,85 |
| 2009 23,91 | 24,49 | 18,24 | 21,47 | 13,23 | 10,48 | 8,86 | 6,80 | 7,21 | 8,60 | 12,92 | 22,23 |
| 19,98 | 11,73 | 16,32 | 18,40 | 8,63 | 6,38 | 5,16 | 4,04 | 2,94 | 3,64 | 11,13 | 16,50 |

2010

| 2011 28,44 | 12,55 | 45,18 | 24,76 | 12,52 | 9,01 | 6,90 | 5,23 | 3,39 | 9,73 | 8,53 | 31,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 40,81 | 31,00 | 19,74 | 17,23 | 11,00 | 9,46 | 6,23 | 4,60 | 4,15 | 3,54 | 13,27 | 17,35 |
| 2013 18,04 | 18,78 | 19,08 | 26,04 | 11,68 | 11,01 | 6,60 | 4,70 | 4,36 | 7,13 | 8,73 | 28,41 |
| 2014 14,94 | 10,97 | 17,86 | 22,59 | 11,15 | 7,58 | 5,50 | 4,00 | 2,94 | 1,37 | 6,17 | 17,06 |
| 7,97 | 10,94 | 22,67 | 20,77 | 14,04 | 8,20 | 5,94 | 4,33 | 3,93 | 2,21 | 4,51 | 5,54 |

2015

2016 17,77 11,04 12,86 6,02 4,08 3,73 3,09 2,72 1,81 1,30 5,48 10,98
2017 7,14 14,87 9,94 6,83 5,52 3,59 2,72 2,20 1,77 1,71 6,54 18,68
2018 12,86 17,90 18,89 12,43 6,73 5,47 3,97 3,87 3,24 4,60 19,89 15,57

Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Bento

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2019 12,53 12,18 19,40 18,71 12,15 7,48 5,63 4,50 2,99 2,14 3,76 9,44
16,46 27,98 29,57 23,39 14,04 9,18 6,87 5,31 3,69 4,40 8,21 9,72
2020
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS