DSP - DESPACHO 1889/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Louriçal, no rio Paraíba do Sul, nos municípios de Chiador, (MG), e Sapucaia, (RJ), de titularidade da ENEL Brasil S.A.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-07-20
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 488/2016-SCG/ANEEL
Em 15 de julho de 2016.
Processo nº: 48500.001786/2016-43
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica Louriçal, com Registro de
Intenção à Outorga de Autorização conferido à empresa
ENEL Brasil S.A., por meio do Despacho nº 948, de 18 de
abril de 2016, localizada nos municípios de Chiador,
estado de Minas Gerais, e Sapucaia, estado do Rio de
Janeiro.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Louriçal, com 27.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.035349-3.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização
(DRI-PCH) conferido à empresa ENEL Brasil S.A., por meio do Despacho nº 948, de 18 de abril de 2016, localizada
nos municípios de Chiador, estado de Minas Gerais, e Sapucaia, estado do Rio de Janeiro.
II – DOS FATOS
2. Em 16 de dezembro de 2015, o Despacho n° 4.055 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Paraíba do Sul, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Louriçal.
3. Em 18 de abril de 2016, por meio do Despacho nº 948, foi conferido o DRI-PCH à Enel.
4. Em 10 de maio de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa ENEL Brasil S.A. para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Louriçal.
1 Por meio Carta ENEL n°018/DR/2016, Documento nº 48513.011634/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.055, de 16 de dezembro de 2015.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Louriçal

PCH Louriçal Estudos de Inventário Sumário Executivo
22°0'2,1" S 22°0'2,1" S
Localização do barramento
42°55'50,8" W 42°55'50,8" W

| NA Montante (m) | 219,00 | 219,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 206,90 | 207,02 |
| Queda Bruta (m) | 12,10 | 11,98 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,54 | 0,63 |
| Potência (kW) | 20.000 | 27.000 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 192,5 | 209,03 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Paraíba do Sul ESTADO: RJ e MG SUB-BACIA: 58
DESPACHO: 4.055 DATA: 16/12/2015
AUTOR: Enel Brasil S.A.

POTÊNCIA: 135.600 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 7 (sete)
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
22°0'24,2" S

PCH Tocaia 232,00 219,9 20.000 DRS-PCH3
42°56'55,8" W
22°0'2,1" S

PCH Sapucaia 206,00 193,9 20.000 DRI-PCH4
42°55'50,8" W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Vazão Média de Longo Termo.
2
3 Despacho nº 1.676, de 24 de junho de 2016.
4 Despacho nº 898, de 12 de abril de 2016.

FL. 03 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Gomes Otsuki | 0720160011031 | 18858/D-DF | Responsável Geral do Projeto |
| Arivaldo de Oliveira | AO 53765 | 1981102703 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Shinichi Ono | 0720160011080 | 28105/D-SP | Estudos geotécnicos |
| Joaquim Roriz da Silva | 0720160011047 | 11377/D-DF | Estudos hidrológicos |
| Danilo Jorge Santos | 0720160010972 | 10195/D-DF | Estudos energéticos |
| Luciano Jorge Santos | 0720160011053 | 10018/D-DF | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença
Não foi apresentada.
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada.
A ANEEL fará articulação com o órgão competente.
Número -
Órgão Emissor
Agência Nacional de Águas - ANA
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença, como explicado a seguir:
 Para a alteração do N.A. normal de jusante, foi explicado que na etapa de projeto
básico foi elaborado um estudo específico para definição do comportamento do canal
de fuga, com base no monitoramento hidrométrico efetuado no respectivo trecho do
rio Paraíba do Sul e em análises detalhadas das seções de escoamento a jusante do
barramento. Como resultado deste trabalho, verificou-se um aumento da ordem de 10
cm no nível d'água normal no canal de fuga, quando comparado ao inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
 Ressalta-se que as alterações dos níveis operacionais apresentadas não
interferiram nas usinas adjacentes à PCH Louriçal.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Louriçal
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

32.876,00 NOME DO RIO DA USINA: Paraíba do Sul
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
58630002 Anta Rio Paraíba do Sul 32.700
10. Ressalte-se que não foram utilizados postos para preenchimento das falhas pois, tendo em vista que
a PCH Louriçal está situada no trecho de vazão reduzida da UHE Simplício, o comportamento hidrológico relativo à
faixa para geração de energia será determinado pela operação dessa Usina Hidrelétrica e não pelo regime natural do
rio Paraíba do Sul.
11. Conforme informado pelo agente5, a modelagem hidrológica e energética teve como base a série de
vazões médias mensais definidas para a UHE Simplício disponibilizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Tabela 8 - Série de vazões máximas

8.544,00 TR (anos): 10.000
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):
TIPO DE VERTEDOURO: Controlado por Comportas
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Barragem de Terra/Enrocamento
LUCIANO JORGE SANTOS
NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 07201600110536
10018/D-DF
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
58630002 Anta Rio Paraíba do Sul 32.700
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 27.000 kW é 35,00% superior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 14.202 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 15.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.
O fator de capacidade de 0,55 é igual ao do inventário.
 Analisando a curva de permanência de vazões do Projeto Básico
em relação à curva do inventário, constatou-se que elas apresentam a
mesma grandeza e o mesmo comportamento. Adicionalmente,
verificou-se que a vazão de engolimento máximo das 2 turbinas
5 Documento nº 48524.006791/2016-00
6 Documento nº 48513.011635/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
(318,80 m3/s) atende ao critério do Q30% (201,98 m3/s), resultando em
uma permanência de aproximadamente 21,29%.
12. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Louriçal Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 27.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 15.000 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 14.202 / 39,807
Rendimento da turbina 0,91
Rendimento do gerador 0,97
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 0,0126
Indisponibilidade programada (%) 0,0373
Perdas hidraúlicas nominais (m) 0,24756
Queda bruta nominal (m) 11,98
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,031
Consumo Interno (kW médio) 100
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. A Resolução Normativa nº 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações em relação às
normas anteriores – Resolução 395/1998 e Resolução Normativa nº 343/2008. Dentre as quais destaca-se que o
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo DRI-PCH, etapa já cumprida pelo empreendedor.
15. Além disso, foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tais documentos, conforme exigido pela citada norma.
16. Cabe destacar que a figura do DRS-PCH foi criada visando permitir que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a
seguir transcrito:
[...]

FL. 06 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Louriçal conforme solicitado pela empresa ENEL Brasil S.A., bem como o encaminhamento de
documento à Agência Nacional de Águas, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Louriçal sob a titularidade da empresa ENEL Brasil S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Agência Nacional de Águas, para fins da emissão da
DRDH.
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL

FL. 07 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Louriçal

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931

425,28 1374,06 925,55 412,21 75,91 71,68 71,68 101,44 97,82 161,97 151,41 435,03
1932

| 711,71 | 591,47 | 459,46 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 77,21 | 92,80 149,80 189,82 672,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1933 | 622,63 | 164,28 | 121,45 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 81,23 | 98,83 158,95 186,80 341,63 |  |  |
| 1934 | 663,65 | 75,00 | 140,85 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 | 71,48 | 72,69 311,47 |
| 1935 | 211,73 1066,51 396,62 121,55 71,68 | 71,68 | 71,68 | 85,26 | 78,62 158,95 137,23 137,34 |  |  |  |  |  |  |

1936

71,18 71,28 731,21 222,69 71,68 71,68 71,68 71,78 71,68 83,15 106,97 310,06
1937

| 632,08 | 664,46 | 122,05 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 141,76 247,22 951,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1938 | 649,58 | 490,53 | 411,40 168,80 71,68 | 71,68 | 71,68 147,89 116,02 160,46 287,34 531,85 |  |  |  |  |
| 1939 | 495,25 | 402,35 | 114,11 166,89 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 | 71,48 135,22 217,06 |  |
| 1940 | 377,02 | 652,29 | 524,11 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 106,37 286,63 404,77 |

1941

250,44 71,28 155,33 80,83 71,68 71,68 71,68 78,22 146,28 146,79 199,87 449,71
1942

| 250,84 | 212,64 | 426,89 100,14 71,68 | 71,68 | 71,68 | 92,39 | 80,63 132,61 209,02 424,98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1943 | 950,19 | 603,83 | 426,08 131,81 71,68 | 71,68 | 71,68 119,64 109,89 197,26 200,88 401,75 |  |  |  |
| 1944 | 257,48 | 574,17 | 842,91 198,06 71,68 | 71,68 | 71,68 | 96,42 | 80,63 | 88,17 112,00 211,03 |
| 1945 | 200,67 | 625,65 | 287,34 154,73 71,68 | 71,68 | 71,68 | 94,41 | 90,69 | 75,10 149,40 382,45 |

1946

941,04 294,38 414,22 165,39 71,68 71,68 71,68 82,24 71,68 107,37 168,60 186,80
1947

| 606,55 | 813,05 1636,26 478,86 147,79 71,68 | 71,68 163,07 166,49 181,17 303,52 685,67 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 | 481,88 | 650,48 | 755,85 344,95 101,14 71,68 | 71,68 105,46 87,67 | 93,30 135,22 356,21 |  |  |  |
| 1949 | 434,73 | 669,69 | 277,79 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 100,44 71,68 | 91,29 121,15 253,36 |
| 1950 | 505,20 | 807,93 | 442,67 345,55 92,09 | 71,68 | 71,68 100,44 89,68 115,52 258,38 505,61 |  |  |  |

1951

417,43 565,53 719,75 390,99 71,68 71,68 71,68 132,71 99,83 93,30 80,73 201,88
1952

| 355,30 | 588,85 | 852,36 267,83 71,68 | 71,68 | 71,68 118,64 115,02 134,72 273,46 307,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 | 71,18 | 71,28 | 71,38 | 72,19 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 81,23 | 85,66 | 72,09 174,63 256,37 |  |
| 1954 | 71,18 | 71,28 | 71,38 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 | 71,48 | 87,77 124,16 |
| 1955 | 131,00 | 71,28 | 71,38 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 | 71,48 112,00 290,66 |  |

1956

71,18 71,28 71,38 71,48 71,68 71,68 71,68 90,38 71,68 71,48 99,93 292,77
1957

| 71,18 | 158,55 | 499,98 406,38 71,68 | 71,68 | 71,68 | 92,39 101,85 88,17 143,37 309,86 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 | 71,18 | 207,81 | 128,79 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 81,23 100,84 123,56 154,43 321,12 |
| 1959 | 530,64 | 100,74 | 328,76 176,44 71,68 | 71,68 | 71,68 | 88,27 | 71,68 | 74,10 224,10 194,84 |
| 1960 | 94,91 | 356,01 | 804,81 144,98 71,68 | 71,68 | 71,68 114,61 95,81 | 92,29 126,18 289,15 |  |  |

1961

929,78 962,15 989,10 374,30 138,24 71,68 71,68 132,71 99,83 84,15 123,16 192,83
1962

| 173,23 | 948,08 | 430,91 | 85,26 | 71,68 | 71,68 | 71,68 103,45 102,85 109,39 279,50 462,17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 | 345,55 | 408,59 | 145,48 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 73,19 | 71,68 | 71,48 110,99 74,70 |
| 1964 | 75,50 | 448,00 | 109,08 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 79,22 | 71,68 125,57 155,43 270,45 |  |
| 1965 | 355,40 | 855,28 | 536,97 127,28 134,82 71,68 | 71,68 150,91 116,02 194,24 276,58 345,55 |  |  |  |  |  |  |

1966

1119,39 196,75 533,05 191,63 71,68 71,68 71,68 114,61 105,87 136,73 493,84 611,98
1967
1049,62 1146,44 1059,77 455,04 125,97 71,68 71,68 143,87 126,07 126,58 276,78 480,57

1968 399,04 141,86 259,69 71,48 71,68 71,68 71,68 101,44 102,85 104,36 80,73 246,22
1969 195,65 85,56 152,92 71,48 71,68 71,68 71,68 96,42 81,64 117,53 216,06 415,32
1970 198,97 175,44 251,75 71,48 71,68 71,68 71,68 81,23 130,10 136,73 163,58 174,63

FL. 09 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Louriçal

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 71,18 | 71,28 | 71,38 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 86,66 105,36 205,90 501,38 |  |  |  |
| 1972 | 209,02 | 408,29 | 517,87 | 97,72 | 71,68 | 71,68 | 71,68 113,61 150,30 175,04 276,58 351,78 |  |  |  |  |  |
| 1973 | 433,02 | 534,46 | 165,59 192,83 71,68 | 71,68 | 71,68 120,65 99,83 151,81 320,92 368,57 |  |  |  |  |  |  |  |

1974

383,55 180,16 364,95 208,01 71,68 71,68 71,68 106,47 82,64 116,52 115,02 249,33
1975

| 444,48 | 373,50 | 157,24 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 72,19 | 71,68 123,56 215,05 391,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 184,29 | 243,40 | 247,73 104,26 71,68 | 71,68 | 71,68 | 86,66 150,41 214,05 322,83 516,87 |  |  |  |  |
| 1977 | 393,91 | 202,69 | 71,38 | 107,37 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 74,60 | 71,48 159,45 468,61 |  |
| 1978 | 528,23 | 173,63 | 206,81 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 75,20 | 71,68 | 71,48 151,41 205,00 |

1979

97,42 646,66 256,17 71,48 71,68 71,68 71,68 105,46 120,04 71,48 251,04 349,37
1980

| 465,69 | 294,17 | 71,38 | 172,42 71,68 | 71,68 | 71,68 | 91,39 | 86,66 104,36 161,56 377,92 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 | 552,76 | 189,62 | 161,16 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 82,24 | 71,68 108,38 250,54 553,46 |
| 1982 | 498,47 | 186,60 | 712,31 403,46 71,68 | 71,68 | 71,68 113,61 84,65 124,57 140,35 635,20 |  |  |  |  |
| 1983 | 849,55 | 564,52 | 555,07 431,51 165,59 632,79 163,88 188,61 614,89 532,75 577,09 808,43 |  |  |  |  |  |  |

1984

486,91 140,45 92,09 127,58 103,15 71,68 71,68 104,46 99,83 91,29 107,98 194,84
1985

| 591,27 | 803,40 | 863,52 397,03 109,29 71,68 | 71,68 119,64 116,02 119,54 168,60 263,41 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 279,80 | 337,21 | 446,69 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 109,49 85,66 | 71,48 | 71,68 459,16 |
| 1987 | 362,54 | 422,26 | 169,00 315,69 136,53 73,80 | 71,68 | 76,21 | 83,65 | 85,16 100,94 331,88 |  |  |
| 1988 | 319,31 1006,59 620,92 273,87 159,76 88,88 | 71,68 131,71 118,03 140,75 209,02 206,00 |  |  |  |  |  |  |  |

1989

485,60 615,39 599,71 284,02 71,68 71,68 71,68 137,84 129,09 133,62 150,41 274,57
1990

| 109,59 | 71,28 | 103,05 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 107,48 124,06 107,37 129,19 136,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 322,63 | 458,76 | 390,49 570,45 112,50 71,68 | 71,68 123,66 114,01 151,81 137,23 195,85 |  |  |  |
| 1992 | 563,52 | 164,48 | 101,85 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 109,49 168,50 210,43 339,22 402,25 |
| 1993 | 78,02 | 318,10 | 371,99 267,13 71,68 | 71,68 | 71,68 111,50 102,85 140,75 123,16 160,56 |  |  |

1994

194,64 71,28 290,15 173,23 131,10 71,68 71,68 93,40 71,68 71,48 127,18 261,20
1995

| 71,18 | 707,29 | 133,01 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,78 | 71,68 115,52 251,55 333,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 626,76 | 496,16 | 892,98 336,50 71,68 | 71,68 | 71,68 103,45 202,08 128,59 545,92 572,87 |  |  |  |  |
| 1997 | 919,62 | 461,37 | 369,68 | 72,69 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 98,43 | 90,69 114,51 143,37 301,41 |
| 1998 | 153,22 | 385,56 | 152,21 | 71,48 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 78,22 | 71,68 125,57 181,67 208,01 |

1999

559,09 469,41 382,35 71,48 71,68 71,68 71,68 76,21 71,68 71,48 102,95 277,59
2000

| 561,71 | 302,52 | 159,25 | 88,17 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 78,12 114,92 77,11 | 96,82 280,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 150,20 | 213,04 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 96,82 142,26 |
| 2002 | 325,04 | 533,56 | 122,25 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 131,20 324,94 |  |
| 2003 | 487,91 | 203,79 | 126,88 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 80,13 | 81,64 112,40 179,66 301,72 |  |  |

2004

255,27 333,89 414,22 352,89 71,38 71,38 71,38 132,71 93,70 126,58 164,48 455,14
2005

| 518,78 | 581,31 | 334,59 151,51 71,38 | 71,38 | 71,38 129,69 113,91 93,30 178,66 387,37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 129,29 | 500,98 | 190,12 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 104,46 99,73 163,98 263,41 450,81 |  |
| 2007 | 958,63 | 389,79 | 82,64 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 110,49 74,50 | 71,38 185,69 252,25 |
| 2008 | 85,56 | 526,12 | 547,23 374,30 71,38 | 71,38 | 71,38 128,69 124,06 160,96 296,69 685,67 |  |  |  |

2009

691,90 1020,66 457,25 257,18 71,38 71,38 71,38 166,99 161,36 289,05 443,98 872,47
2010

862,22 352,89 589,05 387,27 83,65 71,38 71,38 140,75 127,08 174,03 368,37 885,74
2011 1013,53 208,32 747,60 365,26 75,60 71,38 71,38 145,78 115,92 161,97 211,93 548,94
2012 673,61 191,63 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 113,51 102,85 95,31 169,51 174,63

FL. 010 da Nota Técnica nº 488/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Louriçal

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 494,85 492,44 360,73 106,27 71,38 71,38 71,38 95,31 93,70 103,35 125,07 401,65
2014 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38