DSP - DESPACHO 3095/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Coronel Barros, no rio Conceição, no município de Coronel Barros, (RS) de titularidade da Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda e da Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-02
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 848/2016-SCG/ANEEL
Em 29 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.006875/2013-33
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Coronel Barros, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas
Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e
Desenvolvimento Social Ltda., por meio, respectivamente,
dos Despachos nº 24, de 7 de janeiro de 2014, e nº 1.243,
de 29 de abril de 2015, localizada no município de Coronel
Barros, no estado do Rio Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Coronel Barros, com 8.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.033153-8.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Enebras
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda. (Enebras
e Cooperativa de Geração), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 24, de 7 de janeiro de 2014, e nº 1.243, de
29 de abril de 2015, localizada no rio Conceição, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de
Coronel Barros, no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 23 de outubro de 2013, o Despacho n° 3.622 aprovou a Revisão dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Conceição, no trecho entre o canal de fuga da PCH Antas e a foz, no rio Ijuí, a qual identificou um
aproveitamento hidrelétrico, a PCH Coronel Barros.
3. Em 7 de janeiro de 2014, por meio do Despacho nº 24, foi conferido o Registro Ativo à Enebras e à
Cooperativa de Geração, o qual foi Aceito em 29 de abril de 2015 por meio do Despacho nº 1.243.
4. Em 31 de outubro de 2016, as interessadas protocolaram1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Enebras e Cooperativa de Geração para emissão do Despacho
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração
da PCH Coronel Barros.
1 Por meio da correspondência nº 165/2016-PRJ/ENEBRAS, SIC 48513.026278/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.622, de 23 de outubro de 2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Coronel Barros

PCH CORONEL BARROS Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°23'48"S 28°24'30"S
Localização do Barramento
54°2'25"W 54°2'38"W

NA Montante (m) 254 254
NA Jusante (m) 219 218,99
Queda Bruta (m) 35 35,01

| Área do Reservatório (km²) | 0,779 | 0,3765 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 9.000 | 8.500 |
| Energia Média (kWméd) | 4.980 | 4.400 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 26,01 | 23,76 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Rio Conceição ESTADO: RS 75
BACIA:

DESPACHO: 3.622 DATA: 23/10/2013
AUTOR: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 9.000 kW 1
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
CGH Antas (tornou-se CGH a partir da publicação da Lei nº 13.097, de 19/01/2015)

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
Não existe - Despacho nº 1.151, de 17/04/2015, registrou desistência na realização dos estudos de inventário do rio Ijuí, no
trecho entre as cotas 154,67 e 217,84.
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Zonta | 5362345-3 | 097732-4-SC |  |
| Debora Simon | 5362521-4 | 05428-7-SC | Responsável Geral do Projeto |
| Francielle Nicaretta | 5362528-1 | 103735-7-SC |  |

Estudos cartográficos e

Daniel Zonta 7847637 097732-4-SC
topográficos

| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 7851543 | 941450-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Zonta | 5362268-3 | 097732-4-SC |  |
| Debora Simon | 5362515-0 | 05428-7-SC | Estudos hidrológicos |
| Francielle Nicaretta | 5362491-6 | 103735-7-SC |  |
| Daniel Faller | 20150747405 | PR-96294/D | Estudos energéticos |
| Francielle Nicaretta | 5988147-0 | 103735-7-SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada.
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos hídricos.
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico

FL. 04 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é igual à do Inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Coronel Barros
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

947,1 NOME DO RIO DA USINA: Conceição
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75200000 Conceição Conceição 811
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75205000 (estação Conceição
base juntamente
Ponte Nova do Conceição 970
com a estação
Conceição)

75295000 Colônia Mousquer Ijuizinho 2160
75155000 Passo Faxinal Ijuí 1940
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.025,8 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: À gravidade

NOME DO RESP. TÉCNICO: FRANCIELLE NICARETTA Nº DA ART 5988147-0
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
75205000 Ponte Nova do Conceição Conceição 970
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 8.500 kW é 500 kW inferior à estimada no inventário. Segundo o
empreendedor, a redução na potência está relacionada à adoção de uma hidrologia
mais conservadora e a consideração de fatores não considerados nos estudos de
inventário hidrelétrico tais como vazão de usos consuntivos, perdas elétricas e

FL. 05 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
consumo interno. Além disso, também foram revistos os valores de indisponibilidades
forçada e programada, rendimentos do conjunto turbina e gerador, entre outros. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.920 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 3.148,15 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH CORONEL BARROS Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 28°24'30"S
54°2'38"W
Coordenadas da casa de força 28°22'4,53"S
54°3'14,33"W
Potência Instalada Total (kW) 8.500
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 3.148,15
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 2.920
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,94
Rendimento nominal por turbina (%) 92,5
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,07
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,39
Hb: Queda bruta nominal (m) 35,01
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,11%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 26
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,389
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,48
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH conforme solicitado por Enebras e Cooperativa de Geração, bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. O
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos
competentes.

FL. 06 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Coronel Barros sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH.
SUZANE MUELBERT
Analista Administrativa
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CORONEL BARROS

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1942 | 8,14 | 4,76 | 15,35 | 6,90 | 25,15 | 30,88 | 17,00 | 28,84 | 23,77 | 31,66 | 11,59 | 7,70 |
| 1943 | 4,99 | 4,29 | 4,44 | 4,26 | 20,72 | 32,34 | 25,91 | 15,31 | 29,41 | 17,57 | 9,02 | 9,47 |
| 1944 | 6,50 | 5,00 | 4,89 | 4,23 | 4,38 | 18,69 | 7,49 | 5,62 | 7,43 | 11,93 | 6,60 | 3,61 |
| 1945 | 3,14 | 2,59 | 2,77 | 2,02 | 3,84 | 2,93 | 6,87 | 15,65 | 27,49 | 10,02 | 6,56 | 13,96 |
| 1946 | 33,02 | 20,16 | 8,45 | 6,49 | 11,48 | 20,05 | 22,08 | 13,51 | 9,11 | 25,12 | 16,55 | 29,86 |
| 1947 | 29,41 | 14,18 | 14,30 | 17,79 | 55,69 | 51,97 | 26,81 | 17,23 | 27,72 | 16,55 | 11,25 | 28,28 |

1948

| 14,30 | 25,35 | 14,30 | 40,80 | 44,30 | 38,32 | 33,02 | 21,96 | 31,10 | 40,57 | 27,94 | 10,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 11,25 | 5,44 | 12,94 | 10,27 | 5,26 | 19,03 | 18,58 | 18,02 | 28,17 | 33,13 | 11,36 | 7,28 |
| 1950 | 7,53 | 8,57 | 10,62 | 7,60 | 16,78 | 30,88 | 19,93 | 39,22 | 23,32 | 52,19 | 23,09 | 15,87 |
| 1951 | 10,56 | 8,31 | 9,45 | 4,60 | 4,64 | 5,84 | 8,98 | 3,21 | 4,21 | 44,64 | 46,67 | 12,72 |
| 1952 | 7,05 | 10,76 | 6,77 | 5,59 | 3,88 | 31,44 | 23,66 | 8,32 | 11,81 | 23,09 | 12,94 | 8,99 |
| 1953 | 10,35 | 9,04 | 6,85 | 6,43 | 16,89 | 32,79 | 16,10 | 17,34 | 67,98 | 74,41 | 31,21 | 10,26 |
| 1954 | 16,33 | 14,18 | 16,89 | 13,84 | 10,57 | 29,41 | 51,97 | 27,49 | 75,54 | 94,94 | 21,96 | 24,90 |
| 1955 | 26,36 | 9,73 | 15,31 | 32,79 | 44,97 | 63,70 | 36,40 | 21,51 | 16,78 | 55,46 | 12,94 | 7,35 |
| 1956 | 10,23 | 10,16 | 6,91 | 45,42 | 36,85 | 11,93 | 16,33 | 26,59 | 14,86 | 13,73 | 6,75 | 5,68 |
| 1957 | 12,83 | 7,27 | 5,13 | 3,83 | 7,48 | 10,44 | 17,23 | 14,30 | 40,46 | 29,52 | 54,79 | 21,51 |

1958

| 15,76 | 8,77 | 13,17 | 7,31 | 4,49 | 4,76 | 12,94 | 43,17 | 15,20 | 44,52 | 15,99 | 62,34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 8,67 | 27,94 | 36,74 | 38,54 | 49,49 | 48,13 | 55,24 | 32,91 | 40,69 | 52,98 | 16,89 | 15,76 |
| 1960 | 7,13 | 8,71 | 6,21 | 6,81 | 5,09 | 9,17 | 9,45 | 15,08 | 53,55 | 39,11 | 36,18 | 7,90 |
| 1961 | 12,94 | 10,39 | 33,02 | 43,73 | 24,00 | 69,56 | 70,58 | 33,69 | 70,01 | 89,41 | 55,91 | 31,78 |
| 1962 | 21,06 | 8,88 | 6,06 | 9,05 | 6,47 | 5,44 | 4,57 | 5,86 | 5,38 | 4,31 | 4,03 | 4,11 |
| 1963 | 3,17 | 5,51 | 3,76 | 4,45 | 5,64 | 14,52 | 5,63 | 19,48 | 33,81 | 37,08 | 52,64 | 37,30 |
| 1964 | 10,47 | 8,78 | 6,55 | 22,53 | 7,61 | 6,52 | 8,81 | 27,83 | 44,52 | 22,98 | 9,56 | 6,75 |
| 1965 | 6,84 | 21,96 | 9,68 | 20,61 | 16,44 | 6,92 | 15,54 | 36,85 | 74,07 | 54,56 | 22,53 | 39,00 |
| 1966 | 46,89 | 22,53 | 18,24 | 18,47 | 7,20 | 32,91 | 28,84 | 34,26 | 47,12 | 56,25 | 49,60 | 37,76 |
| 1967 | 15,20 | 15,54 | 20,27 | 6,56 | 9,14 | 10,37 | 34,03 | 46,78 | 79,49 | 28,51 | 18,13 | 11,81 |

1968

| 6,04 | 7,98 | 4,99 | 5,49 | 4,83 | 6,59 | 10,62 | 5,04 | 9,78 | 15,87 | 23,43 | 16,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 31,33 | 21,63 | 9,29 | 12,38 | 13,17 | 24,67 | 10,96 | 17,00 | 8,23 | 7,07 | 21,96 | 9,87 |
| 1970 | 14,07 | 4,64 | 9,96 | 3,92 | 20,39 | 44,86 | 32,12 | 30,31 | 15,42 | 26,59 | 12,72 | 20,72 |
| 1971 | 14,52 | 11,93 | 48,92 | 23,21 | 20,50 | 37,08 | 33,69 | 40,57 | 19,48 | 9,74 | 6,05 | 4,96 |
| 1972 | 5,35 | 9,49 | 4,78 | 10,03 | 14,18 | 100,47 | 43,51 | 69,11 | 56,59 | 32,57 | 33,24 | 34,48 |
| 1973 | 27,72 | 24,90 | 15,42 | 15,42 | 42,61 | 37,30 | 61,67 | 61,55 | 54,67 | 26,25 | 12,49 | 27,72 |
| 1974 | 26,81 | 19,48 | 10,56 | 5,49 | 9,81 | 43,28 | 13,39 | 17,45 | 9,45 | 5,97 | 6,23 | 21,95 |
| 1975 | 14,65 | 12,85 | 24,37 | 16,61 | 15,95 | 35,15 | 18,79 | 38,16 | 53,82 | 29,32 | 28,78 | 19,81 |
| 1976 | 32,30 | 19,72 | 17,64 | 12,74 | 11,63 | 12,59 | 15,80 | 24,53 | 21,29 | 14,71 | 18,63 | 24,43 |
| 1977 | 33,30 | 21,54 | 13,36 | 12,83 | 10,68 | 24,75 | 39,09 | 44,67 | 30,66 | 15,16 | 27,63 | 19,82 |

1978

| 9,52 | 6,34 | 5,75 | 3,82 | 3,66 | 7,07 | 22,87 | 22,37 | 14,57 | 9,24 | 32,93 | 12,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 6,29 | 6,50 | 6,25 | 14,66 | 14,63 | 10,48 | 19,49 | 28,40 | 30,44 | 89,55 | 34,76 | 36,54 |
| 1980 | 13,69 | 8,32 | 7,88 | 7,92 | 19,81 | 11,10 | 12,62 | 27,34 | 23,11 | 30,78 | 44,74 | 34,32 |
| 1981 | 20,81 | 34,39 | 12,80 | 8,76 | 6,53 | 9,15 | 5,95 | 4,79 | 19,97 | 9,98 | 9,14 | 14,30 |
| 1982 | 6,95 | 7,54 | 5,28 | 3,88 | 4,81 | 26,91 | 35,57 | 48,01 | 49,42 | 50,52 | 102,49 | 26,84 |
| 1983 | 15,93 | 46,89 | 40,30 | 60,40 | 113,27 | 53,93 | 105,64 | 66,06 | 30,67 | 35,10 | 26,84 | 10,74 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CORONEL BARROS

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1984 25,69 25,39 10,04 20,64 57,58 58,64 55,49 46,51 42,92 46,97 26,33 12,61
1985

| 7,94 | 20,97 | 13,43 | 38,25 | 56,99 | 38,31 | 44,87 | 79,39 | 58,48 | 22,91 | 15,40 | 9,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 6,10 | 7,20 | 15,27 | 45,50 | 36,33 | 34,68 | 45,90 | 41,77 | 24,06 | 20,59 | 85,41 | 32,90 |
| 1987 | 32,27 | 22,76 | 11,83 | 65,12 | 52,84 | 38,24 | 77,21 | 42,01 | 32,52 | 29,83 | 23,64 | 11,97 |
| 1988 | 11,01 | 9,79 | 5,91 | 10,84 | 10,41 | 11,29 | 8,51 | 6,38 | 53,40 | 32,15 | 26,39 | 12,71 |
| 1989 | 14,11 | 10,15 | 8,90 | 8,95 | 7,25 | 6,51 | 25,05 | 23,90 | 91,46 | 40,98 | 20,18 | 13,29 |
| 1990 | 16,82 | 9,52 | 10,53 | 34,49 | 35,18 | 73,91 | 36,23 | 17,17 | 44,86 | 53,87 | 42,67 | 23,42 |
| 1991 | 10,49 | 7,18 | 5,66 | 5,75 | 4,47 | 30,57 | 16,95 | 28,53 | 12,77 | 10,54 | 6,27 | 12,93 |
| 1992 | 10,52 | 17,11 | 24,32 | 28,08 | 90,93 | 54,71 | 34,38 | 29,30 | 32,71 | 28,53 | 23,62 | 14,27 |
| 1993 | 12,79 | 8,32 | 16,27 | 7,99 | 25,24 | 30,01 | 42,13 | 18,41 | 14,17 | 21,12 | 47,69 | 60,12 |
| 1994 | 18,86 | 41,57 | 17,64 | 30,31 | 36,84 | 50,49 | 66,29 | 31,10 | 34,97 | 40,08 | 39,50 | 20,03 |

1995

| 26,41 | 13,38 | 12,55 | 8,18 | 7,09 | 11,08 | 16,76 | 14,31 | 10,58 | 23,65 | 8,12 | 5,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 18,95 | 35,82 | 13,53 | 16,98 | 7,68 | 15,17 | 21,71 | 18,55 | 16,14 | 25,39 | 19,66 | 12,84 |
| 1997 | 7,89 | 8,15 | 5,76 | 6,50 | 6,30 | 18,28 | 11,84 | 20,21 | 14,29 | 103,62 | 88,96 | 41,46 |
| 1998 | 35,20 | 68,43 | 33,00 | 52,26 | 49,73 | 31,16 | 35,44 | 56,47 | 53,25 | 41,79 | 19,21 | 13,45 |
| 1999 | 12,53 | 10,06 | 7,53 | 13,08 | 15,50 | 26,84 | 43,60 | 24,30 | 31,39 | 37,61 | 21,74 | 12,65 |
| 2000 | 11,33 | 9,12 | 12,53 | 17,06 | 14,24 | 33,92 | 32,31 | 20,43 | 18,90 | 39,05 | 24,97 | 20,03 |
| 2001 | 46,20 | 24,97 | 18,20 | 24,96 | 37,51 | 23,50 | 24,28 | 14,55 | 17,53 | 35,54 | 18,08 | 12,56 |
| 2002 | 11,76 | 11,20 | 9,05 | 13,88 | 28,65 | 40,36 | 40,48 | 59,14 | 69,12 | 108,53 | 65,40 | 82,62 |
| 2003 | 42,02 | 25,83 | 23,07 | 15,56 | 18,40 | 14,84 | 26,83 | 15,65 | 14,26 | 18,17 | 22,51 | 65,31 |
| 2004 | 26,97 | 15,95 | 9,73 | 8,75 | 9,80 | 10,99 | 17,19 | 11,54 | 13,85 | 14,45 | 29,68 | 18,70 |

2005

| 12,78 | 8,69 | 7,31 | 14,98 | 54,59 | 65,42 | 35,64 | 25,50 | 28,95 | 78,12 | 32,41 | 19,34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 13,51 | 9,23 | 13,13 | 12,94 | 9,90 | 17,68 | 21,64 | 17,11 | 20,20 | 22,00 | 34,80 | 27,55 |
| 2007 | 21,07 | 12,46 | 10,22 | 15,53 | 29,16 | 14,99 | 25,81 | 17,55 | 46,82 | 41,03 | 37,68 | 18,75 |
| 2008 | 12,80 | 8,19 | 7,13 | 6,13 | 6,57 | 18,90 | 14,99 | 20,25 | 13,98 | 51,72 | 42,00 | 18,35 |
| 2009 | 12,83 | 10,41 | 7,47 | 5,56 | 7,05 | 8,11 | 15,36 | 48,20 | 61,29 | 37,11 | 73,95 | 52,93 |
| 2010 | 46,98 | 28,28 | 14,93 | 18,03 | 23,99 | 28,67 | 40,97 | 23,31 | 40,23 | 22,28 | 13,49 | 20,50 |
| 2011 | 14,32 | 26,99 | 12,99 | 43,81 | 36,75 | 34,83 | 47,35 | 52,32 | 22,07 | 23,19 | 17,62 | 9,95 |
| 2012 | 8,25 | 6,30 | 5,87 | 5,23 | 4,72 | 5,10 | 12,50 | 10,01 | 17,95 | 47,31 | 25,34 | 55,57 |
| 2013 | 41,52 | 19,26 | 24,76 | 27,63 | 22,37 | 18,87 | 20,84 | 24,73 | 23,75 | 20,21 | 18,19 | 15,85 |