DSP - DESPACHO 1437/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Km 14, no rio dos Patos, no município de Prudentópolis, (PR), de titularidade da Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-25
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL
Em 20 de maio de 2021.
Processo: 48500.001523/2009-13.
Assunto: Sumário Executivo referente à alteração de

características técnicas da Pequena Central
Hidrelétrica Km 14, com 8.300 kW de Potência

Instalada, com Despacho de Registro da
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH)
conferido à Enerbios Consultoria em Energias
Renováveis e Meio Ambiente Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Km 14, com 8.300 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034039-1.01, com registro de adequabilidade aos estudos de inventário e
ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) conferido à Enerbios Consultoria em
Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda. (ENERBIOS), por meio do Despacho nº 3.199, de 10 de
setembro de 2015, localizada no rio Rio dos Patos, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja
casa de força localiza-se no município Prudentópolis no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 125, de 29 de março de 2000, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
Simplificado do Rio dos Patos, no qual foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Km 14.
3. O Despacho nº 2.243, de 10 de julho de 2015, hierarquiza em primeiro lugar a ENERBIOS,
como interessada na implantação e exploração da PCH Km 14.
4. O Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015, registra a adequabilidade aos estudos
de inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Km 14, com 6.000
kW de potência instalada.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\128\NT_245SS1105
48524.004197/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
5. O Despacho nº 1.380, de 3 de julho de 2018, prorroga por 3 (três) anos a vigência do DRSPCH objeto do Despacho nº 3.199/2015, referente à PCH Km 14.
21.006/191,
6. Em 27 de junho de 2019, por meio da Carta SDE a ENERBIOS solicita revisão do
referido DRS-PCH com intuito de alterar o nível de jusante do empreendimento, tendo sida respondida
pelo Ofício nº 419/2018, de 27 de junho de 2019.
7. Em 6 de novembro de 2019, a ENERBIOS protocolou2 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento solicitando alterações de características técnicas.
III – DA ANÁLISE
8. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
9. A ENERBIOS justifica a revisão do Projeto Básico da PCH Km 14 em função do aumento da
queda bruta com alteração do nível operativo de jusante e da atualização da série de vazões do rio dos
Patos pela Agência Nacional de Água (ANA).
Quadro 1 – Alteração do arranjo da PCH Km 14

PCH Rabo de Galo Arranjo do Projeto Básico do Arranjo do Projeto Básico
(datum SIRGAS 2000) DRS-PCH ajustado
25°06'20"S 25°06'32"S
Barramento
50°55'42"W 50°55'58"W ¹
25°04'25"S 25°4'20" S
Casa de Força
50°56'14"O 50°56'25" W
¹ Localização da tomada de água, sem barramento.
10. A Figura 1 apresenta o arranjo geral proposto no novo Projeto Básico.
1 Documento nº 48513.008011/2019-00
2 Documento nº 48513.023063/2019-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Km 14

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
11. Quadro 2, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de
Força e do Reservatório da PCH Km 14:
Quadro 2 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
Tomada de Água 25°06'32"S
Prudentópolis
(sem barramento) 50°55'58"W *
25°4'20" S
Casa de Força Prudentópolis
50°56'25" W
Limite máximo do Reservatório * - -
* Como não haverá barramento e, consequentemente, reservatório, não há municípios que possuam áreas inundadas em
função da construção deste empreendimento.
12. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
13. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho n° 125 de 29 de março de 2000, considerando que
o aproveitamento à jusante da PCH Km 14, a Km 10, é uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH).
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Km 14
Projeto Básico Sumário Executivo
PCH Km 14 Estudos de Inventário
anterior ajustado

| Localização do | 25°6'20" S | 25°06'18"S | 25° 6'32"S |
| --- | --- | --- | --- |
| Barramento | 50°55'42" W | 50°55'44"O | 50°55'58"W * |
| NA Montante (m) | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| NA Jusante (m) | 525,00 | 525,00 | 519,80 |
| Queda Bruta (m) | 25,00 | 25,00 | 30,20 |

Área do Reservatório

não consta no inventário 0,0762 0,00
(km²)

Potência (kW) 4.000 6.000 8.300
Energia Média (kWméd) 2.560,00 3.500,00 4.385,00
Vazão QMLT4 (m³/s) 26,3 26,0 28,82
* não haverá barramento, apenas a tomada de água
3
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
Quadro 3 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Rio dos Patos ESTADO: PR SUB-BACIA: 64
DESPACHO: 125/2000 DATA: 29/03/2000
AUTOR: Antonio de Pádua Lourdes Pereira
EIXOS

POTÊNCIA: 39,90 4 (quatro)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
25°9'9,31" S

Km 19 593,00 550,00 10.000 DRS-PCH
50°55'58,55" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)

Km 10 - 525,00 510,00 4.000,00 CGH
III.2 – Aspectos de Gestão
14. Os Quadros 4, 5 e 6 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 4 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enercons Consultoria em Energia Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 20191896814 CREA 6.908-D/PR Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Carlos Aurelio Nadal 20111533947 CREA 7.108-D/PR
topográficos

| Donizeti Antônio Giusti | 20111526652 | CREA 63.947-D/SP | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Victor Kyochi Bernardes | 20191934325 | CREA 13.964-D/PR | Estudos hidrológicos |
| Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni | 20191896814 | CREA 6.908-D/PR | Estudos energéticos |
| N/A¹ | N/A | N/A | Estruturas extravasoras |

¹ Inexistência de barragem e de estrutura extravasora, por ser só a tomada de água
Quadro 5 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentada

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
Quadro 6 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença DRDH - Outorga Prévia
Número 827
Órgão Emissor Instituto das Águas do Paraná
Data de emissão 27 de setembro de 2017
Validade 27 de setembro de 2022
Vazão de usos consuntivos 0,08
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
15. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 7, 8, 9 e 10, atendem ao uso ótimo
do potencial hidráulico.
Quadro 7 – Estudos de Cartografia e Topografia
Nessa revisão do Projeto Básico houve um aumento de 5,8 metros com a
alteração do nível de jusante. Esse incremento deve-se ao ganho da queda do
aproveitamento Km 10, identificado nos Estudos de Inventário Hidrelétrico
Simplificado do Rio dos Patos com 4.000 kW de potência instalada, sendo
Queda e níveis operacionais
considerada pela legislação atual como CGH. Como se trata de
empreendimento de capacidade reduzida, não consta mais no aproveitamento
ótimo do rio dos Patos e a sua queda pode ser aproveitada pelos
aproveitamentos adjacentes.
Quadro 8 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Km 14
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.251,00 NOME DO RIO DA USINA: Rio dos Patos
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64620000 Rio dos Patos dos Patos 1.086,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
Quadro 9 – Série de vazões máximas
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): - TR (anos): -
TIPO DE VERTEDOURO: não possui
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: captação por tomada de água
NOME DO RESP. TÉCNICO: - Nº DA ART -
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64620000 Rio dos Patos dos Patos 1.086,00
16. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 10 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 8.300 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,528 compatíveis aos estimados
nos estudos de inventário. Para o dimensionamento da potência foi utilizada a
metodologia Custo-Benefício Incremental.
Estudos Energéticos
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.150,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.450,00 kVA, com 0,95 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
17. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 11, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 2 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Km 14 Sumário Executivo
25°06'32"S
Coordenadas do eixo da tomada de água (sem barramento)
50°55'58"W
25°4'20" S
Coordenadas da casa de força
50°56'25" W
NA Montante (m) 550,00
NA Jusante (m) 519,80
Potência Instalada Total (kW) 8.300
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 4.450,00; 4.450,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,95; 0,95
Potência instalada por turbina (kW) 4.150,00; 4.150,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 7,69; 7,69
Rendimento nominal por turbina (%) 92,0%; 92,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 291/2021-SCG/ANEEL, de 20/5/2021.
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,07%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,48
Hb: Queda bruta nominal (m) 30,20
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,88%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 62,62
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,16
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,08
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo I
18. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Km 14 conforme solicitado por Enerbios Consultoria em Energias Renováveis
e Meio Ambiente Ltda.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
19. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
20. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Km 14 sob a titularidade da Enerbios Consultoria em Energias
Renováveis e Meio Ambiente Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
21. Emitir o Despacho.
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL Analista Administrativo – SCG/ANEEL
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Km 14

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 24,15 10,48 7,40 8,30 44,44 69,57 22,38 12,05 41,83 15,08 20,86 27,67
16,25 27,72 27,47 73,06 17,49 35,52 16,60 18,98 21,63 49,22 31,54 22,47
1932

| 1933 | 8,85 | 14,72 | 16,15 | 5,71 | 3,97 | 3,16 | 3,32 | 2,82 | 3,67 | 7,87 | 8,81 | 5,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 | 24,87 | 46,80 | 16,86 | 12,45 | 7,41 | 7,91 | 8,17 | 4,68 | 5,56 | 12,93 | 5,16 | 21,32 |
| 1935 | 10,50 | 5,66 | 27,58 | 7,09 | 3,70 | 20,84 | 23,23 | 59,01 | 65,21 109,02 20,85 | 24,17 |  |  |
| 1936 | 41,46 | 10,87 | 7,55 | 5,08 | 5,26 | 11,50 | 4,94 | 20,75 | 39,13 | 25,39 | 18,58 | 19,23 |
| 29,69 | 13,85 | 40,67 | 29,09 | 14,89 | 11,44 | 8,68 | 17,26 | 10,08 | 44,91 | 73,53 | 12,64 |  |

1937

| 1938 | 31,76 | 27,36 | 15,83 | 17,73 | 43,91 | 63,65 | 55,96 | 17,81 | 16,42 | 16,88 | 15,79 | 12,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 9,85 | 25,73 | 29,76 | 8,76 | 27,00 | 15,31 | 14,33 | 6,12 | 13,24 | 6,72 | 83,44 | 47,63 |
| 1940 | 14,27 | 15,17 | 7,03 | 6,42 | 8,86 | 3,98 | 3,28 | 7,55 | 4,54 | 7,29 | 9,44 | 7,28 |
| 1941 | 13,29 | 59,95 | 32,88 | 23,41 | 20,14 | 23,19 | 17,04 | 60,41 | 28,48 | 33,08 | 26,70 | 38,30 |
| 18,80 | 40,40 | 15,08 | 18,67 | 15,09 | 46,67 | 34,18 | 16,06 | 22,47 | 22,15 | 7,18 | 5,73 |  |

1942

| 1943 | 8,87 | 17,01 | 15,86 | 6,29 | 6,42 | 24,06 | 9,51 | 8,51 | 16,05 | 45,58 | 30,45 | 21,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 | 40,90 | 14,40 | 57,00 | 12,41 | 5,65 | 3,92 | 2,78 | 5,59 | 6,87 | 3,81 | 41,23 | 21,48 |
| 1945 | 7,58 | 36,36 | 35,63 | 8,86 | 5,70 | 10,93 | 54,82 | 9,29 | 7,56 | 19,99 | 10,43 | 9,81 |
| 1946 | 29,14 | 93,26 | 42,51 | 17,06 | 17,04 | 18,91 | 53,20 | 14,43 | 9,65 | 37,82 | 15,66 | 12,62 |
| 17,76 | 27,80 | 14,08 | 6,59 | 4,63 | 11,24 | 18,07 | 29,67 | 68,91 | 42,45 | 22,88 | 30,83 |  |

1947

| 1948 | 24,40 | 35,39 | 15,46 | 13,19 | 22,29 | 14,44 | 10,11 | 44,11 | 14,68 | 33,90 | 40,66 | 10,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 7,76 | 4,16 | 7,10 | 10,67 | 10,43 | 21,63 | 6,83 | 5,89 | 8,76 | 10,30 | 6,18 | 8,04 |
| 1950 | 52,97 | 39,93 | 38,49 | 10,20 | 12,69 | 12,29 | 13,93 | 5,60 | 13,72 | 50,75 | 20,82 | 19,76 |
| 1951 | 44,53 | 45,60 | 46,98 | 12,07 | 5,99 | 11,51 | 8,81 | 4,19 | 3,10 | 48,31 | 60,82 | 35,67 |
| 16,01 | 15,36 | 6,31 | 3,43 | 2,24 | 18,82 | 6,28 | 4,05 | 40,72 | 46,10 | 24,90 | 11,67 |  |

1952

| 1953 | 13,92 | 16,34 | 17,60 | 14,65 | 14,56 | 12,53 | 6,83 | 5,29 | 22,77 | 35,22 | 43,61 | 15,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 | 30,88 | 12,17 | 15,19 | 12,69 100,16 48,45 | 29,36 | 15,36 | 32,92 | 42,46 | 20,87 | 9,05 |  |  |
| 1955 | 13,41 | 7,41 | 18,55 | 16,01 | 46,60 104,17 72,61 | 30,63 | 35,67 | 11,12 | 9,56 | 8,12 |  |  |
| 1956 | 6,17 | 6,76 | 6,49 | 28,67 | 40,58 | 39,44 | 21,64 | 37,34 | 12,52 | 8,76 | 5,73 | 5,02 |
| 12,23 | 25,58 | 9,01 | 7,71 | 8,75 | 25,25 | 84,93 103,28 154,31 45,03 | 44,01 | 16,47 |  |  |  |  |

1957

| 1958 | 17,41 | 17,61 | 27,81 | 8,93 | 6,65 | 13,80 | 15,59 | 17,86 | 59,35 | 20,97 | 33,43 | 38,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 38,88 | 29,41 | 12,99 | 8,93 | 18,32 | 16,17 | 9,00 | 13,07 | 22,24 | 18,56 | 7,27 | 4,45 |
| 1960 | 5,29 | 18,59 | 8,40 | 18,48 | 20,69 | 19,98 | 13,04 | 47,93 | 42,64 | 31,30 | 54,15 | 23,81 |
| 1961 | 17,24 | 32,41 | 63,14 | 39,32 | 26,49 | 28,91 | 10,85 | 6,13 | 43,93 | 29,42 | 83,38 | 27,78 |
| 8,76 | 14,64 | 40,12 | 11,44 | 5,95 | 7,73 | 5,54 | 4,77 | 20,62 | 58,20 | 14,46 | 17,67 |  |

1962

| 1963 | 30,42 | 29,15 | 56,47 | 27,48 | 7,79 | 5,44 | 3,79 | 3,72 | 3,48 | 44,73 | 51,16 | 38,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 10,48 | 23,33 | 35,11 | 40,20 | 26,33 | 50,11 | 29,40 | 37,01 | 30,31 | 15,33 | 11,27 | 25,47 |
| 1965 | 19,74 | 31,94 | 30,74 | 36,09 | 86,50 | 24,02 | 68,58 | 23,31 | 10,68 | 34,69 | 57,70 | 37,79 |
| 1966 | 22,55 | 59,13 | 31,19 | 11,37 | 10,62 | 10,27 | 13,83 | 6,96 | 13,30 | 63,12 | 29,75 | 17,76 |
| 19,39 | 22,25 | 24,24 | 8,10 | 4,36 | 19,07 | 17,98 | 9,94 | 12,69 | 9,91 | 10,99 | 22,61 |  |

1967

| 1968 | 25,42 | 10,25 | 6,53 | 11,67 | 7,01 | 7,52 | 3,75 | 4,01 | 3,12 | 6,30 | 13,88 | 10,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 18,30 | 9,59 | 11,49 | 36,54 | 22,00 | 39,78 | 35,61 | 9,05 | 13,75 | 36,21 | 52,82 | 15,43 |
| 1970 | 22,79 | 15,52 | 18,16 | 19,05 | 16,98 | 59,87 | 52,77 | 6,72 | 18,53 | 37,10 | 7,68 | 42,13 |
| 1971 | 64,39 | 18,23 | 38,82 | 22,36 | 76,30 | 47,93 | 46,70 | 10,41 | 30,40 | 25,95 | 8,82 | 13,48 |
| 13,99 | 65,42 | 21,63 | 21,75 | 5,34 | 15,46 | 41,80 | 50,63 | 76,67 | 63,09 | 16,15 | 33,33 |  |

1972

1973 25,55 20,10 12,55 8,11 23,36 42,46 53,48 50,93 65,61 56,17 30,50 11,74
1974 56,00 30,54 36,41 12,75 6,01 17,13 9,24 9,99 14,89 19,36 18,27 11,26
1975 11,49 16,72 24,22 15,56 9,46 13,05 9,84 39,79 38,48 70,53 46,62 66,45

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Km 14

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 44,49 | 25,82 | 32,47 | 20,64 | 25,30 | 55,96 | 18,71 | 46,84 | 51,66 | 22,29 | 33,41 | 62,39 |
| 1977 | 31,11 | 34,76 | 18,06 | 17,35 | 6,37 | 9,19 | 8,23 | 5,27 | 6,37 | 16,46 | 23,90 | 19,76 |
| 1978 | 5,84 | 3,48 | 10,59 | 4,32 | 4,84 | 9,18 | 38,77 | 24,33 | 26,67 | 7,89 | 15,35 | 22,49 |
| 1979 | 19,52 | 8,68 | 9,04 | 4,63 | 29,05 | 8,29 | 8,97 | 26,83 | 65,56 | 69,17 | 67,01 | 28,37 |
| 1980 | 23,35 | 18,52 | 22,47 | 12,75 | 16,07 | 16,07 | 35,25 | 41,73 | 72,09 | 43,28 | 17,04 | 37,58 |
| 1981 | 37,36 | 27,15 | 11,78 | 10,44 | 10,85 | 7,46 | 5,01 | 3,58 | 4,99 | 19,91 | 20,93 | 40,45 |
| 12,17 | 12,24 | 6,74 | 3,84 | 4,33 | 64,53 | 77,33 | 17,38 | 8,32 | 50,61 117,38 58,16 |  |  |  |

1982

| 1983 | 43,93 | 43,52 | 54,23 | 46,19 149,66 86,64 162,17 22,47 | 76,35 | 58,67 | 22,80 | 16,08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 16,41 | 14,43 | 28,99 | 37,96 | 34,24 | 42,59 | 16,54 | 44,90 | 31,12 | 16,60 | 43,14 | 51,99 |
| 1985 | 11,24 | 16,28 | 17,93 | 75,65 | 11,02 | 7,29 | 8,28 | 4,17 | 9,12 | 5,19 | 9,93 | 4,74 |
| 1986 | 8,66 | 16,30 | 14,53 | 9,38 | 25,87 | 16,93 | 5,00 | 13,58 | 17,46 | 20,53 | 20,36 | 58,93 |
| 27,77 | 37,91 | 7,90 | 9,13 | 153,59 42,81 | 22,02 | 13,14 | 8,31 | 18,75 | 12,67 | 10,99 |  |  |

1987

| 1988 | 10,54 | 12,84 | 12,45 | 18,26 | 80,88 | 34,09 | 13,53 | 6,70 | 4,54 | 5,92 | 3,95 | 5,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 68,52 | 84,17 | 33,94 | 21,99 | 54,73 | 8,25 | 17,59 | 27,18 | 62,83 | 26,55 | 13,27 | 9,98 |
| 1990 123,67 | 18,26 | 10,48 | 25,36 | 28,79 | 46,91 | 73,87 | 70,41 | 71,87 | 71,38 | 43,46 | 10,47 |  |
| 1991 | 4,27 | 3,84 | 3,13 | 7,37 | 5,51 | 38,23 | 14,22 | 10,40 | 5,37 | 28,63 | 25,15 | 17,29 |
| 1992 | 8,87 | 19,27 | 36,18 | 24,30 120,90 86,22 | 37,28 | 48,90 | 23,77 | 21,99 | 31,61 | 17,90 |  |  |
| 1993 | 13,51 | 24,41 | 29,92 | 24,39 | 70,11 | 38,01 | 43,79 | 18,27 | 68,01 | 96,81 | 14,24 | 24,41 |
| 1994 | 16,30 | 40,38 | 13,22 | 12,98 | 15,05 | 47,94 | 47,79 | 15,87 | 7,46 | 14,30 | 25,38 | 27,26 |
| 1995 149,94 | 48,81 | 24,17 | 10,78 | 6,78 | 12,25 | 49,09 | 8,93 | 36,31 | 49,08 | 20,46 | 16,35 |  |
| 1996 | 45,32 | 66,83 | 66,84 | 30,82 | 9,43 | 13,08 | 30,80 | 14,33 | 30,08 | 85,50 | 49,33 | 42,05 |
| 46,05 | 83,02 | 18,50 | 7,72 | 5,83 | 25,26 | 40,08 | 22,50 | 32,10 123,35 98,41 | 60,81 |  |  |  |

1997

| 1998 | 44,31 | 24,45 | 64,77 | 165,61 39,11 | 18,39 | 41,35 | 55,97 | 99,74 112,63 17,72 | 18,51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 31,90 | 45,74 | 20,51 | 22,94 | 19,12 | 65,42 | 79,18 | 9,41 | 13,59 | 10,89 | 6,87 | 10,87 |
| 2000 | 29,54 | 79,84 | 24,50 | 8,71 | 5,12 | 17,40 | 23,32 | 12,83 104,65 53,03 | 19,40 | 42,48 |  |  |
| 2001 | 71,55 | 100,46 | 38,45 | 20,19 | 31,68 | 40,33 | 43,51 | 23,04 | 36,15 101,74 22,26 | 16,08 |  |  |
| 59,73 | 24,84 | 15,61 | 5,96 | 41,71 | 11,17 | 7,64 | 17,26 | 52,84 | 36,16 | 45,83 | 46,70 |  |

2002

| 2003 | 45,38 | 77,34 | 31,07 | 10,56 | 7,30 | 22,66 | 40,78 | 9,19 | 8,51 | 31,29 | 40,57 | 41,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 23,09 | 11,54 | 23,55 | 18,79 | 62,76 | 45,62 | 63,12 | 14,99 | 7,95 | 63,50 | 50,61 | 16,40 |
| 2005 | 23,50 | 8,49 | 4,66 | 7,40 | 17,99 | 45,30 | 21,26 | 9,11 | 115,35 130,87 43,00 | 11,24 |  |  |
| 2006 | 15,47 | 9,76 | 8,04 | 3,87 | 2,25 | 2,45 | 2,78 | 3,87 | 24,82 | 17,51 | 20,25 | 20,59 |
| 30,74 | 58,54 | 56,27 | 26,08 | 93,18 | 20,89 | 25,13 | 13,28 | 9,06 | 8,22 | 36,66 | 34,83 |  |

2007

| 2008 | 27,78 | 21,36 | 10,88 | 22,25 | 41,10 | 46,73 | 26,92 | 65,25 | 14,30 | 80,61 | 47,12 | 11,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 13,46 | 26,78 | 24,19 | 9,74 | 10,52 | 15,27 | 96,19 | 47,69 129,50 79,96 | 55,42 | 51,67 |  |  |
| 2010 103,35 | 84,42 | 45,44 | 108,69 51,19 | 25,36 | 41,93 | 23,12 | 10,85 | 27,34 | 20,09 | 58,94 |  |  |
| 2011 | 60,07 | 112,90 | 29,53 | 30,66 | 14,39 | 15,41 | 68,07 189,46 54,63 | 53,25 | 28,25 | 8,66 |  |  |
| 23,96 | 15,25 | 14,74 | 30,72 | 28,96 129,34 25,84 | 21,68 | 8,12 | 23,99 | 21,50 | 17,21 |  |  |  |

2012

| 2013 | 42,65 | 27,85 | 87,44 | 50,57 | 20,34 124,02 70,75 | 20,66 | 51,20 | 36,54 | 18,48 | 18,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 41,20 | 22,47 | 28,99 | 29,04 | 33,92 148,14 20,36 | 11,10 | 35,82 | 37,49 | 17,30 | 18,44 |  |  |
| 2015 | 21,27 | 42,54 | 36,55 | 30,20 | 31,76 | 29,10 | 90,72 | 21,87 | 21,71 | 44,29 | 55,88 | 55,77 |
| 2016 | 63,02 | 49,32 | 52,89 | 22,70 | 27,85 | 42,80 | 31,27 | 56,88 | 22,09 | 16,78 | 13,54 | 21,20 |
| 19,39 | 41,28 | 26,58 | 19,36 | 37,42 | 61,06 | 12,23 | 16,18 | 8,40 | 31,08 | 39,09 | 30,64 |  |

2017