DSP - DESPACHO 1384/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Saltinho, de titularidade da Saltinho Energética S.A, no rio Ituim, no município de Ipê, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-20
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL
Em 19 de maio de 2021.
Processo: 48500.002364/2001-83.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica
Saltinho, com 27.270 kW de Potência Instalada, com
Registro de da Adequabilidade do Sumário Executivo –
DRS – PCH conferido à Saltinho Energética S.A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do projeto básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, com 27.270 kW de potência instalada, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037249-8.01. O Registro de
Adequabilidade aos Estudos de Inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo – DRS –
PCH foram conferido à Saltinho Energética S.A. (Saltinho ou Interessada) por meio do Despacho nº 3.202,
de 7 de dezembro de 2016. A usina está localizada no rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do
Atlântico Sudoeste, e sua casa de força localiza-se no município de Ipê, estado de Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 503, de 17 de dezembro de 1996, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Ituim, no qual foram identificados 21 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Saltinho.
3. O Despacho nº 3.202, de 7 de dezembro de 2016, confere o DRS-PCH à Saltinho.
4. Em 19 de novembro de 2020, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico Consolidado referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48513.030926/2020-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20211384 48524.004122/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o reservatório e o local do barramento conforme Despacho nº
3.202/2016, à esquerda, e o proposto nesta revisão, à direita.
Figura 1: Comparação entre o que foi aprovado pelo DSP Nº 3.202/2016 e a revisão proposta da PCH Saltinho
7. As Figura 2 e 3 apresentam, respectivamente, o barramento e o arranjo geral propostos
para a PCH Saltinho.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
Figura 2: Barramento proposto para a PCH Saltinho.
Figura 3: Arranjo Geral proposto para a PCH Saltinho.
8. O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do
Reservatório da PCH Saltinho:

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
28°36'42,32" S
Barramento Muitos Capões/RS e Ipê/RS
51°20'36,52" W
28°37'59,13" S
Casa de Força Ipê/RS
51°22'6,59" W
28°36'22,74" S
Limite máximo do Reservatório Muitos Capões/RS e Ipê/RS
51°20'50,69" W
9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
10. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 503, de 17 de dezembro de 1996.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Saltinho

| PCH Saltinho | Estudos de Inventário | Despacho nº 3.202/2016 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 28°37'7,56" S | 28°37'7,56" S | 28°36'42,32" S |
| Barramento | 51°21'15,84" W | 51°21'15,84" W | 51°20'36,52" W |
| 28°37'56,82" S | 28°37'56,80" S | 28°37'59,13" S |  |

Casa de Força Principal

51°22'7,54" W 51°22'7,54" W 51°22'6,59" W
Casa de Força 28°36'42,32" S
- -
Secundária 51°20'36,52" W

NA Montante (m) 538,00 538,00 538,00
NA Jusante (m) 448,00 445,00 445,25
Queda Bruta (m) 90,00 93,00 92,75/10,16a
Área do Reservatório
0,88 0,88 0,41
(km²)

Potência (kW) 19.500 27.000 27.270
Energia Média (kWméd) 10.300,00 14,729,00 15.011,12
Vazão QMLT3 (m³/s) 29,30 29,17 30,93
a. Casa de força secundária
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Ituim ESTADO: RS SUB-BACIA: 86
DESPACHO: 503 DATA: 17/12/1996
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
AUTOR: Aislam Silveira Zapkalka
EIXOS

POTÊNCIA: 89,30 21 (vinte e um)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
28°36'2,87" S Disponível

Potreirinho 548,00 538,00 2.500
(inventariado)
51°20'32,65" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
28°37'1" S DRS ou PB

Lixiguana 445,00 416,00 9
Aprovado
51°22'7,93" W
III.2 – Aspectos de Gestão
11. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenharios Associados Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodolfo Dornelas 7569403-9 39382-6-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

VAGNER LUIZ DOS SANTOS 7568494-4 059697-6-SC
topográficos

| Erik Wunder | 7569503-8 | 074327-0-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Kern | 7569463-2 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodolfo Dornelas | 7569403-9 | 39382-6-SC | Estudos energéticos |
| Rodolfo Dornelas | 7569403-9 | 39382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
12. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo revisado, de 92,75 m, é ligeiramente inferior à
que foi aprovada no Despacho nº 3.202/2016, de 93,00 m, mas superior ao
apresentado no inventário, cerca de 2,75 m, com a alteração do nível
Queda e níveis operacionais operacional de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Saltinho
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.228,16 NOME DO RIO DA USINA: Ituim
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86401000 Passo Velho Turvo 1.036,49
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 86340000 | Ponte Santa Rita | Santa Rita | 310,60 |
| 83360000 | Rincão do Castelhano | Santa Rita | 518,47 |
| 86410000 | Passo Barra do Guaiaveira | Turvo | 2.835,61 |
| 86420000 | Ponte do Prata | Prata | 301,61 |
| 86440000 | Passo do Prata | Prata | 3.598,69 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.071,93 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Rodolfo Dornelas Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7569403-9
39382-6-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86401000 Passo Velho Turvo 1.036,49
13. As alterações propostas pela Interessada estão descritas abaixo.
[...]
O Projeto Básico Consolidado da PCH Saltinho consiste como principal mudança em
relação ao Projeto Básico apresentado em 2016 a alteração do local do barramento, 1,83
km para montante do proposto em 2016, e que por consequência levou a alterações na
concepção do arranjo do circuito de geração.
Na região do barramento proposto originalmente o vertedouro possuía 21 m de altura, e
com a mudança proposta passou para 10 m, mostrando-se vantajosa em termos de custo
da obra.
A alteração na concepção do circuito de geração também mostrou-se vantajosa, a
alteração resultou na construção de três diques que aproveitam os materiais
sobressalentes das escavações obrigatórias, reduzindo o volume destinado a bota-fora.
Os estudos hidrológicos foram atualizados, o que alterou a vazão média de longo termo
para 30,93 m³/s (antes 28,90 m³/s). A vazão sanitária também alterou, porém essa por
dois motivos: primeiro pela atualização da hidrologia conforme já citado, e segundo pela
alteração do método de cálculo indicado pela FEPAM-RS. Estas alterações elevaram a
vazão sanitária de 1,19 m³/s para 2,88 m²/s.
A potência total instalada da usina teve um acréscimo de 0,27 MW nos 27,00 MW do
projeto básico de 2016, totalizando 27,27 MW de potência instalada total. Isso foi possível
devido a inserção de uma casa de força secundária, que está projetada incorporada ao
barramento e terá a função de turbinar a vazão sanitária.
O NA de jusante foi alterado devido as decisões referentes a usina de jusante, a PCH
Lixiguana, atualmente com DRS aprovado, e no qual seu NA normal de montante está
definido na El. 445,00 m.
Os estudos energéticos foram atualizados conforme atualizações na hidrologia e o novo
arranjo do circuito de geração, que alterou as perdas de carga previstas inicialmente. Os
rendimentos das unidades foram atualizados conforme contato feito com os fabricantes.
O prazo total de construção da PCH Saltinho foi revisto, e esta passou de 24 meses para
20 meses no atual projeto.
[...]
14. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 27.270 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos
Estudos Energéticos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,53.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
Salienta-se que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior ao
que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve aumento da queda do
aproveitamento e a inclusão de uma casa de força secundária, o que também traz
impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,279% e IP de 2,192% para a casa de força principal, conforme
cálculos apresentados no SE, e TEIF de 4,00% e IP de 5,00% para a casa de força
secundária.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas, sendo 3 de 9.278,00 kW e 1 de 284,21 kW, e 4
geradores, sendo 3 de potência unitária nominal de 10.000,00 kVA e 1 de 337,50 kVA,
sendo 3 com 0,9 de fator de potência e 1 com 0,8 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
15. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica4 (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Saltinho Sumário Executivo
28°36'42,32" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°20'36,52" W
28°37'59,13" S
Coordenadas da casa de força
51°22'6,59" W
NA Montante (m) 538,00
NA Jusante (m) 445,25
Potência Instalada Total (kW) 27.270
Número de Unidades Geradoras 4
10.000,00; 10.000,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
10.000,00; 337,50
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90; 0,80
9.278,00; 9.278,00;
Potência instalada por turbina (kW)
9.278,00; 284,21
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,81; 5,81; 5,81; 1,62
93,6%; 93,6%; 93,6%;
Rendimento nominal por turbina (%)
90,0%
97,0%; 97,0%; 97,0%;
Rendimento nominal por gerador (%)
95,0%
4 Solicitação encaminhada ao órgão responsável conforme documento SicNet nº 48524.002562/2017-00

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,28%; 4,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,19%; 5,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 5,385; 0,14
Hb: Queda bruta nominal (m) 92,75; 10,16
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 4,13%; 4,9%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 38; 4
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,88; 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Saltinho conforme solicitado por Saltinho Energética S.A..
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Saltinho sob a titularidade de Saltinho
Energética S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1939

21,37 29,51 11,99 34,82 29,69 24,18 54,29 60,05 24,42 57,29 17,76 22,83
1940

| 1941 8,67 | 17,56 | 9,32 | 53,17 | 200,61 90,71 | 52,06 | 61,51 | 38,86 | 33,65 | 52,56 | 14,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1942 4,12 | 7,67 | 15,50 | 16,05 | 43,08 | 25,54 | 18,90 | 28,09 | 33,27 | 41,14 | 7,80 | 3,27 |
| 1943 2,89 | 5,21 | 3,47 | 2,94 | 6,91 | 33,56 | 29,06 | 34,96 | 43,02 | 17,20 | 4,63 | 2,68 |
| 1944 9,68 | 3,39 | 4,45 | 2,50 | 1,50 | 21,21 | 18,13 | 3,81 | 8,19 | 14,09 | 8,07 | 1,93 |
| 0,96 | 1,52 | 1,10 | 0,57 | 0,71 | 1,76 | 17,06 | 32,60 | 18,56 | 12,77 | 3,48 | 4,92 |

1945

| 1946 59,41 | 42,06 | 12,96 | 3,59 | 4,30 | 27,57 | 37,60 | 14,02 | 9,89 | 20,73 | 11,83 | 20,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1947 21,03 | 9,37 | 4,73 | 1,97 | 9,96 | 16,51 | 16,76 | 8,30 | 40,01 | 28,92 | 6,22 | 23,00 |
| 1948 6,72 | 7,35 | 8,62 | 20,67 | 53,68 | 33,98 | 58,28 | 52,54 | 13,82 | 14,84 | 13,49 | 2,86 |
| 1949 4,33 | 1,43 | 6,94 | 8,95 | 5,96 | 33,73 | 36,96 | 19,83 | 56,65 | 35,21 | 6,83 | 1,00 |
| 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,56 | 6,04 | 8,73 | 6,47 | 52,33 | 25,14 | 86,67 | 12,54 | 9,24 |

1950

| 1951 7,53 | 34,29 | 23,82 | 8,04 | 3,95 | 4,15 | 1,96 | 0,56 | 7,69 | 61,27 | 20,75 | 6,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 6,54 | 5,93 | 1,95 | 0,63 | 0,57 | 38,13 | 40,08 | 17,76 | 21,19 | 28,52 | 22,41 | 7,08 |
| 1953 8,37 | 6,17 | 3,97 | 2,50 | 5,66 | 19,69 | 25,88 | 24,44 | 80,15 | 72,87 | 25,68 | 8,22 |
| 1954 19,90 | 9,57 | 15,37 | 8,33 | 12,25 | 79,10 | 105,99 20,13 | 144,04 89,10 | 11,61 | 5,92 |  |  |
| 7,34 | 6,35 | 3,15 | 24,51 | 60,64 | 28,24 | 43,14 | 26,37 | 27,70 | 37,85 | 8,06 | 1,18 |

1955

| 1956 20,96 | 10,66 | 1,76 | 63,52 | 34,55 | 29,81 | 21,48 | 43,93 | 60,32 | 23,11 | 6,31 | 4,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 9,77 | 6,49 | 3,69 | 12,67 | 12,70 | 15,16 | 29,52 | 83,73 | 77,58 | 33,30 | 23,13 | 12,28 |
| 1958 6,37 | 6,75 | 27,85 | 10,82 | 7,80 | 50,98 | 12,87 | 42,89 | 52,03 | 54,89 | 22,21 | 58,92 |
| 1959 13,39 | 17,22 | 14,68 | 58,11 | 37,93 | 49,79 | 21,90 | 48,44 | 65,01 | 45,11 | 8,73 | 8,50 |
| 2,16 | 3,20 | 3,12 | 3,43 | 2,39 | 20,72 | 9,86 | 57,66 | 69,50 | 27,30 | 18,70 | 9,02 |

1960

| 1961 17,41 | 7,94 | 35,39 | 35,40 | 13,82 | 44,27 | 32,71 | 26,04 | 123,13 69,32 | 24,78 | 14,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 5,81 | 2,53 | 1,35 | 1,96 | 4,36 | 3,24 | 10,89 | 7,50 | 19,13 | 8,78 | 5,93 | 2,20 |
| 1963 6,69 | 16,42 | 34,88 | 16,40 | 8,70 | 6,47 | 5,38 | 66,45 | 60,33 | 118,99 37,62 | 19,89 |  |
| 1964 5,69 | 3,69 | 1,74 | 7,16 | 7,49 | 4,76 | 10,53 | 35,33 | 49,43 | 18,13 | 8,45 | 7,93 |
| 4,09 | 2,16 | 3,52 | 3,80 | 9,30 | 6,03 | 10,69 | 146,15 104,93 46,37 | 25,24 | 39,87 |  |  |

1965

| 1966 28,36 | 58,19 | 49,24 | 10,62 | 5,01 | 39,07 | 59,87 | 63,80 | 101,87 65,87 | 25,49 | 57,97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 18,30 | 24,29 | 23,38 | 12,37 | 5,85 | 7,13 | 34,35 | 50,27 | 155,75 30,14 | 12,42 | 16,81 |  |
| 1968 3,72 | 2,43 | 3,70 | 5,04 | 4,21 | 3,60 | 17,78 | 3,24 | 15,71 | 10,15 | 30,05 | 5,97 |
| 1969 14,67 | 19,89 | 6,98 | 7,06 | 6,59 | 24,86 | 13,45 | 13,06 | 36,37 | 10,93 | 29,92 | 6,26 |
| 3,36 | 3,55 | 12,59 | 3,36 | 25,98 | 27,75 | 65,61 | 35,16 | 21,88 | 26,51 | 9,10 | 63,32 |

1970

| 1971 41,94 | 40,49 | 26,48 | 25,79 | 31,27 | 46,22 | 55,48 | 92,81 | 17,74 | 8,49 | 3,49 | 2,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 5,70 | 36,18 | 16,34 | 26,34 | 11,50 | 54,73 | 52,26 | 127,59 91,91 | 36,82 | 59,04 | 35,89 |  |
| 1973 36,28 | 22,85 | 20,62 | 11,69 | 54,09 | 45,51 | 59,11 | 86,88 | 82,26 | 33,56 | 28,47 | 14,95 |
| 1974 18,62 | 33,79 | 22,69 | 10,45 | 26,87 | 51,55 | 16,72 | 12,51 | 18,31 | 8,03 | 15,86 | 17,38 |
| 7,61 | 12,74 | 9,68 | 7,11 | 5,01 | 23,29 | 17,32 | 60,73 | 97,81 | 42,32 | 20,74 | 25,42 |

1975

| 1976 31,73 | 13,68 | 17,60 | 8,43 | 22,89 | 21,12 | 24,20 | 74,78 | 22,83 | 17,11 | 44,71 | 44,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 37,42 | 34,47 | 34,26 | 18,73 | 11,31 | 42,82 | 68,67 | 116,88 22,62 | 9,13 | 12,76 | 13,55 |  |
| 1978 13,77 | 5,02 | 7,30 | 2,10 | 1,95 | 2,10 | 31,76 | 21,14 | 52,33 | 17,84 | 37,54 | 19,92 |
| 1979 5,01 | 4,32 | 3,83 | 4,02 | 16,31 | 13,23 | 45,05 | 36,79 | 15,42 | 77,97 | 52,60 | 68,63 |
| 12,01 | 8,14 | 9,60 | 3,73 | 20,38 | 8,00 | 35,53 | 73,76 | 51,27 | 37,34 | 62,06 | 52,45 |

1980

1981 22,10 69,18 10,22 6,46 4,11 10,03 4,52 4,70 36,44 28,81 22,02 11,05
1982 4,14 5,52 2,69 1,59 1,44 26,51 56,48 34,37 23,74 84,54 113,78 23,26
1983 16,95 32,20 51,04 28,34 98,67 54,71 180,81 128,61 26,90 36,90 23,37 9,01

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 10,86 | 11,47 | 5,53 | 15,47 | 63,16 | 63,38 | 77,11 | 81,69 | 43,39 | 65,88 | 31,55 | 16,40 |  |
| 1985 7,13 | 20,79 | 32,43 | 37,86 | 42,11 | 17,44 | 18,01 | 58,20 | 42,56 | 12,45 | 4,88 | 2,89 |  |
| 1986 1,95 | 1,68 | 3,11 | 28,44 | 15,01 | 28,22 | 29,51 | 33,50 | 35,28 | 35,03 | 35,01 | 22,21 |  |
| 1987 16,30 | 22,67 | 5,30 | 60,42 | 108,86 40,77 | 86,24 | 70,04 | 48,52 | 75,23 | 33,84 | 22,91 |  |  |
| 1988 15,34 | 22,69 | 5,79 | 17,17 | 33,77 | 55,53 | 17,02 | 8,26 | 95,78 | 29,20 | 24,74 | 10,32 |  |
| 1989 17,91 | 28,09 | 27,72 | 19,26 | 34,44 | 8,74 | 56,44 | 42,15 | 180,88 47,62 | 19,09 | 5,61 |  |  |
| 28,32 | 18,13 | 18,08 | 67,17 | 77,78 | 104,62 35,68 | 17,71 | 68,32 | 96,05 | 40,18 | 24,14 |  |  |

1990

| 1991 11,91 | 11,94 | 5,73 | 6,83 | 7,70 | 32,20 | 32,23 | 38,91 | 14,93 | 34,00 | 34,75 | 52,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 24,99 | 15,53 | 24,82 | 20,81 | 75,63 | 53,97 | 84,73 | 67,60 | 68,45 | 18,16 | 30,34 | 7,62 |
| 1993 18,45 | 19,65 | 19,38 | 18,82 | 45,34 | 43,39 | 120,74 18,04 | 30,64 | 30,02 | 16,09 | 41,04 |  |
| 1994 8,59 | 39,76 | 15,63 | 23,52 | 49,76 | 65,03 | 71,05 | 21,83 | 19,83 | 90,56 | 36,92 | 18,26 |
| 54,61 | 16,99 | 11,70 | 6,79 | 3,56 | 23,75 | 55,50 | 32,54 | 17,84 | 29,61 | 6,65 | 7,34 |

1995

| 1996 42,68 | 34,02 | 20,26 | 16,21 | 5,68 | 22,84 | 41,95 | 50,49 | 53,02 | 36,70 | 21,70 | 12,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 8,59 | 43,10 | 14,65 | 4,67 | 3,59 | 23,81 | 34,87 | 108,64 20,30 | 164,36 94,79 | 26,32 |  |  |
| 1998 63,88 | 133,55 37,83 | 53,04 | 50,77 | 34,04 | 47,24 | 79,72 | 65,76 | 25,73 | 8,67 | 4,71 |  |
| 1999 2,85 | 4,52 | 2,09 | 22,64 | 13,45 | 19,02 | 55,98 | 20,00 | 17,38 | 41,57 | 15,52 | 16,13 |
| 2000 7,26 | 11,40 | 14,59 | 8,18 | 11,56 | 21,35 | 51,40 | 20,31 | 102,08 109,30 29,56 | 16,86 |  |  |
| 2001 25,07 | 33,39 | 10,16 | 19,39 | 44,34 | 36,60 | 102,35 18,56 | 53,83 | 92,91 | 17,71 | 18,90 |  |
| 2002 10,01 | 6,69 | 6,57 | 8,04 | 32,21 | 96,95 | 74,08 | 51,43 | 58,60 | 66,67 | 48,55 | 59,56 |
| 2003 29,13 | 44,99 | 28,90 | 11,37 | 25,53 | 26,43 | 39,23 | 10,49 | 8,36 | 23,78 | 27,01 | 78,28 |
| 2004 25,42 | 10,90 | 5,46 | 6,08 | 23,27 | 16,87 | 47,02 | 13,45 | 50,98 | 51,06 | 31,36 | 10,72 |
| 6,85 | 2,23 | 4,56 | 51,89 | 78,10 | 84,08 | 47,12 | 34,56 | 82,34 | 129,43 40,48 | 13,16 |  |

2005

| 2006 13,04 | 11,10 | 9,25 | 5,84 | 4,51 | 16,51 | 25,58 | 37,90 | 21,02 | 10,19 | 35,42 | 27,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 15,45 | 25,14 | 49,00 | 22,91 | 72,56 | 25,44 | 94,13 | 42,69 | 114,58 70,53 | 55,97 | 21,36 |  |
| 2008 14,41 | 8,99 | 6,40 | 6,17 | 15,77 | 25,35 | 23,89 | 25,27 | 24,11 | 70,84 | 80,33 | 14,95 |
| 2009 10,28 | 7,86 | 5,64 | 1,81 | 4,21 | 10,68 | 40,23 | 65,23 | 145,70 40,38 | 34,17 | 32,47 |  |
| 35,21 | 46,67 | 21,60 | 47,94 | 52,75 | 47,70 | 47,56 | 32,99 | 50,19 | 25,95 | 17,44 | 28,83 |

2010

| 2011 27,69 | 38,22 | 41,94 | 35,90 | 31,68 | 49,87 | 113,81 97,77 | 58,37 | 28,69 | 14,36 | 8,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 12,36 | 6,54 | 5,44 | 3,63 | 3,10 | 12,86 | 42,93 | 25,34 | 32,32 | 35,44 | 11,61 | 15,73 |
| 2013 15,25 | 10,16 | 28,75 | 18,48 | 15,28 | 45,47 | 31,74 | 108,30 80,29 | 36,92 | 24,84 | 19,23 |  |
| 2014 18,23 | 10,98 | 36,39 | 39,65 | 56,02 | 133,10 53,15 | 30,04 | 78,85 | 91,45 | 33,88 | 27,03 |  |
| 43,33 | 50,38 | 18,01 | 40,14 | 23,87 | 54,94 | 139,06 26,93 | 64,39 | 147,76 34,67 | 73,90 |  |  |

2015

| 2016 21,88 | 45,10 | 34,14 | 63,52 | 22,05 | 13,87 | 93,40 | 43,09 | 30,11 | 102,11 28,49 | 14,57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 15,37 | 9,54 | 15,78 | 29,87 | 86,65 | 240,50 12,93 | 17,62 | 9,14 | 112,51 22,87 | 15,27 |  |  |
| 2018 24,45 | 12,93 | 15,49 | 12,44 | 20,73 | 35,27 | 57,59 | 44,41 | 74,84 | 63,30 | 58,09 | 44,23 |
| 2019 29,59 | 15,17 | 14,27 | 30,93 | 58,28 | 35,33 | 39,22 | 11,37 | 11,38 | 45,06 |  |  |

2020