DSP - DESPACHO 3759/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Grão Mogol, de titularidade da MG5 Energética Ltda, no rio Itacambiruçu, no município de Grão Mogol, (MG).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-11-26
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL
Em 25 de novembro de 2021.
Processo: 48500.005522/2020-45.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Grão Mogol, com 27.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização – DRI-PCH conferido à MG5
Energética Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
– PCH Grão Mogol, com 27.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.045165-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização – DRI-PCH conferido à MG5 Energética Ltda. (MG5 ou Interessada), por meio do Despacho nº
3.163, de 6 de novembro de 2020, localizada no rio Itacambiruçu, sub-bacia 54, na bacia hidrográfica do
Atlântico Leste, cuja casa de força localiza-se no município de Grão Mogol, estado de Minas Gerais.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 914, de 16 de novembro de 2004, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Itacambiruçu, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Grão Mogol.
3. O Despacho nº 3.163, de 6 de novembro de 2020, confere o DRI-PCH à MG5, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH Grão Mogol.
4. Em 3 de setembro de 2021, por meio da Correspondência nº 3225-MG5-2G-RDPB-002-21,
a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48513.024580/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213759 48524.010477/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Grão Mogol
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Grão Mogol:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
16°35'18,71" S Grão Mogol/MG e
Barramento
42°51'14" W Cristália/MG
16°35'21" S
Casa de Força Grão Mogol/MG
42°49'15,59" W
16°34'57,26" S Grão Mogol/MG e
Limite máximo do Reservatório
42°51'23,63" W Cristália/MG
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 914, de 16 de novembro de 2004.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Grão Mogol

PCH Grão Mogol Estudos de Inventário Sumário Executivo
16°35'45,942" S 16°35'18,71" S
Localização do Barramento
42°51'6,627" W 42°51'14" W

| NA Montante (m) | 625,00 | 625,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 530,25 | 522,11 |
| Queda Bruta (m) | 94,75 | 102,89 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,27 | 0,10 |
| Potência (kW) | 27.000 | 27.000 |
| Energia Média (kWméd) | 14.640,00 | 13.868,32 |

QMLT3

Vazão (m³/s) 30,8 27,05
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: ITACAMBIRUÇU ESTADO: MG SUB-BACIA: 54
DESPACHO: 914 DATA: 16/11/2004
AUTOR: Arcadis Logos Energia S.A/ Enerconsult S.A
EIXOS

POTÊNCIA: 65.000,00 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
16°32'55" S Disponível

FAZENDA OLARIA 650,00 625,00 8
42°45'27" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
- - - - - -
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Estelar Engenharios Associados Ltda.
Empresa Projetista:

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
RODOLFO DORNELAS 7929605-0 139382-6-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

VAGNER LUIZ DOS SANTOS 7716750-5 059697-6-SC
topográficos

| Erik Wunder | 7929701-7 | 074327-0-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Kern | 7930019-0 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| RODOLFO DORNELAS | 7929605-0 | 139382-6-SC | Estudos energéticos |
| RODOLFO DORNELAS | 7929605-0 | 139382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo superior à que é apresentada no inventário,
cerca de 8,14 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto,
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo
Queda e níveis operacionais
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa
de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Grão Mogol
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 4.105,66 NOME DO RIO DA USINA: Itacambiruçu
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
54110002 Fazenda Jambeiro - Grão Mogol Itacambiruçu 4.056,74
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
54150000 PORTO MANDACARU JEQUITINHONHA 16.100,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.080,54 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
RODOLFO DORNELAS Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7929605-0
139382-6-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
Fazenda Jambeiro - Grão

54110002 Itacambiruçu 4.056,74
Mogol
12. Em relação aos estudos apresentados no Projeto Básico a Interessada traz as seguintes
considerações.
[...]
Através do exposto observa-se que a atualização da série histórica reduz aproximadamente
30% o potencial hidroenergético do aproveitamento Grão Mogol, em comparação ao
previsto inicialmente no inventário do rio Itacambiruçu.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
[...]
Com os resultados energéticos demonstrados se conclui que o aproveitamento hidrelétrico
Ilha do Cabral passa a ser classificado como CGH (Central Geradora Hidrelétrica com
capacidade instalada reduzida), conforme Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de
2020.
Dito isto, conclui-se que a nova classificação do AHE Ilha do Cabral gera uma queda
remanescente no rio Itacambiruçu, no qual estaria destinada 8,25 m para PCH Grão Mogol,
e uma queda remanescente de 12 m para o aproveitamento a jusante tipo CGH.
A reclassificação como CGH facilita o licenciamento ambiental do AHE Ilha do Cabral,
melhorando a viabilidade do aproveitamento, podendo minimizar o alto custo índice da
CGH Ilha do Cabral.
O aproveitamento dos 8,25 m na PCH Grão Mogol não gera aumento significativo de
investimento, mas representa um ganho energético significativo, conforme indicado no
tópico 4.4.
[...]
Tendo em vista que os estudos hidrológicos realizados para o Projeto Básico da PCH Grão
Mogol indicam uma menor disponibilidade hídrica em relação ao inventário aprovado em
2004, através do Despacho nº 237, foi estendido os estudos para PCH Ilha do Cabral, com
eixo disponível, que também teve reduções na disponibilidade hídrica, e por consequência
na potência prevista no inventário. Conforme apresentado no decorrer do presente
relatório e resumido no Quadro 42, a nova potência encontrada levou a mesma a tornar-se
uma CGH, conforme classificação da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
Os resultados dos estudos de alternativas para PCH Grão Mogol indicam uma possibilidade
de ganho de queda bruta, utilizando-se parte da queda do aproveitamento Ilha do Cabral,
para recuperação de parte da energia prevista no inventário.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 27.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,54.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve aumento da queda do
aproveitamento e redução na vazão média de longo termo, o que também traz impactos
Estudos Energéticos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,279%, apresentando como justificativa o critério de considerar
14 dias/ano de indisponibilidade forçada.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas, sendo 1 de 5.607,00 kW e duas de 11.215,00
kW e 3 geradores de sendo 1 de 6.000,00 kVA e 2 de 12.000,00 kVA potências unitárias
nominais, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Grão Mogol Sumário Executivo
16°35'18,71" S
Coordenadas do eixo do barramento
42°51'14" W
16°35'21" S
Coordenadas da casa de força
42°49'15,59" W
NA Montante (m) 625,00
NA Jusante (m) 522,11
Potência Instalada Total (kW) 27.000
Número de Unidades Geradoras 3
6.000,00; 12.000,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
12.000,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
5.607,00; 11.215,00;
Potência instalada por turbina (kW)
11.215,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 3,19; 6,37; 6,37
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,0%; 96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,28%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,19%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 5,691
Hb: Queda bruta nominal (m) 102,89
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,88%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 38
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,16
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,16
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Grão Mogol conforme solicitado por MG5
Energética Ltda, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 805/2021-SCG/ANEEL, de 25/11/2021.
e Desenvolvimento Sustentável – Semad/MG, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o
Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Grão Mogol sob a titularidade de MG5 Energética Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grão Mogol

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 23,73 24,30 35,79 27,31 13,37 8,85 7,91 5,84 6,03 8,85 13,94 19,59
38,42 13,56 9,61 5,84 5,84 4,71 2,45 1,88 1,51 1,88 34,09 22,98
1932

| 1933 | 99,45 | 18,83 | 20,72 | 19,96 | 11,68 | 8,48 | 7,35 | 5,46 | 3,96 | 11,30 | 32,40 114,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 | 83,62 | 24,67 | 20,91 | 17,70 | 13,56 | 10,55 | 9,04 | 7,35 | 9,04 | 9,98 | 18,27 | 17,89 |
| 1935 | 54,62 | 59,89 | 20,34 | 21,47 | 14,69 | 9,42 | 8,10 | 6,03 | 4,33 | 7,72 | 24,86 | 29,76 |
| 1936 | 25,61 | 38,99 | 25,05 | 17,70 | 12,81 | 9,61 | 8,29 | 6,78 | 5,84 | 7,53 | 25,61 | 41,25 |
| 59,33 | 40,12 | 13,18 | 14,50 | 15,07 | 11,11 | 9,42 | 7,72 | 5,09 | 9,23 | 36,16 | 92,67 |  |

1937

| 1938 | 28,25 | 16,76 | 13,94 | 11,68 | 8,29 | 7,35 | 5,84 | 5,27 | 5,27 | 6,97 | 11,30 | 29,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 35,60 | 16,20 | 5,84 | 5,46 | 5,84 | 3,77 | 4,14 | 3,58 | 4,90 | 9,23 | 4,71 | 10,36 |
| 1940 | 27,50 | 42,57 | 67,62 | 12,62 | 9,42 | 6,78 | 5,27 | 3,77 | 5,65 | 4,71 | 52,36 | 40,31 |
| 1941 | 38,61 | 26,18 | 77,60 | 48,22 | 13,00 | 9,98 | 10,36 | 9,61 | 9,23 | 18,83 | 15,44 | 45,20 |
| 108,11 | 53,49 | 42,57 | 18,83 | 11,68 | 9,42 | 8,10 | 8,10 | 17,33 | 19,96 | 72,32 129,39 |  |  |

1942

| 1943 | 99,63 | 55,00 | 59,89 | 30,32 | 19,02 | 15,07 | 13,00 | 11,30 | 9,98 | 16,20 | 83,06 185,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 | 50,48 | 60,27 | 31,83 | 24,86 | 17,33 | 14,31 | 12,24 | 11,49 | 9,79 | 10,17 | 36,73 112,25 |  |
| 1945 173,65 102,84 | 75,71 | 132,97 48,22 | 31,08 | 23,92 | 19,21 | 15,63 | 25,05 | 90,41 197,01 |  |  |  |  |
| 1946 | 90,22 | 35,41 | 36,92 | 36,16 | 27,31 | 18,08 | 14,69 | 12,62 | 10,92 | 10,74 | 40,49 | 31,45 |
| 34,66 | 32,02 | 41,06 | 20,72 | 13,00 | 10,17 | 8,66 | 7,35 | 7,53 | 27,31 | 52,17 129,77 |  |  |

1947

| 1948 | 57,44 | 32,58 | 34,28 | 19,21 | 11,49 | 11,11 | 9,04 | 7,91 | 6,97 | 12,05 | 27,12 179,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 130,90 120,54 | 43,51 | 38,05 | 23,35 | 17,52 | 14,31 | 11,87 | 9,79 | 27,12 | 44,83 | 69,50 |  |  |
| 1950 | 53,87 | 23,92 | 28,06 | 19,59 | 12,24 | 9,79 | 9,04 | 7,53 | 8,10 | 9,04 | 52,92 | 56,31 |
| 1951 | 31,83 | 27,12 | 59,14 | 25,24 | 13,94 | 11,11 | 8,66 | 7,35 | 6,03 | 7,53 | 5,27 | 27,69 |
| 44,83 | 53,87 | 117,90 | 34,09 | 21,66 | 12,43 | 9,61 | 7,72 | 11,87 | 6,78 | 24,11 | 89,09 |  |

1952

| 1953 | 20,53 | 27,69 | 36,16 | 19,21 | 10,74 | 8,48 | 6,97 | 6,03 | 8,29 | 9,04 | 36,35 | 98,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 | 30,32 | 15,07 | 10,74 | 21,28 | 7,72 | 7,53 | 5,27 | 4,90 | 3,58 | 8,29 | 54,43 | 43,70 |
| 1955 | 50,29 | 18,65 | 23,54 | 15,82 | 8,66 | 7,35 | 4,90 | 3,96 | 3,01 | 11,30 | 52,36 | 95,30 |
| 1956 | 46,90 | 13,37 | 38,99 | 10,74 | 11,30 | 12,62 | 7,16 | 7,91 | 4,52 | 4,14 | 31,08 118,85 |  |
| 109,99 | 45,20 | 104,91 100,39 37,48 | 20,15 | 14,69 | 11,68 | 10,36 | 9,98 | 42,00 | 50,10 |  |  |  |

1957

| 1958 | 48,22 | 36,73 | 44,26 | 32,21 | 15,82 | 12,05 | 16,57 | 11,68 | 13,75 | 29,95 | 23,35 | 59,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 74,21 | 26,37 | 88,15 | 26,18 | 9,79 | 7,16 | 7,16 | 5,84 | 7,72 | 42,57 | 49,16 | 34,47 |
| 1960 | 93,61 | 45,20 | 92,48 | 35,60 | 18,08 | 13,75 | 11,49 | 9,42 | 7,91 | 6,59 | 32,58 102,84 |  |
| 1961 125,63 101,71 | 30,89 | 15,63 | 14,31 | 11,30 | 9,23 | 7,72 | 6,22 | 7,35 | 11,49 | 13,94 |  |  |
| 85,51 | 65,92 | 42,75 | 11,68 | 10,36 | 6,97 | 6,22 | 5,27 | 5,84 | 9,42 | 24,11 | 94,74 |  |

1962

| 1963 | 29,19 | 19,59 | 7,72 | 9,23 | 6,03 | 4,90 | 4,52 | 3,96 | 3,58 | 3,20 | 9,61 | 31,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 152,56 | 82,12 | 22,98 | 14,13 | 10,55 | 7,53 | 7,35 | 6,22 | 5,09 | 21,28 | 53,68 | 57,07 |  |
| 1965 | 69,31 | 43,70 | 37,10 | 30,89 | 15,07 | 9,61 | 8,66 | 7,53 | 5,09 | 18,27 | 53,87 | 29,38 |
| 1966 | 59,14 | 54,43 | 25,43 | 12,43 | 13,18 | 9,79 | 7,16 | 5,46 | 4,71 | 10,36 | 15,82 | 52,55 |
| 35,03 | 27,12 | 24,30 | 16,76 | 9,04 | 6,22 | 5,46 | 3,96 | 3,96 | 3,20 | 12,43 125,25 |  |  |

1967

| 1968 | 69,31 | 101,71 | 90,78 | 38,80 | 14,50 | 10,92 | 9,61 | 8,66 | 8,48 | 22,79 | 64,23 | 57,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 55,75 | 59,89 | 47,65 | 20,53 | 20,15 | 14,13 | 11,30 | 8,85 | 7,35 | 13,75 | 31,45 137,68 |  |
| 1970 108,86 | 46,90 | 25,80 | 20,53 | 13,37 | 10,55 | 9,42 | 8,29 | 7,35 | 37,10 | 99,82 | 54,43 |  |
| 1971 | 20,72 | 12,05 | 14,69 | 9,61 | 7,35 | 6,97 | 6,22 | 5,65 | 6,22 | 17,33 142,01 115,45 |  |  |
| 30,32 | 19,78 | 25,43 | 25,43 | 11,30 | 8,29 | 7,35 | 6,78 | 5,84 | 12,81 | 50,10 | 82,12 |  |

1972

1973 30,72 27,60 46,93 24,41 8,79 6,32 4,60 2,96 2,82 33,35 59,04 42,64
1974 47,70 19,80 35,49 18,50 9,49 6,36 4,88 3,89 2,26 15,39 25,95 61,33
1975 60,19 24,41 9,99 28,58 9,48 6,33 4,85 3,46 2,48 27,61 70,85 26,94

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grão Mogol

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 7,56 | 27,46 | 6,06 | 3,09 | 2,76 | 1,89 | 1,58 | 2,07 | 5,57 | 12,80 | 52,91 | 62,10 |
| 1977 | 77,81 | 38,06 | 10,21 | 18,57 | 12,42 | 8,28 | 6,17 | 3,74 | 3,06 | 5,68 | 36,49 | 39,15 |
| 1978 | 85,17 | 145,38 | 91,67 | 46,24 | 30,33 | 26,50 | 19,76 | 12,42 | 8,99 | 37,86 | 34,99 | 77,75 |
| 1979 155,17 246,80 140,37 | 94,73 | 44,88 | 31,63 | 25,10 | 21,50 | 16,98 | 26,85 | 73,97 101,26 |  |  |  |  |
| 1980 170,23 178,02 | 75,43 | 76,68 | 38,71 | 28,82 | 22,75 | 16,89 | 14,20 | 13,77 | 30,88 | 81,66 |  |  |
| 1981 | 90,85 | 30,36 | 88,03 | 67,52 | 29,49 | 25,49 | 18,73 | 14,33 | 10,37 | 45,46 127,49 76,87 |  |  |
| 155,63 | 65,25 | 106,82 | 57,33 | 33,75 | 24,10 | 17,16 | 13,99 | 10,87 | 11,79 | 10,72 | 17,04 |  |

1982

| 1983 | 94,55 | 91,30 | 88,23 | 56,44 | 30,79 | 26,96 | 21,64 | 17,74 | 14,23 | 23,76 | 80,10 105,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 36,57 | 19,22 | 36,26 | 39,36 | 16,83 | 12,52 | 10,90 | 9,31 | 15,08 | 21,43 | 40,24 | 85,15 |
| 1985 161,65 | 73,96 | 96,03 | 38,92 | 22,29 | 16,19 | 13,45 | 12,13 | 14,58 | 39,19 | 42,80 106,90 |  |  |
| 1986 134,87 | 36,26 | 14,93 | 9,90 | 8,28 | 6,54 | 5,30 | 4,89 | 3,12 | 2,60 | 9,72 | 36,20 |  |
| 23,25 | 4,81 | 27,35 | 7,83 | 4,70 | 2,53 | 1,81 | 1,33 | 3,46 | 5,57 | 24,91 102,37 |  |  |

1987

| 1988 | 25,36 | 35,09 | 42,08 | 16,29 | 5,56 | 3,45 | 2,13 | 1,54 | 0,74 | 5,46 | 24,89 | 51,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 10,04 | 6,07 | 26,16 | 4,43 | 3,89 | 4,41 | 3,65 | 3,03 | 2,87 | 9,25 | 18,83 163,34 |  |
| 1990 | 35,71 | 37,92 | 21,87 | 11,65 | 8,77 | 5,00 | 9,03 | 5,53 | 4,85 | 10,69 | 19,38 | 29,68 |
| 1991 | 69,63 | 34,72 | 45,51 | 15,20 | 7,02 | 4,44 | 3,26 | 2,03 | 3,08 | 3,61 | 36,24 | 33,24 |
| 1992 159,50 177,46 | 51,96 | 22,18 | 20,17 | 12,29 | 9,36 | 7,28 | 4,71 | 23,59 | 87,84 133,21 |  |  |  |
| 1993 | 49,69 | 34,42 | 15,52 | 24,43 | 12,32 | 8,51 | 6,10 | 5,00 | 4,14 | 6,66 | 4,32 | 37,64 |
| 1994 | 63,89 | 8,21 | 59,82 | 19,54 | 7,89 | 5,72 | 4,13 | 2,38 | 1,42 | 0,78 | 16,70 | 32,24 |
| 1995 | 27,25 | 29,57 | 11,29 | 17,06 | 5,41 | 2,95 | 2,00 | 1,00 | 0,67 | 3,97 | 19,87 | 72,70 |
| 1996 | 33,61 | 12,86 | 8,54 | 9,07 | 2,69 | 1,62 | 1,04 | 0,78 | 0,43 | 2,43 | 43,85 | 42,00 |
| 39,92 | 10,91 | 57,58 | 21,48 | 10,53 | 6,75 | 3,76 | 2,35 | 1,75 | 2,34 | 5,38 | 21,66 |  |

1997

| 1998 | 9,04 | 29,49 | 7,18 | 2,26 | 1,01 | 0,75 | 0,55 | 0,34 | 0,07 | 0,47 | 69,24 | 58,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 23,87 | 8,89 | 51,83 | 7,05 | 3,89 | 2,05 | 1,55 | 1,22 | 0,66 | 2,78 | 62,62 | 79,08 |
| 2000 | 65,97 | 28,02 | 55,28 | 13,82 | 7,66 | 5,09 | 4,10 | 2,68 | 2,76 | 1,77 | 34,40 | 93,61 |
| 2001 | 27,52 | 8,90 | 15,27 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 2,11 | 1,45 | 1,01 | 7,67 | 32,13 | 37,97 |
| 67,45 | 91,58 | 26,26 | 13,47 | 7,28 | 5,18 | 4,32 | 2,61 | 4,75 | 2,40 | 19,90 | 42,81 |  |

2002

| 2003 | 78,61 | 20,15 | 12,93 | 9,34 | 4,27 | 2,86 | 2,03 | 1,58 | 1,28 | 1,48 | 5,03 | 9,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 54,25 | 59,86 | 64,95 | 90,88 | 19,10 | 12,77 | 10,22 | 6,25 | 3,88 | 3,88 | 9,27 | 45,06 |
| 2005 | 32,51 | 57,75 | 78,13 | 16,39 | 11,03 | 8,83 | 6,49 | 4,38 | 3,17 | 2,57 | 42,89 | 79,88 |
| 2006 | 14,86 | 11,75 | 61,34 | 51,33 | 14,32 | 10,05 | 7,93 | 5,84 | 6,89 | 14,49 | 86,66 108,22 |  |
| 37,76 | 114,83 | 35,41 | 20,27 | 14,28 | 11,22 | 8,94 | 6,59 | 4,96 | 3,57 | 3,35 | 10,09 |  |

2007

| 2008 | 12,23 | 18,07 | 35,03 | 21,23 | 6,49 | 3,61 | 2,63 | 1,89 | 1,33 | 0,74 | 42,52 120,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 79,85 | 31,27 | 15,16 | 19,05 | 9,26 | 6,07 | 4,35 | 2,59 | 2,71 | 27,63 | 53,43 | 25,82 |
| 2010 | 21,71 | 10,60 | 64,15 | 15,90 | 9,98 | 6,04 | 4,00 | 2,68 | 1,67 | 4,88 | 33,50 | 28,62 |
| 2011 | 36,44 | 8,43 | 57,95 | 22,27 | 8,34 | 5,30 | 3,61 | 2,42 | 1,20 | 4,15 | 19,68 | 91,35 |
| 36,85 | 13,00 | 8,29 | 4,58 | 4,94 | 3,38 | 2,25 | 1,54 | 0,82 | 0,53 | 17,84 | 13,82 |  |

2012

| 2013 | 24,91 | 7,37 | 5,86 | 11,74 | 3,06 | 1,96 | 1,12 | 0,58 | 0,38 | 0,63 | 23,62 122,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 19,44 | 5,81 | 9,38 | 7,36 | 2,99 | 2,30 | 1,54 | 1,14 | 0,62 | 0,84 | 12,97 | 9,82 |
| 2015 | 3,20 | 15,63 | 10,74 | 10,36 | 5,46 | 2,83 | 2,07 | 1,32 | 1,70 | 1,32 | 6,22 | 10,74 |
| 2016 | 70,82 | 13,94 | 7,53 | 2,64 | 3,39 | 2,07 | 1,51 | 1,70 | 1,51 | 1,70 | 17,70 | 20,91 |
| 8,48 | 28,25 | 12,62 | 5,46 | 2,26 | 1,88 | 1,70 | 1,51 | 1,51 | 1,32 | 3,01 | 30,89 |  |

2017

2018 9,42 52,74 25,99 13,18 3,58 2,64 2,07 2,07 2,07 4,33 20,34 27,31
2019 9,79 19,21 10,55 9,04 3,77 1,88 1,13 0,94 0,75 0,75 6,03 28,06
2020