DSP - DESPACHO 3399/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica COR 125, no rio Corumbá, nos municípios de Pires do Rio e Urutaí, (GO), de titularidade da Tradener Ltda, Norma Santinoni Vera, Francisco Manoel da Rocha Vera Filho, Nivaldo de Paula Ribeiro e de Maria José Ribeiro.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-30
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 955/2016-SCG/ANEEL
Em 28 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.000409/2015-14
Sumário Executivo referente à Pequena Central
Assunto:
Hidrelétrica COR 125, com Registro Ativo conferido a
TRADENER Ltda., Norma Santinoni Vera, Francisco
Manoel da Rocha Pombo Vera Filho, Nivaldo de Paula
Ribeiro e Maria José Ribeiro; – nos termos dos Despachos
nº 383, de 18 de fevereiro de 2015, nº 2.816, de 26 de agosto
de 2015 e n° 1.017, de 26 de abril de 2016, localizada nos
municípios de Pires do Rio e Urutaí, no estado de Goiás.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) COR 125, com 30.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035593-3.01, com Registro Ativo conferidos a TRADENER Ltda.
(TRADENER), Norma Santinoni Vera, Francisco Manoel da Rocha Pombo Vera Filho, Nivaldo de Paula Ribeiro e
Maria José Ribeiro, por meio dos Despachos nº 383, de 18 de fevereiro de 2015, nº 2.816, de 26 de agosto de 2015
e n° 1.017, de 26 de abril de 2016, localizada no rio Corumbá, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos
municípios de Pires do Rio e Urutaí, no estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. Em 19 de dezembro de 2013, o Despacho n° 4.319 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio rio Corumbá, onde foram identificados 17 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH COR 125.
3. Em 18 de fevereiro de 2015, por meio do Despacho nº 383 também foi conferido Registro Ativo à
Wasserland Engenharia e Projetos Ltda., cuja razão social foi alterada para TRADENER, por meio do Despacho n°
2.816, de 20 de agosto de 2015, posteriormente foram incluídos nesse Registro, Norma Santinoni Vera, Francisco
Manoel da Rocha Vera Filho, Nivaldo de Paula Ribeiro e Maria José Ribeiro, por meio do Despacho nº 1.017, de 26
de abril de 2016.
4. Em 15 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por TRADENER, Norma Santinoni Vera, Francisco Manoel da
Rocha Pombo Vera Filho, Nivaldo de Paula Ribeiro e Maria José Ribeiro para emissão do Despacho de Registro de
1 Por meio da correspondência TR 06/2016, Documento nº 48513.000396/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH COR
125.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.319, de 19 de dezembro de 2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH COR 125

PCH COR 125 Estudos de Inventário Sumário Executivo
17°19'38,94" S 17°23'39,68" S
Localização do Barramento
48°12'13,72" W 48°15'49,16" W

| NA Montante (m) | 640,00 | 640,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 632,00 | 632,00 |
| Queda Bruta (m) | 8,00 | 8,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 2,02 | 2,93 |
| Potência (kW) | 26.400 | 30.000 |
| Energia Média (kWméd) | 17.100,00 | 18.739,32 |
| Vazão QMLT 2 (m³/s) | 345,1 | 355,03 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: rio Corumbá ESTADO: GO 60
BACIA:

DESPACHO: 4.319 DATA: 19/12/2013
AUTOR: Optigera S.A e Lemos Construções Transporte, Areia e Cascalho Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 420kW 17 (dezessete)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
17°19'35,3" S

PCH COR 140 648 640 26400 Não existe
48°12'13,5" W
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
17°24'0,84" S

PCH COR 118 632 624,33 30.000 DRS
48°16'34,98" W
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Design Head Engenharia e Construtora Ltda

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155411855 | PR - 25341/D | Responsável Geral do Projeto |
| Sergio Vicente Novak | 20155584482 | PR - 15463/D | Estudos cartográficos e topográficos |
| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 5676845-6 | 094145-0 SC | Estudos geotécnicos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155411855 | PR - 25341/D | Estudos hidrológicos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155411855 | PR - 25341/D | Estudos energéticos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155413017 | PR - 25341/D | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentado
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não apresentado
Número
-
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais
A queda bruta descrita no Sumário Executivo e os níveis operacionais são iguais ao
estimado no estudo de inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH COR 125
METODOLOGIA
Simulação pelo SINV ou MSUI quando o rio possui reservatório de regularização a montante.
ADOTADA:
Área de Drenagem

21.044,00 NOME DO RIO DA USINA: Corumbá
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60545000 Pires do Rio Corumbá 20.697
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 60500000 | Ponte São Bartolomeu | Rio São Bartolomeu | 4.544 |
| 60510010 | Engenheiro Amorin | Rio Corumbá | 15.144 |
| 60540000 | Montes Claros | rio Piracanjuba | 3.687 |
| 60545000 | Piracanjuba | Corumbá | 20.700 |
| 60570080 | UHE Corumba l | Corumbá | 27800 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 6.218,00 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Vertedouro com comportas basculantes
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Enroncamento com núcleo em argila
Alberto de Andrade Pinto Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 20155413017
PR - 25341/D ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60545000 Pires do Rio Corumbá 20.697
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 30.000 kW é superior à estimada no estudo de inventário em
13,6% e o fator de capacidade passou de 0,65 para 0,62. As curvas de
permanência do projeto básico e do inventário têm a mesma ordem de
grandeza e o mesmo comportamento, enquanto a vazão de engolimento é
inferior a vazão com permanência de 30%. O projetista apresentou os estudos
que demonstram que o máximo beneficio líquido ocorre para a potência de
30.000 kW. O projeto apresentado prevê 9 turbinas de 3.436 kW e 9 geradores
de potência unitária nominal de 3.704 kVA, com 0,9 de fator de potência.
3 Documento nº 48513.009599/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH COR 125 Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 17°23'39,68" S
48°15'49,16" W
Coordenadas da casa de força 17°23'43,01" S
48°15'46,66" W
Potência Instalada Total (kW) 30.000
Número de Unidades Geradoras 9
Potência instalada por gerador (kVA) 3.704
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 3.436
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 14,6668960702974
Rendimento nominal por turbina (%) 91,86%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,199999999999999
Hb: Queda bruta nominal (m) 8,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,35%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 108
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH COR 125 conforme solicitado pelos interessados, bem como o encaminhamento de documento
à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para
fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental
pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:

FL. 06 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH COR 125 sob a titularidade de TRADENER, Norma Santinoni Vera, Francisco Manoel
da Rocha Pombo Vera Filho, Nivaldo de Paula Ribeiro e Maria José Ribeiro.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH.
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 125

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931
623,42 1.102,94 1.265,73 892,37 422,50 272,27 246,65 235,03 220,72 233,10 249,28 235,26
1932 595,55 754,74 506,60 357,22 243,33 219,42 185,40 179,78 146,17 188,66 243,70 340,42
1933 1.030,64 804,14 504,62 461,16 298,05 244,84 223,46 203,65 187,91 203,05 230,53 384,00
1934 437,54 344,39 354,97 292,86 219,23 136,32 137,35 131,98 141,24 167,82 159,03 148,05
1935 527,23 513,78 636,60 765,96 410,51 249,96 197,98 171,08 99,82 133,40 168,86 267,00
1936
259,57 190,14 556,74 383,29 235,19 157,87 162,42 140,48 121,13 126,62 164,34 202,44
1937 268,91 116,37 239,64 290,73 192,29 187,50 160,87 130,22 141,60 160,07 243,16 361,88
1938 393,53 348,48 358,91 278,58 165,57 139,26 146,37 126,04 140,21 122,74 180,08 352,19
1939 358,87 597,06 251,85 209,40 179,97 166,87 146,28 158,74 127,93 139,07 175,16 178,24
1940 271,75 522,12 634,22 296,79 231,12 170,24 152,05 132,10 114,06 156,98 300,07 250,87
1941
439,28 293,55 270,25 319,87 163,74 131,20 128,56 96,85 109,71 118,34 164,73 262,54
1942 385,53 405,93 831,88 425,28 239,26 360,96 224,26 142,34 147,79 144,78 246,43 345,98
1943 1.023,19 1.053,80 902,79 419,29 255,53 231,65 202,09 149,85 152,54 203,05 324,08 329,60
1944 296,53 447,34 478,79 325,04 245,37 179,26 184,69 154,04 137,19 147,57 260,41 260,62
1945 399,93 591,11 671,14 975,53 440,45 284,42 247,06 221,30 182,28 217,80 315,67 575,94
1946
1.102,71 726,96 992,16 517,92 336,35 247,93 222,22 191,99 200,01 175,20 213,02 329,96
1947 361,71 609,49 1.238,06 793,72 344,39 237,76 208,24 178,82 143,82 152,15 133,65 313,71
1948 648,14 597,06 733,09 473,09 214,80 225,54 170,70 145,46 161,22 152,77 124,70 402,88
1949 434,63 777,95 748,49 391,30 273,78 219,42 256,81 229,29 181,81 213,45 298,05 324,48
1950 211,28 482,28 686,75 423,28 281,88 192,83 185,31 151,46 120,52 159,65 394,04 477,93
1951
544,96 693,01 603,22 592,90 340,37 257,05 224,88 195,27 144,05 156,14 141,86 290,57
1952 442,25 447,15 1.507,63 722,67 376,50 266,19 215,96 196,32 166,09 188,83 273,83 387,49
1953 367,87 330,37 520,45 536,82 368,71 239,55 210,59 181,25 169,10 244,02 267,98 481,49

1954 396,05 510,00 194,79 226,09 153,76 93,96 101,95 100,41 99,19 94,62 185,04 437,40
1955 531,59 420,74 308,92 371,73 211,64 148,59 107,04 93,16 92,33 153,44 191,73 201,83
1956
544,68 216,89 519,07 329,64 260,63 288,10 206,28 143,35 95,21 125,05 342,20 551,29
1957 597,69 906,42 1.311,73 870,78 602,90 486,69 299,31 204,38 169,40 189,61 232,42 411,81
1958 532,81 794,89 717,57 506,86 358,45 262,14 240,50 180,65 134,59 194,33 160,24 231,12
1959 859,69 696,02 1.035,24 599,06 316,21 231,65 210,06 184,82 133,18 174,55 325,46 297,09
1960 440,80 529,22 835,00 508,85 380,51 245,89 201,60 145,46 128,60 155,20 224,25 399,02
1961
667,89 1.623,85 1.210,50 485,02 402,52 282,39 234,82 204,29 143,12 136,83 183,29 325,22
1962 588,84 949,34 1.004,49 483,03 344,39 295,61 214,61 222,00 181,44 206,49 378,45 1.052,62
1963 1.205,92 1.130,66 646,52 341,14 249,43 232,37 214,38 196,66 153,81 107,60 144,09 165,80
1964 479,83 583,21 357,75 371,26 251,58 197,04 200,53 169,87 125,70 212,41 303,18 491,28
1965 693,29 1.213,63 1.932,21 1.055,57 446,43 308,66 252,74 221,06 171,14 299,27 445,96 582,34
1966
1.042,97 1.889,07 1.155,12 738,18 418,50 314,71 242,98 219,59 220,19 200,90 342,18 494,17
1967 783,38 1.204,35 912,02 596,54 360,26 243,33 217,84 196,52 182,69 158,68 308,86 489,35
1968 433,17 970,62 1.253,45 582,31 351,86 293,01 253,19 289,92 218,81 378,60 542,13 501,82
1969 333,12 380,11 366,76 263,84 239,61 167,11 156,42 139,41 132,86 165,12 450,50 426,69
1970 591,88 1.673,08 967,49 381,28 249,43 209,74 226,46 206,95 205,88 209,04 304,01 235,98
1971
216,45 215,93 233,06 232,63 150,58 119,19 101,43 130,46 129,19 200,30 458,13 559,31

FL. 08 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 125

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1972 262,42 251,06 267,01 317,78 214,82 179,62 144,41 111,44 100,23 198,62 284,82 492,14
1973
473,55 620,60 811,89 754,57 321,64 233,28 184,98 149,28 141,47 321,96 434,22 486,92
1974 421,83 414,46 865,17 839,69 397,55 279,89 202,07 213,11 180,43 267,28 197,69 244,05
1975 175,47 345,65 252,05 517,13 246,56 181,32 151,02 151,18 118,28 147,73 210,26 125,31
1976 192,72 265,54 417,45 295,89 205,94 140,88 122,65 103,08 115,02 152,30 240,09 737,51
1977 773,40 730,19 352,20 412,48 256,45 198,33 160,77 162,13 150,31 143,27 231,07 245,70
1978
981,52 687,75 768,28 492,66 322,85 238,32 198,46 189,31 148,60 191,00 220,91 330,40
1979 1.231,08 884,69 766,37 542,41 335,98 265,14 221,72 182,90 173,66 175,32 249,68 287,62
1980 1.025,89 1.691,03 712,63 598,17 371,47 280,48 225,97 191,95 171,30 166,84 270,41 419,70
1981 539,27 344,55 480,03 476,73 294,07 230,59 217,05 193,84 145,65 275,95 536,15 474,47
1982 1.356,77 786,88 1.353,39 806,53 466,08 350,77 267,50 221,78 225,04 258,46 284,08 407,48
1983
1.169,04 1.736,53 1.317,06 805,01 454,18 351,16 279,27 228,93 217,92 268,19 479,35 775,28
1984 606,95 443,73 444,57 485,51 289,69 209,22 170,04 155,11 162,07 166,38 158,07 202,20
1985 900,97 566,68 617,90 440,47 270,46 203,61 176,81 166,50 155,99 188,00 265,44 377,82
1986 469,71 487,10 338,59 216,20 190,38 126,39 126,58 128,41 130,26 129,54 123,11 110,59
1987 242,76 315,60 418,52 380,24 296,20 171,92 131,08 136,00 120,62 121,78 332,20 550,79
1988
450,94 505,60 920,17 564,16 359,64 250,65 197,07 187,80 142,35 210,80 307,95 411,29
1989 281,78 475,85 485,02 280,54 193,05 161,42 136,01 125,88 112,48 164,75 313,99 1.281,61
1990 888,24 559,03 430,69 365,49 316,77 225,29 203,28 137,61 159,69 151,56 197,92 209,68
1991 330,18 395,07 823,76 746,79 422,05 242,73 207,89 179,25 197,56 169,88 270,01 515,09
1992 452,14 985,86 541,35 742,85 414,84 281,21 228,29 195,96 202,44 363,40 711,60 906,83
1993
658,34 915,24 636,40 508,03 326,25 252,44 199,16 198,44 169,55 180,47 211,69 456,51
1994 880,39 719,33 1.484,94 841,95 396,72 305,74 248,76 210,41 190,71 172,50 298,84 452,67
1995 409,14 573,10 520,78 570,67 365,54 246,77 188,01 178,29 157,88 146,84 245,81 321,28
1996 189,46 217,03 346,08 268,21 202,40 123,76 105,12 105,53 95,21 101,84 195,42 193,62
1997 580,97 378,56 477,82 615,45 338,94 261,28 197,44 161,65 150,37 128,81 152,24 237,85
1998

329,46 441,97 408,42 272,68 187,22 139,64 112,75 85,24 60,55 92,47 251,64 287,76
1999 275,70 217,15 456,05 224,39 147,17 96,53 78,58 126,75 120,51 153,57 268,74 289,38
2000 314,82 402,58 701,76 350,22 223,68 181,28 141,30 144,75 148,45 124,04 289,87 364,15
2001 343,19 266,37 425,32 323,12 193,79 156,53 129,34 135,42 135,90 169,76 261,52 246,35
2002 602,78 806,79 447,42 322,86 202,17 151,19 141,76 148,88 121,10 107,92 177,07 196,76
2003
287,86 387,17 457,22 377,31 207,60 153,55 138,59 144,89 133,70 130,97 210,39 186,46
2004 485,10 1.366,19 1.152,15 959,61 494,25 296,40 229,58 219,28 177,82 167,71 214,69 248,83
2005 408,12 854,28 1.011,00 477,83 313,48 234,51 199,57 204,19 157,45 140,57 211,79 465,42
2006 490,36 468,78 830,53 927,93 395,11 270,37 238,61 194,31 176,38 374,07 441,97 730,39
2007 1.122,30 1.273,38 581,07 414,82 279,01 210,81 179,16 175,61 142,93 143,18 167,52 306,00
2008
305,38 631,32 825,04 478,06 286,24 212,53 179,91 131,78 163,43 141,91 184,17 347,31
2009 328,43 592,35 386,77 635,03 374,93 240,25 173,87 152,45 162,50 278,26 313,23 550,92
2010 503,12 365,37 407,35 378,28 198,94 144,90 139,48 143,78 117,16 174,89 278,78 469,14
2011 527,56 456,36 796,90 463,20 270,33 210,20 161,00 128,42 111,44 221,56 245,20 387,27
2012 761,68 612,84 429,59 366,71 239,43 194,10 143,17 151,66 160,63 137,58 306,72 240,85
2013
376,28 410,36 427,08 661,29 276,75 223,68 156,66 128,51 129,80 173,74 193,75 345,45

FL. 09 da Nota Técnica nº 955/2016–SCG/ANEEL, de 28/12/2016