DSP - DESPACHO 094/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Santa Luzia, de titularidade da ARA Geração de Energia Santa Luzia SPE Ltda, no rio São Francisco, no município de São Desidério, (BA).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-01-19
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL
Em 18 de janeiro de 2021.
Processo: 48500.006694/2001-20.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Santa Luzia, com 17.001 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à ARA
Geração de Energia Santa Luzia SPE Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) da revisão do projeto básico da PCH Santa Luzia, com 17.001 kW de potência instalada, cadastrada
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.BA.035105-9.01, com registro de
adequabilidade aos estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS
– PCH) conferido à ARA Geração de Energia Santa Luzia SPE Ltda.. (ARA ou Interessada), por meio do
Despacho nº 3.736, de 17 de novembro de 2015, localizada no rio Grande, sub-bacia 46, na bacia
hidrográfica do Rio São Francisco, cuja casa de força localiza-se no município de São Desidério, estado de
Bahia.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 978, de 04 de dezembro de 2001, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Grande, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Santa Luzia.
3. Em 27 de dezembro de 2001, por meio do Ofício nº 1310/2001-SPH/ANEEL, o registro para
desenvolvimento do Projeto Básico referente à PCH Santa Luzia foi efetivado como ativo para a empresa
Ara Energia, o qual foi aceito em 17 de abril de 2002 mediante o Ofício nº 368/2002-SPH/ANEEL.
4. Em 1º de outubro de 2002, mediante o Despacho nº 6111, a diretoria da ANEEL decidiu
selecionar, como primeira classificada, a empresa ARA Energia Ltda., em face do critério estabelecido no
inciso III, art. 18 da Resolução nº 395, de 4 dezembro de 1998. Posteriormente, em 10 de outubro de
2002, a Ara Energia apresentou a documentação solicitada no item II do Despacho nº 611/2002.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp2021094 48524.000327/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
5. O Despacho nº 3.736, de 17 de novembro de 2015, registra a adequabilidade com os
estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Santa
Luzia, com 15.500 kW de Potência Instalada.
6. O Despacho nº 950, de 18 de abril de 2016, registra a adequabilidade com os estudos de
inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da revisão do projeto
básico da PCH Santa Luzia.
7. O Despacho nº 3.099, de 22 de setembro de 2017, homologou os parâmetros necessários
ao cálculo da Garantia Física da PCH Santa Luzia.
8. Em 21 de janeiro de 2020, por meio do Aviso de Homologação e Adjudicação do Leilão nº
4/2019-ANEEL, formalizou-se a PCH Santa Luzia como vencedora no referido leilão de energia nova.
9. Em 15 de outubro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico
revisados referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
10. Este eixo foi objeto de concorrência conforme disposto no art. 20º da REN 875/2020, e o
interessado foi selecionado nos termos do §2º.
11. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
12. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Santa Luzia original (vermelho) e revisado (preto)
13. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Santa Luzia:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF1
(datum SIRGAS 2000)
12°33'10,4" S
Barramento São Desidério/BA
45°5'41,93" W
12°31'4,84" S
Casa de Força São Desidério/BA
45°5'35,76" W
12°33'37,88" S
Limite máximo do Reservatório São Desidério/BA
45°5'8,74" W
14. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
15. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 978, de 04 de dezembro de 2001.
1
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da barragem deste
empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Luzia

PCH Santa Luzia Estudos de Inventário Despacho nº 950/2016 Sumário Executivo
Localização do 12°32'55" S 12°33'19" S 12°33'10,4" S
Barramento 45°5'58" W 45°5'49" W 45°5'41,93" W
649,00

NA Montante (m) 649,00 649,00
NA Jusante (m) 587,00 587,00 579,06
Queda Bruta (m) 62,00 62,00 69,94
Área do

Reservatório 0,08 0,06 0,10
(km²)

Potência (kW) 24.200 15.500 17.001
Energia Média

13.330,00 9.230,00 10.400,00
(kWméd)
Vazão QMLT2

34,8 32,36 31,65
(m³/s)
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Grande ESTADO: BA SUB-BACIA: 46
DESPACHO: 978 DATA: 04/12/2001
AUTOR: RCA Engenharia e Desenvolvimento
EIXOS

POTÊNCIA: 89.200,00 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

- 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
12°31'21,88" S Disponível

Palmeiral 587,00 550,00 14.600
45°6'10,21" W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
16. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Prime Projetos e Consultoria Ltda.
Empresa Projetista:

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Edson Benjamim Barbosa Filho 0720200042834 5061115960/D-SP Responsável Geral do Projeto
922212201514763 Estudos cartográficos e
Jadir de Souza Moreira 5062343692-SP
56 topográficos
0720150040366

Shinichi Ono 28105/D-SP Estudos geotécnicos
CREA-DF

Rodrigo Gomes Otsuki 0720200068991 18858/D-DF Estudos hidrológicos
0720150040371

Danilo Jorge Santos 10195/D-DF Estudos energéticos
CREA-DF
0720150005809

Rodrigo Gomes Otsuki 18858/D-DF Estruturas extravasoras
CREA-DF
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença de Instalação
Número 17563
Órgão emissor Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA
Data de emissão 21 de dezembro de 2018
Validade 21 de dezembro de 2022
Vazão remanescente 3,646
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga de Uso dos Recursos Hídricos
Número 20034
Órgão Emissor Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA
Data de emissão 31 de janeiro de 2020
Validade 31 de janeiro de 2023
Vazão de usos consuntivos 9,3
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
17. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário,
cerca de 7,94 m, com a alteração do nível operacional de jusante. As diferenças
Queda e níveis operacionais apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico
conforme justificativas apresentadas após o Quadro 8.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Luzia
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 4.810,00 NOME DO RIO DA USINA: Grande
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
46415000 Sítio Grande Grande 4.950,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
46400000 Casa Real Grande 938,00
46550000 Barreiras Grande 24.400,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 160,40 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Solo compactado e concreto

Rodrigo Gomes Otsuki Nº DA 0720150005809
NOME DO RESP. TÉCNICO:

18858/D-DF ART CREA-DF
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
46415000 Sítio Grande Grande 4.950,00
18. A Interessada, no intuito de embasar as alterações propostas, apresenta as seguintes
justificativas.
[...]
Ao longo do desenvolvimento da última versão do projeto básico (meados de 2015), que obteve o
DRSPCH, os levantamentos topográficos de precisão mostraram que no ponto de restituição
previsto no inventário o nível d'água estaria em cotas próximas da El. 580,0 m, e não da El. 587,0
m.
Assim sendo, tendo em vista que a revogação da outorga de autorização para a PCH Palmeiral ainda
era recente, optou-se à época por não se fazer nenhuma proposta para aproveitamento precário
desta queda adicional.
No entanto, na condição originalmente proposta nos estudos de inventário (planimetria), a PCH
poderia operar com uma queda bruta aproximadamente 7 m superior, enquanto não fosse
construída a PCH Palmeiral.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
Ante ao exposto, foram promovidas articulações com a ANEEL solicitando autorização para estudar
a ampliação da capacidade instalada da PCH Santa Luzia, por meio da alteração do seu nível
operacional de jusante e, também, do nível de montante da PCH Palmeiral, cuja outorga havia sido
revogada em 2014 a pedido do agente, em função de inviabilidade econômica e de fortes indícios
de inviabilidade ambiental.
Em agosto de 2018 foi realizada uma reunião técnica na SCG, na qual firmou-se o entendimento de
que seria possível apresentar o projeto de ampliação da PCH Santa Luzia, que poderia operar
provisoriamente com o acréscimo de queda por jusante, até que eventualmente a PCH Palmeiral
fosse construída. Foi ressaltado na aludida reunião que casos similares tiveram o mesmo
entendimento, como na UHE Estreito (neste caso, a usina teve duas garantias físicas, a depender
da entrada em operação da UHE Serra Quebrada, usina que ainda não possui cenário favorável para
viabilização), na PCH Rondon e na PCH Paredão de Minas, cujo pleito aceito pela ANEEL havia sido
exatamente o mesmo da PCH Santa Luzia.
Em nova reunião técnica nas dependências da SCG, realizada em fevereiro de 2019, foi realizada
uma apresentação da revisão pretendida.
[...]
Ante a todo o exposto, a ANEEL se manifestou, em junho de 2020, favoravelmente à apresentação
do projeto com esta possibilidade de aproveitamento precário da queda adicional, o que poderia
elevar a potência instalada para 17,0 MW sem acréscimo na vazão turbinada.
Desta forma, a PCH Santa Luzia poderia operar com potência instalada de 17,0 MW até a eventual
construção da PCH Palmeiral. Caso ocorra, naturalmente a PCH Santa Luzia passaria a operar com
potência instalada de 15,5 MW.
[...]
19. Em face dos argumentos apresentados3 e do posicionamento da SCG quanto ao pleito4,
expresso no Ofício nº 358/2020-SCG/ANEEL, a Interessada apresentou novo projeto básico e respectivo
sumário executivo.
20. Reforça-se aqui, entretanto, que a PCH Santa Luzia poderá operar na cota 579,06 m, que
não é uma cota definitiva, porém, as estruturas e a operação da Usina deverão ser adaptadas para a cota
587 m para o caso de a PCH Palmeiral ser implantada, conforme consta do Despacho nº 978/2001, que
aprovou os Estudos de Inventário do Estudos de Inventário Hidrelétrico Simplificado do rio Grande e seu
afluente rio das Fêmeas.
21. Além disso, os empreendedores devem ter plena ciência dos impactos negativos na
geração de energia elétrica com a implantação da PCH Palmeiral nessas condições e, consequentemente,
nos contratos de venda de energia por eles assumidos.
22. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
3
Documento SicNet nº 48513.006129/2019-00 (VIA 001)
4 Documento SicNet nº 48524.005271/2020-00

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 17.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,61 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Além disso, houve aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos
na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizado o resultado do projeto básico vigente,
Estudos Energéticos acrescido do ganho de 1,500 kW identificados com o ganho de queda propiciado,
temporariamente, com a não implementação da PCH Palmeiral.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica n° 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 8.763,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 9.445,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
23. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Santa Luzia Sumário Executivo
12°33'10,4" S
Coordenadas do eixo do barramento
45°5'41,93" W
12°31'4,84" S
Coordenadas da casa de força
45°5'35,76" W
NA Montante (m) 649,00
NA Jusante (m) 579,06
Potência Instalada Total (kW) 17.001
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 9.445,00; 9.445,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 8.763,00; 8.763,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,77; 5,77
Rendimento nominal por turbina (%) 92,1%; 92,1%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
PCH Santa Luzia Sumário Executivo
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,69
Hb: Queda bruta nominal (m) 69,94
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,30%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 50
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 3,65
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 9,30
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
24. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Santa Luzia conforme solicitado por ARA Geração
de Energia Santa Luzia SPE Ltda.. Assim, com a emissão do DRS-PCH a interessada poderá pleitear, junto
aos órgãos competentes, a atualização do diploma ambiental e da DRDH já emitidos.
25. Após a apresentação desses diplomas, caso não haja nenhuma outra alteração, o projeto
poderá ser encaminhado para alteração de suas características técnicas no sistema AEGE.
26. Encaminhar para análise da emissão de Declaração de Utilidade Pública – DUP, relativa ao
novo projeto da PCH Santa Luzia, no âmbito do processo 48500.006176/2020-12.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
27. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
28. A revisão do projeto básico está aderente ao que foi acordado em reuniões entre a
Interessada e a SCG.
29. Deste modo, conforme posicionamento já expresso no Ofício nº 358/2020-SCG/ANEEL, às
alterações apresentadas proporcionam o melhor aproveitamento do potencial hidráulico para o
empreendimento, dadas as circunstâncias atuais. Entretanto, a sua operação na elevação 579,06 m não é
definitiva e suas estruturas devem estar adaptadas caso a PCH Palmeiral venha a ser implantada.
30. Assim, com as alterações apresentadas nesta análise, a PCH Santa Luzia poderá operar com
potência instalada de 17.000 kW até a eventual construção da PCH Palmeiral. Caso a PCH Palmeiral seja
implantada, a PCH Santa Luzia deverá reavaliar as suas perdas energéticas e as consequências nos
contratos firmados para suprimento de energia.
31. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Santa Luzia sob a titularidade de ARA Geração de Energia Santa Luzia
SPE Ltda..

P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº 022/2021-SCG/ANEEL, de 18/01/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
32. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Luzia

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1977 30,71 32,34 24,23 25,78 28,34 23,66 22,27 21,65 22,04 27,04 25,72 31,38
40,86 37,96 46,60 43,69 33,73 31,00 28,59 26,57 24,44 26,40 31,05 40,06
1978

| 1979 42,21 | 54,63 | 42,47 | 42,56 | 35,24 | 32,04 | 30,12 | 28,21 | 28,13 | 30,73 | 44,46 | 37,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 48,63 | 62,80 | 47,49 | 40,86 | 35,96 | 33,21 | 31,66 | 29,75 | 28,23 | 31,01 | 37,67 | 47,39 |
| 1981 49,92 | 37,35 | 41,76 | 51,95 | 38,28 | 35,88 | 32,97 | 30,55 | 28,25 | 31,85 | 47,40 | 46,73 |
| 1982 62,13 | 48,67 | 50,26 | 48,16 | 40,65 | 37,76 | 35,22 | 33,84 | 32,11 | 33,70 | 34,81 | 30,30 |
| 44,91 | 52,52 | 39,52 | 41,81 | 30,78 | 28,93 | 27,61 | 26,58 | 25,03 | 27,32 | 35,08 | 42,63 |

1983

| 1984 34,78 | 29,70 | 31,16 | 37,20 | 27,69 | 26,19 | 25,02 | 24,65 | 24,87 | 26,82 | 27,74 | 29,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 45,84 | 39,81 | 35,23 | 36,00 | 28,83 | 26,82 | 25,14 | 24,53 | 23,01 | 27,32 | 31,81 | 43,29 |
| 1986 51,64 | 41,06 | 35,49 | 31,69 | 30,93 | 27,82 | 26,53 | 29,88 | 39,62 | 40,91 | 39,64 | 40,82 |
| 1987 40,66 | 34,14 | 45,74 | 46,07 | 39,99 | 34,61 | 32,93 | 32,09 | 30,39 | 26,85 | 32,82 | 43,11 |
| 45,00 | 36,31 | 41,36 | 38,44 | 32,15 | 30,65 | 28,63 | 28,19 | 26,12 | 30,31 | 32,68 | 46,70 |

1988

| 1989 36,87 | 35,88 | 37,37 | 33,59 | 30,82 | 29,47 | 28,31 | 28,00 | 28,01 | 28,53 | 40,06 | 67,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 51,81 | 45,84 | 42,89 | 40,51 | 40,48 | 36,08 | 33,95 | 33,75 | 34,82 | 32,98 | 38,95 | 36,46 |
| 1991 47,23 | 40,92 | 39,42 | 39,78 | 34,64 | 32,43 | 30,00 | 29,69 | 29,98 | 30,30 | 40,15 | 38,75 |
| 1992 44,68 | 68,47 | 45,85 | 41,37 | 40,04 | 36,07 | 33,22 | 33,02 | 32,44 | 32,93 | 44,27 | 50,34 |
| 45,89 | 46,84 | 37,70 | 39,20 | 36,48 | 33,75 | 30,96 | 31,41 | 31,45 | 33,11 | 32,14 | 39,86 |

1993

| 1994 48,92 | 41,72 | 45,42 | 44,05 | 35,20 | 32,97 | 30,72 | 30,28 | 28,82 | 27,95 | 32,26 | 36,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 34,04 | 38,42 | 34,89 | 37,56 | 34,34 | 30,54 | 27,22 | 27,07 | 25,69 | 26,64 | 33,51 | 38,06 |
| 1996 33,10 | 29,51 | 30,08 | 31,93 | 28,47 | 27,42 | 24,96 | 25,60 | 24,19 | 28,04 | 34,97 | 28,13 |
| 1997 35,05 | 29,94 | 39,60 | 47,51 | 38,51 | 32,38 | 27,48 | 26,52 | 25,56 | 27,49 | 32,41 | 31,12 |
| 30,76 | 34,17 | 30,30 | 27,22 | 26,26 | 25,27 | 22,85 | 23,15 | 21,75 | 23,74 | 34,47 | 38,33 |

1998

| 1999 32,43 | 26,78 | 34,55 | 26,64 | 25,79 | 25,20 | 21,95 | 22,70 | 21,96 | 23,88 | 38,41 | 44,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 39,10 | 36,96 | 36,79 | 32,18 | 29,02 | 28,29 | 24,55 | 25,11 | 25,10 | 23,48 | 36,74 | 36,61 |
| 2001 29,07 | 26,86 | 31,78 | 28,24 | 26,46 | 25,98 | 21,50 | 22,77 | 22,37 | 25,57 | 30,09 | 28,57 |
| 2002 34,88 | 29,37 | 21,58 | 27,58 | 23,62 | 23,90 | 19,98 | 21,11 | 21,21 | 20,26 | 28,22 | 25,44 |
| 39,16 | 29,78 | 27,02 | 37,57 | 27,95 | 27,11 | 21,98 | 23,91 | 22,70 | 22,97 | 29,10 | 25,65 |

2003

| 2004 36,78 | 43,46 | 40,69 | 39,99 | 29,15 | 29,27 | 24,54 | 25,20 | 24,40 | 24,35 | 30,29 | 32,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 30,71 | 36,33 | 39,86 | 37,04 | 32,82 | 29,42 | 22,65 | 23,63 | 23,18 | 21,78 | 31,29 | 40,95 |
| 2006 29,93 | 30,95 | 32,72 | 40,62 | 33,22 | 28,42 | 22,72 | 23,60 | 23,61 | 28,23 | 35,19 | 31,35 |
| 2007 30,34 | 36,80 | 27,66 | 26,64 | 27,18 | 24,48 | 20,40 | 21,52 | 20,98 | 19,42 | 22,24 | 30,74 |
| 25,22 | 30,39 | 34,26 | 32,40 | 24,80 | 23,71 | 19,64 | 21,52 | 21,39 | 19,58 | 25,96 | 35,23 |

2008

| 2009 35,48 | 36,86 | 26,19 | 37,26 | 41,23 | 30,60 | 23,49 | 23,96 | 23,43 | 26,80 | 40,53 | 30,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 31,30 | 27,33 | 31,87 | 31,89 | 26,56 | 25,70 | 21,41 | 23,17 | 22,75 | 23,66 | 35,86 | 32,96 |
| 2011 39,48 | 35,30 | 35,87 | 35,36 | 28,28 | 26,22 | 22,79 | 23,53 | 23,03 | 27,86 | 37,03 | 39,43 |
| 2012 37,51 | 35,97 | 27,88 | 26,36 | 25,86 | 26,09 | 21,98 | 24,34 | 25,26 | 23,03 | 38,14 | 32,35 |
| 30,59 | 32,65 | 24,19 | 33,34 | 25,30 | 25,10 | 20,99 | 22,45 | 23,18 | 23,35 | 27,83 | 36,47 |

2013

| 2014 36,13 | 30,68 | 32,96 | 37,56 | 27,91 | 27,13 | 22,55 | 25,21 | 25,87 | 23,46 | 32,70 | 34,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 26,42 | 32,16 | 28,44 | 33,56 | 35,66 | 27,55 | 22,31 | 24,42 | 24,84 | 22,63 | 25,76 | 22,06 |
| 2016 35,06 | 38,90 | 24,96 | 23,42 | 22,01 | 23,76 | 18,54 | 21,64 | 23,78 | 25,24 | 27,03 | 24,53 |
| 2017 22,13 | 33,19 | 24,14 | 33,23 | 23,52 | 23,14 | 18,87 | 20,87 | 22,18 | 19,83 | 30,52 | 31,37 |
| 27,10 | 43,36 | 33,33 | 27,70 | 25,17 | 24,75 | 18,94 | 21,85 | 22,94 | 23,52 | 36,97 | 35,29 |

2018

2019 25,21 28,83 29,64 34,59 27,12 26,24 19,81 22,18 23,00 23,32 25,78 24,91
2020