DSP - DESPACHO 784/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade da Pequena Central Hidrelétrica Paiol Grande, de titularidade da PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda, no rio Iratim, no município de Bituruna, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-03-25
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL
Em 22 de março de 2022.
Processo: 48500.005933/2020-31.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Paiol Grande, com 16.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH
Caratuva Geração de Energia SPE Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Paiol Grande, com 16.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037541-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. (Interessada), por meio
do Despacho nº 3.327, de 25 de novembro de 2020, localizada no rio Iratim, sub-bacia 65, cuja casa de
força localiza-se no município de Bituruna, estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 6711, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Iratim, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Paiol Grande.
3.3272,
3. O Despacho nº de 25 de novembro de 2020, confere o DRI-PCH à PCH Caratuva
Geração de Energia SPE Ltda., com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Paiol
Grande.
4. Em 22 de dezembro de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento3.
1
Processo nº 48500.006663/00-15.
2 Documento nº 48524.010111/2020-00.
3 Documento nº 48513.034991/2021-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_198YF2203 48524.003580/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Paiol Grande
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Paiol Grande:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório

Local Coordenadas Geográficas Municípios/UF4
4 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022.
(datum SIRGAS 2000)
26°16'2,56" S
Barramento Bituruna/PR e Palmas/PR
51°38'26,43" W
26°15'3,63" S
Casa de Força Bituruna/PR
51°41'19,21" W
26°16'17,21" S
Limite máximo do Reservatório Bituruna/PR e Palmas/PR
51°37'51,09" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Paiol Grande

PCH Paiol Grande Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°16'27,03" S 26°16'2,56" S
Localização do Barramento
51°39'41,11" W 51°38'26,43" W

| NA Montante (m) | 900,00 | 893,22 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 837,00 | 829,00 |
| Queda Bruta (m) | 63,00 | 64,22 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,40 | 0,27 |
| Potência (kW) | 12.000 | 16.000 |
| Energia Média (kWméd) | 7.200 | 9.160 |
| Vazão QMLT5 (m³/s) | 20,37 | 20,63 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Iratim ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 671 DATA: 31/10/2002
AUTOR: Correcta Consultoria e Projetos de Engenharia S/C Ltda.

POTÊNCIA: 96.300 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 6 (seis)
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
PCH Monte Negro (antiga 26°16'22,71" S

940,00 893,22 9.000 DRS-PCH7
Faxinal dos Santos)6 51°37'50,2" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
5 Vazão Média de Longo Termo.
6 CEG nº PCH.PH.PR.037463-6.01.
7 Processo nº 48500.000828/2019-71.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022.
26°15'14,66" S

PCH Vista Alegre89 810,00 766,00 15.200 Eixo Disponível
51°44'31,71" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Paulo Victor Azevedo Viana

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Paulo Victor Azevedo Viana 8096713-3 138100-9-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Diogo Amandio Klein 1720216546110 SC-1054460/D
topográficos

| Mariele Larissa Groxko | 1720215944368 | PR-110227/D | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Victor Azevedo Viana | 8096713-3 | 138100-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Paulo Victor Azevedo Viana | 8096713-3 | 138100-9-SC | Estudos energéticos |
| Paulo Victor Azevedo Viana | 8096713-3 | 138100-9-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Documento não emitido
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Documento não emitido
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
8 CEG nº PCH.PH.PR.037525-0.01.
9 Informações extraídas do Processo nº 48500.004659/2008-96.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022.
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior àquela apresentada no
inventário, cerca de 1,22m, com alteração de ambos os níveis operacionais. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
Queda e níveis operacionais
no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Paiol Grande
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 666,00 NOME DO RIO DA USINA: Iratim
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65775900 Solais Novo Iratim 1.550,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 65776000 | Solais | Iratim | 1.580,00 |
| 65925000 | Salto Claudelino | Chopim | 1.660,00 |
| 65955000 | Balsa do Santana | Santana | 1.720,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 530,06 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Barragem de Gravidade
Paulo Victor Azevedo Viana Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8096713-3
ART10
138100-9-SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65775900 Solais Novo Iratim 1.550,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
10 Documento nº 48513.034991/2021-00 Volume 1, Capítulo 12.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022.
A potência de 16.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,57 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,60.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Estudos Energéticos
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.734,76 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 5.925,93 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Paiol Grande Sumário Executivo
26°16'2,56" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°38'26,43" W
26°15'3,63" S
Coordenadas da casa de força
51°41'19,21" W
NA Montante (m) 893,22
NA Jusante (m) 829,00
Potência Instalada Total (kW) 16.000
Número de Unidades Geradoras 3
5.925,93; 5.925,93;
Potência instalada por gerador (kVA)
5.925,93
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
5.734,76; 5.734,76;
Potência instalada por turbina (kW)
5.734,76
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,93; 4,93; 4,93
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 3,13
Hb: Queda bruta nominal (m) 64,22
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,19%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 69,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,37
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022.
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Paiol Grande conforme solicitado por PCH Caratuva Geração de Energia SPE
Ltda, bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Águas e Terra - IAT, para emissão da
DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente
nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Paiol Grande sob a titularidade de PCH Caratuva Geração de Energia
SPE Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paiol Grande

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1956 24,11 22,69 15,23 7,14 5,01
6,97 16,13 9,92 6,21 5,47 16,96 40,71 72,12 59,94 23,92 18,19 13,93
1957

| 1958 5,61 | 5,82 | 4,52 | 5,33 | 3,99 | 17,00 | 10,12 | 14,89 | 41,09 | 24,89 | 14,48 | 24,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 12,36 | 18,03 | 9,64 | 17,40 | 16,64 | 14,74 | 13,68 | 13,92 | 10,39 | 11,64 | 7,40 | 16,54 |
| 1960 9,66 | 8,18 | 4,92 | 6,04 | 9,59 | 18,29 | 10,12 | 26,68 | 26,50 | 32,38 | 22,66 | 11,51 |
| 1961 13,80 | 8,14 | 35,15 | 11,56 | 9,70 | 7,97 | 5,63 | 3,88 | 28,72 | 40,41 | 23,08 | 14,25 |
| 12,06 | 16,21 | 20,00 | 8,21 | 11,15 | 12,03 | 9,38 | 8,62 | 20,62 | 30,15 | 19,39 | 9,35 |

1962

| 1963 7,09 | 9,85 | 14,60 | 10,41 | 19,55 | 11,04 | 6,78 | 5,93 | 6,50 | 30,15 | 52,11 | 21,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 10,61 | 15,41 | 10,29 | 16,32 | 21,82 | 11,16 | 11,38 | 19,09 | 19,16 | 22,76 | 11,81 | 9,83 |
| 1965 7,15 | 7,00 | 7,81 | 5,06 | 23,06 | 17,11 | 34,30 | 25,42 | 27,12 | 47,25 | 27,69 | 37,43 |
| 1966 19,09 | 48,17 | 17,10 | 7,85 | 5,62 | 18,04 | 19,34 | 13,96 | 32,56 | 35,41 | 19,90 | 18,70 |
| 14,91 | 18,40 | 28,47 | 10,69 | 6,74 | 10,09 | 10,77 | 19,42 | 20,36 | 12,30 | 14,07 | 12,53 |

1967

| 1968 5,79 | 4,08 | 2,84 | 3,92 | 4,50 | 5,62 | 9,59 | 4,99 | 4,84 | 9,08 | 16,27 | 18,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 33,77 | 15,51 | 18,61 | 34,10 | 17,89 | 37,72 | 26,23 | 14,76 | 19,89 | 28,67 | 21,29 | 7,62 |
| 1970 9,59 | 7,01 | 6,00 | 5,33 | 11,04 | 37,09 | 30,07 | 11,14 | 14,76 | 25,26 | 8,93 | 31,95 |
| 1971 50,27 | 21,30 | 10,23 | 23,70 | 28,80 | 34,95 | 33,44 | 12,43 | 8,21 | 19,93 | 6,73 | 2,58 |
| 5,08 | 10,51 | 11,98 | 13,80 | 4,31 | 25,73 | 21,46 | 49,27 | 61,40 | 27,16 | 10,69 | 16,06 |

1972

| 1973 24,63 | 27,76 | 18,41 | 13,65 | 31,06 | 27,87 | 25,39 | 33,26 | 34,67 | 27,97 | 23,41 | 9,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 19,63 | 26,42 | 16,18 | 9,82 | 8,04 | 24,15 | 22,09 | 13,79 | 24,13 | 11,93 | 19,39 | 14,13 |
| 1975 32,13 | 29,24 | 20,80 | 10,67 | 7,05 | 12,92 | 15,57 | 25,80 | 49,66 | 46,32 | 30,23 | 38,04 |
| 1976 25,88 | 18,02 | 12,41 | 13,42 | 14,78 | 34,14 | 17,85 | 33,83 | 20,45 | 19,28 | 30,01 | 14,99 |
| 15,99 | 11,87 | 22,09 | 15,75 | 8,29 | 17,74 | 12,79 | 21,09 | 17,00 | 27,53 | 27,29 | 22,82 |

1977

| 1978 8,90 | 5,19 | 7,16 | 3,40 | 3,40 | 4,01 | 20,08 | 10,94 | 16,03 | 9,14 | 23,41 | 16,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 7,92 | 6,55 | 11,88 | 17,14 | 61,83 | 16,45 | 17,55 | 24,26 | 25,28 | 65,52 | 47,63 | 25,77 |
| 1980 20,96 | 16,83 | 39,25 | 11,76 | 22,15 | 12,48 | 25,71 | 26,50 | 30,63 | 18,14 | 23,49 | 35,46 |
| 1981 29,12 | 31,71 | 15,57 | 24,16 | 18,31 | 17,30 | 9,63 | 9,35 | 9,20 | 18,51 | 29,51 | 40,56 |
| 11,87 | 22,47 | 9,95 | 5,33 | 7,95 | 39,52 | 73,76 | 24,15 | 11,71 | 40,93 | 75,47 | 32,97 |

1982

| 1983 24,55 | 27,76 | 53,58 | 33,74 | 80,62 | 69,64 | 44,04 | 23,75 | 30,66 | 40,07 | 41,40 | 16,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 17,72 | 7,63 | 13,20 | 20,06 | 18,73 | 45,00 | 16,46 | 54,59 | 21,15 | 15,39 | 35,97 | 16,70 |
| 1985 7,42 | 13,61 | 12,24 | 33,33 | 11,73 | 7,52 | 8,47 | 6,45 | 4,78 | 6,88 | 15,65 | 3,72 |
| 1986 4,66 | 16,47 | 11,59 | 0,93 | 22,90 | 24,22 | 7,95 | 10,84 | 22,51 | 19,18 | 21,53 | 10,59 |
| 11,24 | 22,85 | 7,45 | 10,95 | 71,61 | 41,99 | 26,30 | 12,09 | 8,28 | 16,27 | 13,27 | 6,79 |

1987

| 1988 7,11 | 8,43 | 9,12 | 8,32 | 61,83 | 33,50 | 12,79 | 5,72 | 4,00 | 12,23 | 7,05 | 10,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 31,71 | 39,02 | 16,68 | 18,01 | 31,86 | 8,42 | 15,95 | 22,06 | 64,61 | 46,33 | 13,65 | 6,94 |
| 1990 27,97 | 12,72 | 9,12 | 27,51 | 27,39 | 76,22 | 32,35 | 43,02 | 41,00 | 40,85 | 29,33 | 20,30 |
| 1991 9,54 | 7,94 | 3,49 | 7,42 | 4,29 | 26,37 | 14,48 | 14,44 | 6,38 | 16,64 | 20,90 | 21,21 |
| 12,28 | 11,61 | 13,01 | 13,62 | 43,08 | 39,37 | 47,50 | 26,05 | 26,74 | 17,57 | 20,60 | 19,17 |

1992

| 1993 15,85 | 15,61 | 12,92 | 10,00 | 34,28 | 29,04 | 23,50 | 14,89 | 29,97 | 45,64 | 13,45 | 16,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 7,06 | 25,18 | 10,59 | 8,47 | 24,62 | 37,72 | 45,21 | 11,90 | 9,74 | 15,50 | 29,21 | 18,01 |
| 1995 58,48 | 19,50 | 11,03 | 12,44 | 5,71 | 9,19 | 17,45 | 6,46 | 17,47 | 25,64 | 8,43 | 7,81 |
| 1996 26,72 | 37,90 | 33,15 | 19,70 | 6,01 | 22,90 | 34,72 | 14,02 | 26,91 | 56,98 | 20,45 | 19,26 |
| 15,99 | 55,82 | 14,87 | 5,47 | 12,21 | 39,04 | 27,05 | 44,97 | 17,93 | 68,03 | 60,06 | 19,95 |

1997

1998 27,04 45,59 31,45 79,61 34,55 19,71 24,90 69,43 46,59 65,98 14,21 11,23
1999 15,64 16,28 9,19 13,64 6,17 19,90 30,04 7,14 6,81 32,77 9,50 9,66
2000 9,94 9,81 11,28 9,35 14,19 12,09 31,26 12,29 74,39 44,46 12,56 8,15

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paiol Grande

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2001 26,15 46,00 17,21 15,44 17,51 22,52 30,97 15,34 15,67 56,43 23,96 11,60
10,92 7,45 12,51 11,47 26,54 8,82 6,67 19,03 27,29 36,69 36,90 37,64
2002

| 2003 19,38 | 44,81 | 15,89 | 7,93 | 5,45 | 21,02 | 12,57 | 6,13 | 5,52 | 11,29 | 24,66 | 40,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 19,35 | 8,47 | 3,56 | 3,79 | 20,71 | 14,88 | 21,17 | 8,71 | 9,70 | 41,29 | 42,28 | 10,97 |
| 2005 12,11 | 5,09 | 3,57 | 8,34 | 27,97 | 40,04 | 20,88 | 11,64 | 58,14 | 70,79 | 22,00 | 7,59 |
| 2006 7,85 | 11,16 | 11,97 | 8,13 | 3,58 | 2,19 | 2,42 | 6,03 | 12,42 | 10,35 | 9,38 | 17,30 |
| 13,29 | 11,63 | 16,38 | 41,43 | 61,62 | 14,49 | 12,67 | 7,45 | 5,40 | 14,31 | 30,62 | 22,02 |

2007

| 2008 15,89 | 7,26 | 7,99 | 22,05 | 20,67 | 23,38 | 12,50 | 16,44 | 17,56 | 38,29 | 42,25 | 8,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 8,71 | 9,33 | 6,91 | 3,94 | 9,09 | 14,59 | 21,52 | 31,44 | 48,76 | 53,54 | 24,50 | 20,95 |
| 2010 34,85 | 22,24 | 28,68 | 53,41 | 49,19 | 22,23 | 17,31 | 14,84 | 6,06 | 9,92 | 6,98 | 34,67 |
| 2011 23,62 | 34,40 | 22,24 | 15,37 | 6,81 | 19,29 | 44,64 | 54,17 | 50,86 | 22,35 | 13,83 | 7,69 |
| 19,49 | 13,05 | 10,17 | 16,77 | 12,16 | 25,41 | 16,51 | 14,66 | 5,33 | 14,38 | 9,59 | 6,31 |

2012

| 2013 19,91 | 14,83 | 33,30 | 17,98 | 16,22 | 67,49 | 34,89 | 16,28 | 32,51 | 20,60 | 12,01 | 22,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 29,22 | 11,32 | 21,92 | 15,76 | 26,44 | 65,43 | 31,45 | 10,35 | 30,25 | 29,84 | 12,42 | 9,41 |
| 2015 38,96 | 22,75 | 12,98 | 8,83 | 11,24 | 28,51 | 51,21 | 13,81 | 17,59 | 44,59 | 33,86 | 46,64 |
| 2016 26,18 | 29,14 | 40,45 | 18,15 | 26,88 | 22,84 | 14,91 | 14,17 | 15,14 | 19,06 | 10,25 | 16,56 |
| 24,75 | 20,66 | 13,27 | 7,63 | 27,62 | 38,62 | 8,11 | 9,10 | 5,30 | 32,23 | 36,18 | 17,98 |

2017

2018 26,81 11,82 14,67 22,61 7,23 10,40 10,31 9,39 15,25 25,97 30,21 12,39
2019 7,30 11,68 22,59 15,90 36,61 36,53 8,99 4,21 5,58 4,54 16,68 14,82
2020