DSP - DESPACHO 1239/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste Despacho; nega autorização como reforço as obras indicadas no POTEE 2022, 1º Emissão, para a Expansion Transmissão de Energia Elétrica S.A – ETEE e a Porto Primavera Transmissora De Energia S.A – PPTE.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-12
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 1.239, DE 6 DE MAIO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004336/2022-51, decide (i)
autorizar a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionária de serviço
público de transmissão de energia elétrica relacionados no Anexo, com prazo para início da operação
comercial a contar da data de publicação deste Despacho; (ii) não autorizar como reforço as obras
indicadas no POTEE 2022 (1º Emissão) para a Expansion Transmissão de Energia Elétrica S/A – ETEE e a
Porto Primavera Transmissora De Energia S.A. – PPTE.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de

Tensão Descrição do Prazo
Concessionária SGPMR Instalação Necessidade
(kV) reforço (**)
(*)
Remanejamento
do reator de linha
manobrável 230
kV 15 Mvar (04E1)
e seu respectivo
módulo de
conexão com
disjuntor da LT 230
AFLUENTE

0009784/2021 ITAGIBA 230 kV Itagibá - Poções Imediata 24
TRANSMISSÃO
II, do terminal da
SE Itagibá para o
barramento de
230 kV da SE
Teixeira de Freitas
II, para torná-lo
reator de barra
manobrável.
Substituição de 1
Disjuntor do vão
LT Porto Alegre 9
(52-9).

TESB 0000268/2021 NOVA STA RITA 230 Capacidade 31/07/2023 30
nominal de curtocircuito do novo
equipamento (kA):
63 kA.
Substituição da
seccionadora 8966 no módulo da
LT 230 kV Porto
Alegre 9 na SE

TESB 0000921/2021 NOVA STA RITA 230 Nova Santa Rita 31/07/2023 30
Capacidade
nominal de curtocircuito do novo
equipamento (kA):
63 kA.
Substituição da
seccionadora 89-

TESB 0000923/2021 NOVA STA RITA 230 31/07/2023 30
68 no módulo da
LT 230 kV Porto

Data de

Tensão Descrição do Prazo
Concessionária SGPMR Instalação Necessidade
(kV) reforço (**)
(*)
Alegre 9 na SE
Nova Santa Rita
Capacidade
nominal de curtocircuito do novo
equipamento (kA):
63 kA.
Substituição da
seccionadora 8970 (com lâmina de
terra) do módulo
da LT 230 kV Porto
Alegre 9 na SE

TESB 0000928/2021 NOVA STA RITA 230 31/07/2023 30
Nova Santa Rita
Capacidade
nominal de curtocircuito do novo
equipamento (kA):
63 kA.
Substituição da
seccionadora 8972 no módulo da
LT 230 kV Porto
Alegre 9 na SE

TESB 0000934/2021 NOVA STA RITA 230 Nova Santa Rita. 31/07/2023 30
Capacidade
nominal de curtocircuito do novo
equipamento (kA):
63 kA.
Instalação da
cadeia alternada
do sistema de

LMTE 0000830/2021 MACAPA 230 proteção e Imediata 30
controle do
Compensador
Estático.
Duplicar a
proteção do

LMTE 0000863/2021 MACAPA 230 Imediata 30
transformador
230/69 kV 7TR01.
Duplicar a

LMTE 0000861/2021 MACAPA 230 Imediata 30
proteção do

Data de

Tensão Descrição do Prazo
Concessionária SGPMR Instalação Necessidade
(kV) reforço (**)
(*)
transformador
230/69 kV 7TR02.
Duplicar a
proteção do

LMTE 0000860/2021 MACAPA 230 Imediata 30
transformador
230/69 kV 7TR03.
Instalação da
cadeia alternada
do sistema de

LMTE 0000825/2021 ORIXIMINA 500 proteção e Imediata 30
controle do
Compensador
Estático.
Instalação da
cadeia alternada
do sistema de

LXTE 0000813/2021 JURUPARI 500 proteção e Imediata 30
controle do
Compensador
Estático.
Interligação de
comunicação com
o agente TAESA na
SE Rio das Éguas,
por intermédio de
novo painel de
controle com IED's
para envio de

PTE 0002083/2021 RIO DAS EGUAS 500 informações de Imediata 30
fluxo de potência
da LT Rio das
Éguas – Luziânia
(FLSMRE) para
compor o fluxo
FNESE em
atendimento a
novo SEP.
Implementação do
BOM.JES.LAPA Sistema Especial

TAESA 0003263/2021 500 31/12/2023 30
II de Proteção SEP -
Bipolos Xingu.
Implementação do

TAESA 0003264/2021 IBICOARA 500 31/12/2023 30
Sistema Especial

Data de

Tensão Descrição do Prazo
Concessionária SGPMR Instalação Necessidade
(kV) reforço (**)
(*)
de Proteção SEP -
Bipolos Xingu.
Implementação do
Sistema Especial

TAESA 0003252/2021 IGAPORA III 500 31/12/2023 30
de Proteção SEP -
Bipolos Xingu.
Implementação do
Sistema Especial

TAESA 0003253/2021 RIO DAS EGUAS 500 31/12/2023 30
de Proteção SEP -
Bipolos Xingu.
Instalação de SEP
na LT 500kV

TROPICÁLIA 0009770/2021 POCOES III 500 Imediata 0
SAPEAÇU/POÇÕES
III C1.
Adequação no
sistema SEP atual,
com a instalação
de novos
dispositivos
(slaves) na
subestação
Ribeirãozinho, que
irão processar as
informações de
perda dupla da LT
500 kV
Ribeirãozinho –
Rio Verde Norte

GTE 0005074/2021 RIBEIRAOZINHO 500 Imediata 30
C1 e C2. Esta
adequação irá
permitir a
operação segura
do SIN quando da
perda dupla da LT
500 kV
Ribeirãozinho –
Rio Verde Norte
C1 e C2, sem que
haja necessidade
de restrições de
geração nas usinas
do Mato Grosso.

Data de

Tensão Descrição do Prazo
Concessionária SGPMR Instalação Necessidade
(kV) reforço (**)
(*)
Esses novos
dispositivos serão
integrados e farão
comunicação com
o sistema SEP da
Matrinchã, cujo
IEDs masters,
responsável pelo
processamento
das informações,
estão instalados
na Subestação de
Cláudia.
Implementação do
Sistema Especial

TAESA 0003260/2021 S.DA MESA 500 31/12/2023 30
de Proteção SEP -
Bipolos Xingu.
Implementação do
Sistema Especial

TAESA 0003265/2021 SERRA MESA 2 500 31/12/2023 30
de Proteção SEP -
Bipolos Xingu.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços
sem receita prévia do ONS com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de
Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação
comercial.