DSP - DESPACHO 2170/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Engenho Velho, de titularidade da PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda, no rio Iratim, no município de Coronel Domingos Soares, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-08-12
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL
Em 11 de agosto de 2022.
Processo: 48500.005935/2020-20.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Engenho Velho, com 10.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH
Caratuva Geração de Energia SPE Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Engenho Velho, com 10.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037609-4.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. (Caratuva ou Interessada),
por meio do Despacho nº 3.330, de 25 de novembro de 2020. A usina está localizada no rio Iratim, subbacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de Coronel
Domingos Soares, estado de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio RIO IRATIM, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
ENGENHO VELHO.
3. O Despacho nº 3.330, de 25 de novembro de 2020, confere o DRI-PCH à (Caratuva), com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Engenho Velho.
protocolou1
4. Em 22 de dezembro de 2021, a Interessada o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
1 Documento SicNet nº 48513.035148/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20222170 48524.009299/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Engenho Velho
7. O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do
reservatório da PCH Engenho Velho:
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
26°9'29,44" S CORONEL DOMINGOS
Barramento
51°51'20,91" W SOARES/PR

Casa de Força 26°9'30,88" S CORONEL DOMINGOS
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
51°51'21,73" W SOARES/PR
26°11'34,75" S CORONEL DOMINGOS
Limite máximo do Reservatório
51°50'51,47" W SOARES/PR
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Engenho Velho

PCH Engenho Velho Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°9'2,87" S 26°9'29,44" S
Localização do Barramento
51°52'7,97" W 51°51'20,91" W

| NA Montante (m) | 709,00 | 713,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 681,00 | 692,50 |
| Queda Bruta (m) | 28,00 | 20,50 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,74 | 1,59 |
| Potência (kW) | 10.100,00 | 10.000,00 |
| Energia Média (kW méd) | 6.060,00 | 5.830,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 38,20 | 38,86 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: RIO IRATIM ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 671 DATA: 31/10/2002
AUTOR: CORRECTA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/C LTDA.
EIXOS

POTÊNCIA: 96,30 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA
Aproveitamento Potência

Coordenadas da Casa de Força Montante Jusante Condição
a montante (kW)
(m) (m)
DSP DRS nº
26°11'37,06" S

PCH CATANDUVA 740,30 712,79 13.000 1.209, de
51°50'48,07" W
11/05/2022
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo Potência
Montante Jusante Condição
a jusante do Reservatório (kW)
(m) (m)

PCH FOZ DA 26°7'5,67" S REA nº 696, de
675,00 610,00 29.500
ESTRELA 51°52'57,98" W 24/12/2003
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 8096759-1 138100-9-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

DIOGO AMANDIO KLEIN 1720216544452 SC-1054460/D
topográficos

| MARIELE LARISSA GROXKO | 1720215944368 | PR-110227/D | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA | 8096759-1 | 138100-9-SC | Estudos hidrológicos |
| PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA | 8096759-1 | 138100-9-SC | Estudos energéticos |
| PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA | 8096759-1 | 138100-9-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 7,50 m, com a alteração dos níveis operacionais de
montante e de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
Queda e níveis operacionais
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Engenho Velho

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

1.254,77 NOME DO RIO DA USINA: RIO IRATIM
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65775900 SOLAIS NOVO IRATIM 1.550,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 65776000 | SOLAIS | IRATIM | 1.580,00 |
| 65925000 | SALTO CLAUDELINO | CHOPIM | 1.660,00 |
| 65955000 | BALSA DO SANTANA | SANTANA | 1.720,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.094,85 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: A GRAVIDADE
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8096759-1
138100-9-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65775900 SOLAIS NOVO IRATIM 1.550,00
12. A Interessada apresenta as seguintes considerações acerca do Projeto Básico apresentado:
[...]
O trecho do rio onde está implantada a PCH foi minuciosamente percorrido, cadastrandose todos os acidentes durante uma vistoria nos locais de maior interesse e na sequência
através de levantamentos de campo com a obtenção de pontos de GPS de precisão que
permitiram um traçado do perfil do rio. Os locais mais promissores foram vistoriados por
equipe de geologia no sentido de se checar a viabilidade da implantação das diversas
estruturas, como circuitos adutores, casa de força, etc.
Para os cálculos, primeiramente utilizamos os dados aprovados no inventário e em seguida
adaptamos o arranjo na topografia de precisão processadas em SIRGAS 2000 e
MAPGEO2015, causando mudanças principalmente nas curvas de nível e cotas dos NA´s.
Em seguida atualizamos a hidrologia, pois existem novas diretrizes que estão vigorando no
que diz respeito à elaboração do projeto básico.
Acreditamos desta forma que este estudo atingiu o seu objetivo crucial, apresentando a
melhor opção energética e econômica para a construção da PCH, preconizando o interesse
público. Utilizando-se de fatores de motorização típicos a configuração do sistema
interligado, com todos os descontos de incidentes incluindo as vazões remanescente que
fazem juízo as classes de qualidade de águas conforme preconizam resolução do CONAMA
n° 357, de 17 de março de 2005.
Os impactos ambientais em uma avaliação expedita não devem ser significativos, haja visto

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
que o reservatório é de pequeno porte.
[...]
O circuito hidráulico será composto por uma tomada d'água com 2 comportas de 3,50 m
3,50 acoplada diretamente na casa de força, devido ao aproveitamento ser pé de barragem,
causando assim um trecho de vazão reduzida nulo. A casa de força abrigará 2 turbinas
Kaplan Jusante Horizontal. Para a restituição da água até o leito do rio, utilizara-se de um
canal de fuga curto somente para direcionar a água novamente no rio.
[...]
13. Conforme informado pela Interessada, mesmo com a redução na queda do
aproveitamento foi possível manter a previsão de potência instalada próxima ao estimado nos estudos
de inventário devido ao arranjo adotado com casa de força ao pé do barramento, reduzindo as perdas de
um circuito adutor e sem a adoção de um TVR, conforme arranjo inicialmente previsto nos estudos de
inventário.
14. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 10.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,58 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,60.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve redução da queda do
aproveitamento, com alterações nos níveis operacionais, e alteração do arranjo geral da
Estudos Energéticos usina, o que também traz impactos na sua produção energética.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor de
referência de outras usinas.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.376,34 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
15. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Engenho Velho Sumário Executivo
26°9'29,44" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°51'20,91" W
26°9'30,88" S
Coordenadas da casa de força
51°51'21,73" W

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
NA Montante (m) 713,00
NA Jusante (m) 692,50
Potência Instalada Total (kW) 10.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 5.555,56; 5.555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 5.376,34; 5.376,34
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 5,83; 5,83
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,16
Hb: Queda bruta nominal (m) 20,50
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,03%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 69
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Engenho Velho conforme solicitado por PCH
Caratuva Geração de Energia SPE Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Instituto Água e
Terra do Paraná - IAT, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Engenho Velho sob a titularidade de PCH Caratuva Geração de
Energia SPE Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 617/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Engenho Velho

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1956 * * * * * * * 45,42 42,76 28,70 13,46 9,43
13,13 30,38 18,69 11,70 10,30 31,94 76,71 135,88 112,92 45,07 34,27 26,25
1957

| 1958 | 10,56 | 10,96 | 8,52 | 10,04 | 7,52 | 32,02 | 19,07 | 28,05 | 77,42 | 46,89 | 27,27 | 46,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 23,28 | 33,97 | 18,16 | 32,78 | 31,34 | 27,78 | 25,78 | 26,23 | 19,57 | 21,93 | 13,94 | 31,16 |
| 1960 | 18,20 | 15,42 | 9,27 | 11,38 | 18,06 | 34,46 | 19,07 | 50,28 | 49,92 | 61,01 | 42,68 | 21,69 |
| 1961 | 26,00 | 15,33 | 66,22 | 21,78 | 18,28 | 15,02 | 10,60 | 7,31 | 54,12 | 76,13 | 43,49 | 26,86 |
| 22,72 | 30,54 | 37,68 | 15,46 | 21,02 | 22,67 | 17,67 | 16,25 | 38,84 | 56,80 | 36,53 | 17,62 |  |

1962

| 1963 | 13,36 | 18,57 | 27,51 | 19,61 | 36,83 | 20,80 | 12,78 | 11,17 | 12,24 | 56,81 | 98,18 | 40,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 19,98 | 29,03 | 19,38 | 30,75 | 41,12 | 21,02 | 21,44 | 35,97 | 36,10 | 42,88 | 22,24 | 18,52 |
| 1965 | 13,47 | 13,19 | 14,71 | 9,53 | 43,45 | 32,24 | 64,61 | 47,89 | 51,09 | 89,02 | 52,16 | 70,51 |
| 1966 | 35,96 | 90,76 | 32,21 | 14,79 | 10,59 | 33,99 | 36,44 | 26,30 | 61,34 | 66,71 | 37,49 | 35,22 |
| 28,10 | 34,66 | 53,65 | 20,13 | 12,69 | 19,01 | 20,29 | 36,59 | 38,37 | 23,17 | 26,51 | 23,62 |  |

1967

| 1968 | 10,91 | 7,68 | 5,35 | 7,39 | 8,47 | 10,58 | 18,06 | 9,41 | 9,12 | 17,10 | 30,65 | 34,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 63,62 | 29,23 | 35,07 | 64,25 | 33,70 | 71,07 | 49,42 | 27,82 | 37,48 | 54,01 | 40,11 | 14,36 |
| 1970 | 18,06 | 13,20 | 11,31 | 10,04 | 20,81 | 69,88 | 56,66 | 20,98 | 27,81 | 47,60 | 16,83 | 60,20 |
| 1971 | 94,71 | 40,13 | 19,27 | 44,64 | 54,25 | 65,85 | 63,00 | 23,41 | 15,47 | 37,55 | 12,68 | 4,86 |
| 9,58 | 19,80 | 22,57 | 26,01 | 8,13 | 48,48 | 40,44 | 92,82 115,68 51,16 | 20,15 | 30,27 |  |  |  |

1972

| 1973 | 46,41 | 52,29 | 34,69 | 25,71 | 58,53 | 52,52 | 47,84 | 62,65 | 65,32 | 52,69 | 44,11 | 18,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | 36,98 | 49,77 | 30,49 | 18,50 | 15,14 | 45,50 | 41,61 | 25,98 | 45,45 | 22,48 | 36,53 | 26,63 |
| 1975 | 60,53 | 55,09 | 39,18 | 20,10 | 13,28 | 24,35 | 29,33 | 48,61 | 93,57 | 87,27 | 56,96 | 71,67 |
| 1976 | 48,76 | 33,95 | 23,39 | 25,28 | 27,85 | 64,32 | 33,63 | 63,74 | 38,52 | 36,33 | 56,54 | 28,24 |
| 30,13 | 22,36 | 41,61 | 29,67 | 15,62 | 33,43 | 24,09 | 39,74 | 32,02 | 51,87 | 51,42 | 42,99 |  |

1977

| 1978 | 16,77 | 9,78 | 13,49 | 6,41 | 6,40 | 7,56 | 37,83 | 20,61 | 30,20 | 17,21 | 44,10 | 31,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 14,93 | 12,34 | 22,38 | 32,29 116,49 31,00 | 33,06 | 45,70 | 47,64 123,44 89,73 | 48,55 |  |  |  |  |
| 1980 | 39,49 | 31,70 | 73,95 | 22,15 | 41,73 | 23,50 | 48,45 | 49,93 | 57,71 | 34,17 | 44,26 | 66,80 |
| 1981 | 54,86 | 59,74 | 29,33 | 45,52 | 34,50 | 32,59 | 18,13 | 17,61 | 17,33 | 34,87 | 55,60 | 76,42 |
| 22,37 | 42,34 | 18,75 | 10,05 | 14,98 | 74,45 138,97 45,50 | 22,06 | 77,10 142,19 62,11 |  |  |  |  |  |

1982

| 1983 | 46,25 | 52,30 | 100,95 | 63,58 151,90 131,21 82,97 | 44,75 | 57,76 | 75,49 | 77,99 | 30,79 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 33,39 | 14,37 | 24,87 | 37,79 | 35,29 | 84,79 | 31,00 102,84 39,84 | 29,00 | 67,76 | 31,47 |  |  |
| 1985 | 13,98 | 25,64 | 23,05 | 62,80 | 22,11 | 14,16 | 15,97 | 12,16 | 9,00 | 12,96 | 29,49 | 7,01 |
| 1986 | 8,78 | 31,03 | 21,83 | 1,75 | 43,14 | 45,63 | 14,97 | 20,42 | 42,40 | 36,14 | 40,56 | 19,95 |
| 21,17 | 43,06 | 14,04 | 20,63 134,92 79,10 | 49,55 | 22,78 | 15,61 | 30,66 | 25,00 | 12,80 |  |  |  |

1987

| 1988 | 13,39 | 15,89 | 17,19 | 15,68 116,48 63,12 | 24,10 | 10,77 | 7,54 | 23,05 | 13,28 | 19,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 59,74 | 73,52 | 31,43 | 33,94 | 60,03 | 15,86 | 30,06 | 41,55 121,72 87,28 | 25,71 | 13,08 |  |  |
| 1990 | 52,70 | 23,96 | 17,19 | 51,83 | 51,60 143,60 60,95 | 81,05 | 77,25 | 76,97 | 55,26 | 38,24 |  |  |
| 1991 | 17,98 | 14,97 | 6,58 | 13,99 | 8,08 | 49,69 | 27,29 | 27,20 | 12,01 | 31,34 | 39,37 | 39,96 |
| 23,14 | 21,88 | 24,50 | 25,66 | 81,16 | 74,17 | 89,49 | 49,07 | 50,39 | 33,10 | 38,81 | 36,11 |  |

1992

| 1993 | 29,86 | 29,42 | 24,34 | 18,84 | 64,58 | 54,72 | 44,28 | 28,06 | 56,46 | 85,99 | 25,34 | 30,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 13,29 | 47,45 | 19,95 | 15,96 | 46,39 | 71,06 | 85,17 | 22,42 | 18,35 | 29,21 | 55,02 | 33,93 |
| 1995 110,18 | 36,74 | 20,78 | 23,44 | 10,75 | 17,32 | 32,87 | 12,18 | 32,91 | 48,30 | 15,89 | 14,72 |  |
| 1996 | 50,34 | 71,41 | 62,46 | 37,11 | 11,32 | 43,15 | 65,41 | 26,41 | 50,71 107,34 38,53 | 36,29 |  |  |
| 30,12 | 105,16 | 28,02 | 10,30 | 23,00 | 73,55 | 50,96 | 84,73 | 33,78 128,16 113,15 37,58 |  |  |  |  |

1997

1998 50,94 85,90 59,26 150,00 65,09 37,13 46,92 130,81 87,78 124,31 26,78 21,15
1999 29,47 30,68 17,32 25,70 11,63 37,49 56,59 13,45 12,83 61,73 17,90 18,21
2000 18,73 18,48 21,25 17,62 26,73 22,78 58,89 23,15 140,16 83,76 23,67 15,36

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Engenho Velho

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2001 49,27 86,67 32,42 29,09 32,99 42,43 58,35 28,90 29,53 106,31 45,14 21,85
20,57 14,04 23,57 21,61 50,00 16,61 12,57 35,85 51,41 69,13 69,51 70,91
2002

| 2003 | 36,52 | 84,42 | 29,93 | 14,94 | 10,27 | 39,60 | 23,68 | 11,54 | 10,39 | 21,27 | 46,47 | 75,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 36,45 | 15,96 | 6,70 | 7,14 | 39,02 | 28,04 | 39,89 | 16,42 | 18,28 | 77,79 | 79,67 | 20,66 |
| 2005 | 22,82 | 9,58 | 6,73 | 15,72 | 52,69 | 75,44 | 39,34 | 21,92 109,55 133,37 41,44 | 14,30 |  |  |  |
| 2006 | 14,80 | 21,03 | 22,55 | 15,32 | 6,75 | 4,13 | 4,57 | 11,37 | 23,40 | 19,50 | 17,67 | 32,59 |
| 25,03 | 21,91 | 30,85 | 78,05 116,09 27,30 | 23,87 | 14,03 | 10,17 | 26,97 | 57,70 | 41,49 |  |  |  |

2007

| 2008 | 29,93 | 13,68 | 15,05 | 41,54 | 38,94 | 44,05 | 23,54 | 30,98 | 33,08 | 72,14 | 79,59 | 15,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 16,42 | 17,57 | 13,03 | 7,43 | 17,12 | 27,49 | 40,55 | 59,24 | 91,87 100,87 46,15 | 39,47 |  |  |
| 2010 | 65,66 | 41,91 | 54,04 | 100,62 92,67 | 41,88 | 32,62 | 27,96 | 11,41 | 18,68 | 13,15 | 65,33 |  |
| 2011 | 44,49 | 64,80 | 41,90 | 28,96 | 12,83 | 36,34 | 84,10 102,05 95,82 | 42,11 | 26,06 | 14,48 |  |  |
| 36,71 | 24,59 | 19,17 | 31,60 | 22,92 | 47,88 | 31,11 | 27,62 | 10,04 | 27,09 | 18,07 | 11,89 |  |

2012

| 2013 | 37,51 | 27,94 | 62,75 | 33,87 | 30,56 127,15 65,73 | 30,67 | 61,26 | 38,82 | 22,63 | 42,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 55,05 | 21,33 | 41,29 | 29,69 | 49,82 123,28 59,25 | 19,50 | 56,99 | 56,21 | 23,40 | 17,73 |  |  |
| 2015 | 73,40 | 42,86 | 24,45 | 16,63 | 21,19 | 53,71 | 96,48 | 26,03 | 33,14 | 84,00 | 63,80 | 87,87 |
| 2016 | 49,32 | 54,90 | 76,20 | 34,20 | 50,65 | 43,03 | 28,10 | 26,70 | 28,52 | 35,92 | 19,32 | 31,21 |
| 46,63 | 38,93 | 25,00 | 14,38 | 52,04 | 72,75 | 15,27 | 17,15 | 9,98 | 60,72 | 68,16 | 33,87 |  |

2017

2018 50,52 22,27 27,64 42,60 13,63 19,60 19,42 17,70 28,72 48,94 56,91 23,34
2019 13,76 22,01 42,56 29,96 68,97 68,83 16,93 7,93 10,51 8,56 31,42 27,92
2020