DSP - DESPACHO 1238/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da CEMIG Geração e Transmissão S.A – CEMIG GT, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste Despacho.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-12
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 1.238, DE 6 DE MAIO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004335/2022-14, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da CEMIG Geração e Transmissão S/A –
CEMIG GT, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação
deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (Kv)
dade (*)
Ampliação de RDP, incluindo a instalação
de novos módulos RA 33x, para a atender
a implementação do monitoramento das

CEMIG GT 0001617/2021 ITAJUBA 3 13,8 correntes de fase nos terciários e de Imediata 30
ground nos terminais de alta e de baixa
do transformador T1 e serviços
associados.
Ampliação do RDP, incluindo a instalação
de novos módulos RA 33x, para a atender
a implementação do monitoramento das

CEMIG GT 0001625/2021 ITAJUBA 3 13,8 correntes de fase nos terciários e de Imediata 30
ground nos terminais de alta e de baixa
do transformador T2 e serviços
associados.
Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do transformador T1 500-138
kV, contendo: 3 TCs 138kV (In 2000 A; Icc
40 kA) com enrolamentos de proteção e

CEMIG GT 0001583/2021 ITAJUBA 3 138 Imediata 30
controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.
Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do autotransformador T2
500/138kV, contedo: 3 TCs 138kV (In
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de

CEMIG GT 0001588/2021 ITAJUBA 3 138 Imediata 30
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.
Substituição da chave seccionadora
9U8/8T na SE Itajubá 3 na saída de linha
para Cachoeira Paulista, com adequação
de fundações, barramentos rígidos e
flexíveis, estrutura metálica de suporte de
equipamentos; jumpers; conectores e
espaçadores; sistema de aterramento e

CEMIG GT 0000355/2021 ITAJUBA 3 500 revisão de todos os circuitos de proteção Imediata 30
e controle e serviços associados.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 3150 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA;
Outras capacidades: A nova chave será
de classe B para a unidade de
ateramento.

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (Kv)
dade (*)
Instalação de 3 TCs de 13,8kV no
terciário do autotransformador T1
345/138kV, contendo: 3 TCs 13,8kV (In:
1200 A; Icc: 24 kA) com enrolamentos de

CEMIG GT 0000753/2021 ITUTINGA-SE 13,8 Imediata 30
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Proteção.
Substituição de 3TPs de 15 kV no
terciário do autotransformador T1
345/138 kV, contendo: 3 TPs de 13,8kV
com enrolamentos de proteção e controle,

CEMIG GT 0000755/2021 ITUTINGA-SE 13,8 Imediata 30
estruturas suporte, barramentos, obras
civis, lançamentos de cabos de controle e
serviços associados. Funções do TP:
Medição e Proteção.
Instalação de 3 TCs de 13,8kV no
terciário do autotransformador T2
345/138kV, contendo: 3 TCs 13,8kV (In:
1200 A; Icc: 24 kA) com enrolamentos de

CEMIG GT 0000757/2021 ITUTINGA-SE 13,8 Imediata 30
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Proteção.
Substituição de 3TPs de 15 kV no
terciário do autotransformador T2
345/138 kV, contendo: 3 TPs de 13,8kV

CEMIG GT 0000759/2021 ITUTINGA-SE 13,8 com enrolamentos de proteção e controle, Imediata 30
estruturas suporte, barramentos, obras
civis, lançamentos de cabos de controle e
serviços associados
Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do autotransformador T1
345/138kV, contendo: 3 TCs 138kV (In
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de

CEMIG GT 0000751/2021 ITUTINGA-SE 138 Imediata 30
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.
Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do autotransformador T2
345/138kV, contendo: 3 TCs 138kV (In
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de

CEMIG GT 0000752/2021 ITUTINGA-SE 138 Imediata 30
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.
Substituição do transformador de serviço
auxiliar T102 (23100-220/127V) por
limitação de potência, demolições e

CEMIG GT 0000676/2021 JUIZ DE FORA1 23 relocação do ponto de conexão. Imediata 30
Instalação de novo transformador de 225
kVA, barramentos, cabos isolados e
execução de novas fundações

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (Kv)
dade (*)
Instalação de multimedidor para medição
de tensão na barra principal 138kV -

CEMIG GT 0000701/2021 LAFAIETE 1 138 seção 3. Inclui também o fornecimento de Imediata 24
materiais, cabos e e acessórios para
instalação do dispositivo.
Substituição dos painéis CC 1 e CC2 e
adequação do sistema CA, para que cada
conjunto de proteção seja alimentado por
bancos de baterias, retificadores e

circuitos de corrente contínua
CEMIG GT 0000584/2021 MESQUITA 500 Imediata 20
independentes e segregados para o
circuito do banco de capacitores,
incluindo projeto, aquisição de cabos e
materiais, instalação em campo e
comissionamento.
Instalação de 1 TP de 230kV na nova
barra 2 do arranjo barra dupla a 4 chaves
com barra de transferência. Inclui a
instalação de cabos de controle,

CEMIG GT 0000580/2021 TAQUARIL 230 fundações e demais obras civis, Imediata 20
montagem eletromecânica, testes físicos,
montagem elétrica, comissionamento e
serviços associados. Funções do TP:
Medição.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS
com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.