DSP - DESPACHO 2918/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Santa Paula, no rio Jordão, no município de Guarapuava, (PR), de titularidade da Santa Paula Indústria e Comércio de Papéis Ltda; e homologa os parâmetros necessários ao cálculo do montante de garantia física, conforme as características definidas nas tabelas.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-11-10
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 772/2016-SCG/ANEEL
Em 7 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.000037/2006-19
Assunto: Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica Santa Paula,
com Registro Ativo e Aceite conferidos à
Santa Paula Indústria e Comércio de Papéis
Ltda., por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 65, de 13 de janeiro de 2006, e
nº 2.660, de 14 de novembro de 2006, c/c
Despacho nº 2.837, de 12 de agosto de 2013,
localizada no município de Guarapuava, no
estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Paula, com 3.100 kW de Potência Instalada, cadastrada sob
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.033940-7.01, com Registro Ativo
e Aceite conferidos à Santa Paula Indústria e Comércio de Papéis Ltda. (Santa Paula), por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 65, de 13 de janeiro de 2006, e nº 2.660, de 14 de novembro de
2006, c/c Despacho nº 2.837, de 12 de agosto de 2013, localizada no rio Jordão, sub-bacia 65, na bacia
hidrográfica do rio Paraná, no município de Guarapuava, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 06/12/2005, o Despacho n° 2.029 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Jordão, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Santa
Paula.
3. Em 16 de janeiro de 2006, por meio do Despacho nº 65, foi conferido o Registro Ativo
à Santa Paula, o qual foi Aceito em 16 de novembro de 2006 por meio do Despacho nº 2.660.
4. Em 8 de fevereiro de 2013, foi publicado o Despacho nº 321, que revogou os
Despachos nº 65/2006 e nº 2.660/2006, entretanto os seus efeitos foram restabelecidos por meio do
Despacho nº 2.837, publicado em 13 de agosto de 2013.

Fl. 02 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
5. Em 23 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente
a esse empreendimento.
III – DA ANÁLISE
6. Trata-se da solicitação formulada pela Santa Paula para emissão do Despacho de
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação
e exploração da PCH Santa Paula.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.029, de 06/12/2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Paula

PCH Santa Paula Estudos de Inventário Sumário Executivo
25°26'0"S 25°26'38,59"S
Localização do barramento
51°27'0"W 51°27'54,42"W

NA Montante (m) 937,5 937,5
NA Jusante (m) 921,5 922
Queda Bruta (m) 16 15,5

Área do Reservatório (km²) 0,11 0,0943
Potência (kW) 3.100 3.100
Vazão QMLT2 (m³/s) 20,08 21,31
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Jordão ESTADO: Paraná 65
BACIA:

DESPACHO: 2.029 DATA: 06/12/2005
AUTOR: Santa Paula Indústria de Papéis Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 27.900 kW 6
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante

montante Força (kW)
(m) (m)
25°26'34,01"S

Parque 952,47 937,50 2.900 PB Aceito
51°27'27,94"W
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante

jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
Por meio do Ofício STP-001-2016 (Documento nº 48513.024440/2016-00).
1
2 Vazão Média de Longo Termo.

Fl. 03 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
25°27'59,44"S

Três Capões Novo 914 894 9.200 DRS-PCH3
51°37'16,14"W
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Titanium Engenharia Ltda. e PAB Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Responsável Geral do

Marco Antonio Witchmichen Iurk 20164353684 CREA-PR 117912/D
Projeto
Estudos cartográficos e

Tadeu Cesar Lemes 3033075123 CREA-PR 22375/D
topográficos

| Ruyther Apuena Andrade Tomich | 3019199171 | CREA-PR 27767/D | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Rodrigues Minucci | 20153581117 | CREA-PR 116570/D | Estudos hidrológicos |
| Marco Antonio Witchmichen Iurk | 20164353684 | CREA-PR 117912/D | Estudos energéticos |
| Marco Antonio Witchmichen Iurk | 20153581125 | CREA-PR 117912/D | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Ambiental Prévia4
Número 39922
Órgão emissor Instituto Ambiental do Paraná
Data de emissão 24/04/2015
Validade 24/04/2017
Vazão remanescente 1
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga Prévia5
Número 806/2014
Órgão Emissor Instituto das Águas do Paraná
Data de emissão 29/07/2014
Validade 29/07/2019
Vazão de usos consuntivos 0
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
3 Despacho nº 1.934, de 22 de julho de 2016.
Parte integrante do documento SIC nº 48513.013471/2015-00.
4
5 Parte integrante do documento SIC nº 48513.028596/2014-00 (Anexo III).

Fl. 04 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Projeto Básico (15,5) é inferior à do inventário (16) em 0,5m, mas a empresa
apresentou justificativa técnica e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Paula
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

736 NOME DO RIO DA USINA: Jordão
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65810000 Guarapuava Jordão 731
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65825000 Santa Clara Jordão 3.913
das Pedras

65809000 ETA - Guarapuava 312,8
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 686,56 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Gravidade
Marco Antonio Witchmichen Iurk

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 201535811256
CREA-PR 117912/D
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65810000 Guarapuava Jordão 713
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 3.100 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,59, referente ao Projeto Básico, é
1,67% menor que o do inventário (0,60), portanto está compatível com o
critério de tolerância de 10%.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, desde que
6 Documento nº 48513.024440/2016-00 (ANEXO: 002).

Fl. 05 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
compatíveis com a Licença Ambiental e com a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica
(DRDH).
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Santa Paula Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 3.100
Número de Unidades Geradoras 1
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 3.600 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 3.100 / 2,90
Rendimento da turbina 92,50%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,33%
Indisponibilidade programada (%) 6,86%
Perdas hidráulicas nominais (m) 0,23
Queda bruta nominal (m) 15,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,00%
Consumo Interno (kW médio) 15,5
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 1
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Santa Paula.
14. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
15. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Santa Paula, nos
termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
16. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]

Fl. 06 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Santa Paula à Santa Paula.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Santa Paula sob a titularidade da Santa Paula.

Fl. 07 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o DRS-PCH.
LEILA DE MOURA CARVALHO
Especialista em Regulação
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

Fl. 08 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Paula

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1937
39,62 18,83 30,08 19,51 17,28 11,95 9,15 16,53 12,70 36,67 53,48 11,85
1938 14,07 21,88 11,12 13,39 30,15 57,22 47,60 13,28 20,60 16,30 12,29 13,82

1939 14,63 20,80 20,83 8,92 26,33 16,81 14,43 5,97 11,85 10,41 71,32 37,13
1940 20,77 16,36 7,67 7,76 7,48 4,66 3,89 5,28 4,56 5,18 6,18 12,83
1941 27,79 50,57 20,44 20,04 22,94 20,08 16,25 48,29 23,91 21,09 25,23 30,21
1942
18,48 43,71 20,22 23,55 14,98 33,68 23,80 10,56 16,61 24,01 7,22 6,41

| 1943 12,74 21,89 14,12 6,90 | 11,28 25,55 11,12 8,99 | 9,29 | 23,37 17,84 14,45 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 20,60 9,20 | 28,95 8,49 | 4,91 | 3,99 | 3,07 | 5,58 | 6,55 | 5,31 | 21,56 11,15 |
| 1945 5,55 | 17,50 14,67 5,52 | 3,92 | 7,56 | 30,29 7,51 | 7,89 | 14,06 9,42 | 12,24 |  |
| 1946 32,98 56,97 26,30 12,04 9,43 | 15,41 45,68 11,08 9,19 | 36,23 21,16 17,19 |  |  |  |  |  |  |

1947
18,60 17,29 13,63 13,56 7,60 19,23 18,49 24,04 55,09 28,73 18,22 31,46
1948 14,74 24,45 14,06 12,97 21,59 12,47 10,96 29,11 11,78 26,53 29,73 7,90

1949 5,73 4,37 11,77 14,42 14,20 13,57 5,48 5,94 5,48 7,49 5,55 5,01
1950 17,99 21,11 29,30 10,59 12,57 9,01 12,24 6,26 9,69 36,52 19,61 10,02
1951 17,98 26,06 30,92 8,46 5,71 6,53 6,78 4,50 3,36 30,08 34,40 22,29
1952

12,80 8,79 6,51 11,65 4,05 20,91 12,07 7,22 31,20 45,78 29,28 12,38
1953 13,36 14,12 9,82 15,92 16,07 15,34 8,32 5,03 28,16 33,14 43,58 26,37
1954 43,36 20,47 16,79 10,45 72,54 48,16 6,77 14,72 19,00 36,06 19,19 11,72

1955 8,41 6,56 7,84 11,52 32,11 79,99 62,23 29,04 22,45 8,52 10,66 8,17
1956 11,21 11,63 8,89 39,01 35,89 25,52 18,48 36,40 18,95 11,18 5,90 3,65
1957

11,18 16,72 9,80 8,62 8,99 24,31 48,04 74,26 107,35 34,32 28,20 18,50
1958 10,28 6,07 10,61 5,43 3,97 6,91 7,33 14,92 39,73 23,88 20,35 20,99
1959 16,72 12,47 10,74 10,44 12,97 19,85 12,55 13,27 17,06 13,61 8,19 5,61

1960 5,08 12,30 9,27 13,50 11,17 16,99 11,03 30,50 43,88 32,52 36,76 13,46
1961 8,69 9,67 43,67 26,60 23,84 23,68 10,87 5,84 12,45 20,28 43,85 22,92
1962

10,29 21,54 24,72 9,58 7,43 8,10 6,42 4,66 11,71 41,87 18,23 17,32
1963 9,75 19,79 25,74 16,82 6,17 4,96 3,01 2,60 3,66 30,01 47,30 29,45
1964 10,13 8,82 13,55 31,99 21,14 35,28 26,97 38,97 31,93 18,06 8,62 14,63
1965 9,10 15,00 15,84 10,16 51,00 19,47 45,32 23,37 16,17 45,65 35,54 22,46

1966 19,16 44,28 26,28 8,77 6,06 8,15 13,39 6,70 13,49 38,53 25,28 17,14
1967
17,15 22,14 24,14 12,34 5,02 16,14 12,45 11,17 14,47 11,58 10,56 14,72

1968 11,40 7,43 5,50 8,46 7,50 5,19 3,75 3,62 3,11 8,66 12,62 8,52
1969 20,12 14,22 12,82 22,76 17,41 34,05 24,97 9,84 8,73 25,13 25,05 12,61
1970 10,73 8,79 11,27 9,76 13,13 39,41 42,17 10,07 12,45 21,24 8,46 23,91
1971 54,27 27,78 19,00 17,33 44,50 41,65 44,58 14,37 20,91 23,21 9,62 13,04
1972
14,70 27,41 20,04 16,96 6,16 19,93 27,39 40,44 64,14 48,26 18,10 20,24
1973 36,66 33,02 15,83 13,94 23,11 29,47 34,29 32,09 43,71 42,08 28,74 12,92

1974 20,39 22,36 19,13 9,33 6,00 14,89 15,03 11,30 19,45 12,32 13,21 12,75
1975 12,13 17,41 13,65 8,58 6,91 9,88 8,03 14,09 24,57 58,43 29,17 45,68
1976 26,10 15,99 15,14 16,53 14,98 41,11 16,04 29,59 27,59 16,74 30,97 25,26

Fl. 09 da Nota Técnica nº 772/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Paula

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 21,86 18,75 17,84 13,59 6,21 | 11,68 9,19 | 8,72 | 8,97 | 14,71 16,36 13,58 |  |  |  |  |
| 1978 5,30 | 3,18 | 4,59 | 2,36 | 2,68 | 4,26 | 25,76 17,41 15,06 7,71 | 11,71 9,83 |  |
| 1979 10,84 9,18 | 7,28 | 5,12 | 34,39 11,12 8,48 | 18,06 32,36 45,51 45,47 27,17 |  |  |  |  |

1980
25,70 16,50 16,28 9,16 18,36 16,50 27,14 27,08 46,57 28,65 17,38 29,81

1981 31,92 30,25 14,19 14,88 13,48 11,90 9,04 6,04 5,43 20,57 17,69 43,65
1982 17,24 10,05 6,20 3,09 3,20 36,23 75,72 22,28 9,78 44,37 95,52 53,68
1983 39,37 24,12 38,04 36,83 100,58 71,45 159,62 23,14 50,45 48,93 31,23 16,23
1984 10,93 11,39 16,40 17,56 22,70 37,72 18,30 36,19 23,38 16,43 37,67 35,97
1985

| 11,60 17,00 12,05 32,17 12,85 8,27 | 11,47 6,12 | 6,73 | 3,67 4,14 | 2,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 5,50 | 14,58 12,48 12,96 26,19 21,31 6,95 | 10,24 13,35 12,17 11,96 24,24 |  |  |  |
| 1987 11,07 19,98 7,93 | 12,99 96,24 37,60 21,89 12,79 7,40 | 14,47 15,99 15,18 |  |  |  |
| 1988 9,95 | 12,52 11,59 12,82 47,69 30,32 13,41 6,22 | 4,36 | 4,27 | 3,07 | 3,19 |

1989 21,61 37,83 23,48 15,84 33,82 9,40 14,70 26,86 53,16 30,63 15,66 11,22
1990
44,56 17,62 9,38 19,71 22,86 39,96 36,72 37,89 42,94 51,99 28,53 14,46

1991 6,55 5,63 4,09 8,53 6,51 29,82 18,37 10,48 5,18 15,22 17,61 21,78
1992 15,45 12,63 13,63 14,38 78,30 66,20 30,41 33,90 27,33 28,30 24,55 15,18
1993 16,99 19,79 14,31 13,45 43,04 23,30 24,82 14,90 27,87 61,08 16,31 40,61

1994 13,84 23,02 10,07 8,15 17,23 36,40 34,51 14,41 6,82 12,96 24,06 22,09
1995

85,70 30,09 15,45 12,34 7,57 11,56 36,12 9,21 17,54 27,80 15,87 12,17
1996 25,62 43,08 33,63 23,09 8,01 10,93 20,64 9,75 14,82 51,83 28,37 26,85
1997 25,77 45,58 22,99 8,59 7,09 32,21 25,93 25,98 20,66 73,71 50,68 25,03
1998 19,15 26,86 34,38 110,36 44,83 14,93 21,15 27,79 62,33 80,57 18,41 11,16

1999 11,84 23,87 13,72 24,17 15,82 35,52 44,07 8,99 11,23 7,94 5,58 6,99
2000

9,43 19,43 16,08 7,85 10,20 13,66 22,76 13,03 63,37 48,02 22,51 14,36
2001 30,17 67,85 30,44 19,01 18,98 22,73 23,84 16,08 14,74 49,83 17,45 18,62

2002 25,13 22,50 11,77 6,41 35,45 14,73 8,13 12,95 26,01 27,42 36,87 32,88
2003 13,81 21,54 19,33 10,03 6,55 18,16 22,10 9,38 8,16 11,72 25,32 32,36
2004 16,71 7,87 7,87 8,38 30,69 28,55 37,03 13,32 9,64 36,00 36,85 11,84
2005

| 11,91 5,31 | 4,86 | 11,36 17,99 37,39 17,75 13,29 54,01 70,97 24,43 9,78 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 9,57 | 10,66 9,59 | 5,36 | 3,72 | 3,95 | 4,53 | 7,26 | 18,14 12,63 16,01 14,98 |
| 2007 27,20 26,81 25,93 17,88 58,87 14,81 15,80 9,58 | 6,50 | 5,98 | 24,42 18,27 |  |  |  |  |
| 2008 28,85 9,47 | 9,69 | 16,29 19,79 31,66 20,76 38,06 11,32 36,18 30,78 8,65 |  |  |  |  |  |
| 2009 9,73 | 8,96 | 10,94 6,40 | 10,05 13,69 55,83 28,80 57,52 47,69 27,17 29,09 |  |  |  |  |

2010
37,74 26,33 19,26 35,15 22,70 14,50 21,31 12,84 14,20 21,99 14,29 40,05
2011 62,35 68,87 21,58 17,24 12,46 15,07 34,57 76,78 32,40 26,34 20,05 11,82
2012 59,58 67,87 21,61 17,51 12,81 14,75 32,62 67,87 31,26 25,22 20,08 11,88
2013 18,23 13,76 12,81 20,08 22,40 61,32 23,99 16,11 13,12 17,51 18,23 22,00
2014 29,48 24,81 42,75 23,99 18,96 67,26 36,83 17,87 26,05 24,81 14,75 15,08
2015
23,75 30,92 19,88 15,76 21,69 24,65 78,93 18,36 19,45 33,27 38,52 55,56