DSP - DESPACHO 3270/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da revisão do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Edgard de Souza, de titularidade da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, no rio Tietê, no município de Santana do Parnaíba, (SP).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-11-21
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL
Em 16 de novembro de 2022.
Processo: 48500.003616/2003-71.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Edgard
de Souza, com 18.000 kW de Potência Instalada, com
Registro de adequabilidade aos estudos de inventário
e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo

(DRS–PCH) conferido à EMAE – Empresa
Metropolitana de Águas e Energia S/A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Edgard de Souza, com 18.000 kW de potência instalada, cadastrada
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SP.029204-4-02. O Registro de
adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRSPCH) do empreendimento foi conferido à EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A. (EMAE
ou Interessada), por meio do Despacho nº 1.899, de 29 de junho de 2020. A usina está localizada no rio
Tietê, sub-bacia 62, na bacia hidrográfica do rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de
Santana do Parnaíba, estado de São Paulo.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.683, de 26 de outubro de 2005, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Tietê, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Edgard de Souza.
3. O Despacho nº 1.899, de 29 de junho de 2020, confere o DRS-PCH à EMAE, com o objetivo
de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Edgard de Souza.
4. Em 30 de junho de 2022, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo da revisão do
1 Documento SicNet nº 48513.017452/2022-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20223270 48524.011734/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
Projeto Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Edgard de Souza
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Edgard de Souza:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
23°27'16" S
Barramento Santana do Parnaíba/SP
46°54'35" W
23°27'13" S
Casa de Força Santana do Parnaíba/SP
46°54'35" W
23°28'47" S Santana do Parnaíba/SP e
Limite máximo do Reservatório
46°52'40" W Barueri/SP
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.683, de 26 de outubro de 2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Edgard de Souza

| PCH Edgard de Souza | Estudos de Inventário | DSP Nº 1.899/2020 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 23°27'16" S | 23°27'16" S | 23°27'16" S |
| Barramento | 46°54'35" W | 46°54'35" W | 46°54'35" W |
| NA Montante (m) | 717,10 | 716,00 | 711,00 |
| NA Jusante (m) | 694,63 | 693,51 | 693,51 |
| Queda Bruta (m) | 22,47 | 22,49 | 17,49 |

Área do Reservatório
1,23 1,24 1,24
(km²)

Potência (kW) 11.000 11.960 18.000
Energia Média (kWméd) 8,34 9.619,00 9.619,00
Vazão QMLT3 (m³/s) 102,86 104,51 104,85
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: rio Tietê ESTADO: SP SUB-BACIA: 6
DESPACHO: 1.683 DATA: 26/10/2005
AUTOR: EMAE S/A
EIXOS

POTÊNCIA (kW): 163,80 9 (nove)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA NA Potência
Condição

montante Força Montante Jusante (kW)
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
23°27'0" S REA nº 1.429,

PCH PIRAPORA 688,00 664,20 25.000
46°55'0" W de 24/06/2008
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: EMAE- Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
280272302207488

Joao Ribeiro da Costa Neto 5060010514-SP Responsável Geral do Projeto
00
280272302206931 Estudos cartográficos e
Julio Cesar Pinfari 0600946562-SP
72 topográficos
Paulo Victor Castello Branco 280272302207488
5060103395-SP Estudos geotécnicos
Braun 69
Paulo Victor Castello Branco 280272302207488
5060103395-SP Estudos hidrológicos
Braun 44
Paulo Victor Castello Branco 280272302207515
5060103395-SP Estudos energéticos
Braun 70
280272302207044

Julio Cesar Pinfari 0600946562-SP Estruturas extravasoras
09
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença outorga referente ao 1º projeto
Número Portaria nº 5009
Órgão Emissor DAEE-SP
Data de emissão 13 de setembro de 2019
Validade 14 de setembro de 2029
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda apresentada na revisão do Sumário Executivo é inferior à que é
apresentada no inventário, cerca de 6,10 m, com a alteração dos níveis
operacionais de montante e de jusante. No entanto, não há interferência com
Queda e níveis operacionais
qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir
de melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Edgard de Souza
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 4.670,00 NOME DO RIO DA USINA: tietê
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
62335000 Pirapora Montante Teitê 4.670,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 3.154,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: controlado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: concreto gravidade

Julio Cesar Pinfari Nº DA 2802723022070440
NOME DO RESP. TÉCNICO:
0600946562-SP ART 9
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
62335000 Pirapora Montante Tietê 4.670,00
12. Em relação à revisão do Projeto Básico apresentado, a Interessada traz as seguintes
considerações:
[...]
Para justificar as alterações pontuamos sumariamente as seguintes premissas, todas
tratadas em detalhes no relatório de projeto anexo:
1. A unidade Francis proposta no projeto apresentado anteriormente, embora viável
em teoria, estaria muito próxima ao limite operacional de queda x potência,

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
predispondo a baixos rendimentos, vibrações e paralisações em caso de alterações
no nível d'água do reservatório.
2. A tomada d'água, concebida para funcionar como orifício de saída da bomba com
reservatório na cota 716,00m, apresentaria restrições hidráulicas para funcionar na
cota 712,50m.
3. O nível d'água (NA) de montante, proposto na cota 712,50 m, poderia causar
efeitos de remanso indesejáveis a montante, dependendo das vazões, e
transtornos às operações de controle de cheias, devido às características atuais da
bacia hidrográfica, ou seja, altamente impermeabilizada e reservatório fio d'água.
Com essas premissas, a revisão do projeto conclui por um arranjo de 3 turbinas tipo Kaplan
de 6MW cada, perfazendo a potência total instalada de 18MW, com o reservatório
operando na cota 711,0m., que vem sendo praticada atualmente. Para tanto, o projeto
mantém as condições hidrológicas tratadas no projeto anterior, contudo, a sugestão de
instalação de uma potência maior está alinhada com a estratégia comercial e gestão de
risco do agente, especialmente ao considerar o potencial de geração de energia adicional
durante o período sem reversão de estiagem das águas da bacia do Alto Tietê para o
reservatório Billings. Posto isto, cabe considerar que:
•
As cotas de montante e jusante do eixo estão respeitadas nos limites das cotas
máximas dos reservatórios, ou seja, sem o comprometimento, por sobrelevação,
em cotas de terceiros;
• A redução na queda nominal de projeto, de 712,50m para 711,00m, é compensada
pelo aumento do engolimento total, que passa de aproximadamente 60 m³/s para
123 m³/s. Mesmo sob tais condições, o fator de capacidade é de 0,53, em linha com
usinas semelhantes.
• A soleira dos três orifícios da tomada d'água será rebaixada em um metro, evitando
efeitos hidráulicos indesejáveis nos condutos forçados das unidades;
•
O aumento do número de unidades e do engolimento total acarreta incremento do
CAPEX, que é compensado pela maior produção de energia e maior disponibilidade
propiciada pelas três unidades geradoras; e
• O&M compensados pelo melhor aproveitamento das cheias de reservatório fio
d'água e a partir de menor indisponibilidade de unidades de geração.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 18.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,53 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,76.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é superior ao que foi
Estudos Energéticos
adotado no estudo de inventário.
Foi adotado um TEIF de 4,00%, não apresentando justificativa para esse valor.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.000,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 6.700,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Edgard de Souza Sumário Executivo
23°27'16" S
Coordenadas do eixo do barramento
46°54'35" W
23°27'13" S
Coordenadas da casa de força
46°54'35" W
NA Montante (m) 711,00
NA Jusante (m) 693,51
Potência Instalada Total (kW) 18.000
Número de Unidades Geradoras 3
6.700,00; 6.700,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
6.700,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
6.000,00; 6.000,00;
Potência instalada por turbina (kW)
6.000,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 20,00; 20,00; 20,00
Rendimento nominal por turbina (%) 92,0%; 92,0%; 92,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,0%; 96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 4,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,52
Hb: Queda bruta nominal (m) 17,49
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,10%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 125
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo I
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à revisão do projeto básico PCH Edgard de Souza conforme solicitado por EMAE –
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A, bem como o encaminhamento de documento à
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/SP, para emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 859/2022-SCG/ANEEL, de 16/11/2022.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Edgard de Souza sob a titularidade de
EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A. Saliente-se que a vigência do DRS-PCH está
relacionada ao Despacho nº 1899, de 2020.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Edgard de Souza

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 152,4 | 190,0 | 153,2 | 129,5 | 95,8 | 87,4 | 77,4 | 71,3 | 89,7 | 95,8 | 104,2 114,9 |  |  |
| 1932 | 131,0 | 114,9 | 129,5 | 89,7 | 90,4 | 87,4 | 75,9 | 72,8 | 61,3 | 81,2 | 88,9 | 132,5 |
| 1933 | 118,8 | 94,3 | 86,6 | 70,5 | 75,1 | 72,8 | 67,5 | 59,0 | 65,9 | 67,5 | 66,7 | 82,0 |
| 1934 | 114,9 | 116,5 | 104,2 | 78,9 | 68,2 | 64,4 | 62,9 | 61,3 | 63,6 | 79,7 | 86,6 | 162,4 |
| 1935 | 110,3 | 153,2 | 136,4 | 101,2 | 74,4 | 82,8 | 66,7 | 68,2 | 88,1 | 134,8 | 85,8 | 75,1 |
| 1936 | 101,2 | 91,2 | 133,3 | 93,5 | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 63,6 | 87,4 | 74,4 | 74,4 | 107,3 |
| 1937 | 114,9 | 121,8 | 94,3 | 116,5 | 97,3 | 85,8 | 65,2 | 64,4 | 59,0 | 88,1 | 121,1 113,4 |  |
| 1938 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 114,9 | 88,1 | 85,8 | 70,5 | 78,9 | 87,4 | 101,2 | 99,6 | 105,7 |
| 1939 | 129,5 | 109,6 | 85,1 | 79,7 | 73,6 | 69,0 | 62,1 | 60,6 | 59,0 | 55,2 | 73,6 | 73,6 |
| 1940 | 125,6 | 185,4 | 121,1 | 78,9 | 71,3 | 59,0 | 55,2 | 52,2 | 53,7 | 60,6 | 67,5 | 72,1 |
| 1941 | 101,2 | 84,3 | 96,6 | 84,3 | 62,1 | 56,7 | 59,8 | 52,2 | 80,5 | 91,2 | 86,6 | 96,6 |
| 1942 | 108,0 | 124,1 | 108,8 | 96,6 | 72,1 | 68,2 | 87,4 | 63,6 | 59,8 | 54,4 | 59,8 | 82,8 |
| 1943 | 88,9 | 98,1 | 98,1 | 67,5 | 57,5 | 55,2 | 53,7 | 54,4 | 57,5 | 85,8 | 80,5 | 66,7 |
| 1944 | 76,7 | 100,4 | 148,6 | 79,7 | 65,2 | 58,3 | 60,6 | 52,9 | 51,4 | 52,2 | 65,9 | 65,9 |
| 1945 | 76,7 | 134,1 | 88,9 | 75,9 | 67,5 | 92,7 | 89,7 | 62,1 | 60,6 | 61,3 | 65,2 | 75,1 |
| 1946 | 123,4 | 109,6 | 118,8 | 80,5 | 59,8 | 63,6 | 63,6 | 55,2 | 54,4 | 70,5 | 74,4 | 59,8 |
| 1947 | 124,9 | 135,6 | 167,0 | 86,6 | 75,9 | 67,5 | 76,7 | 74,4 | 81,2 | 78,9 | 80,5 | 139,4 |
| 1948 | 141,0 | 133,3 | 156,3 | 101,9 | 87,4 | 72,8 | 63,6 | 77,4 | 62,9 | 65,2 | 63,6 | 70,5 |
| 1949 | 114,2 | 129,5 | 103,4 | 94,3 | 74,4 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 59,0 | 57,5 | 65,2 | 85,8 |
| 1950 | 128,7 | 176,9 | 139,4 | 118,0 | 83,5 | 68,2 | 64,4 | 55,2 | 52,2 | 87,4 | 72,1 | 88,9 |
| 1951 | 144,8 | 145,6 | 114,2 | 88,1 | 73,6 | 69,0 | 65,2 | 63,6 | 58,3 | 64,4 | 66,7 | 82,0 |
| 1952 | 113,4 | 131,8 | 147,1 | 80,5 | 63,6 | 81,2 | 63,6 | 56,0 | 65,2 | 63,6 | 79,7 | 71,3 |
| 1953 | 72,8 | 105,7 | 79,7 | 95,8 | 69,0 | 61,3 | 55,2 | 66,7 | 63,6 | 61,3 | 74,4 | 70,5 |
| 1954 | 81,2 | 97,3 | 84,3 | 69,8 | 74,4 | 64,4 | 51,4 | 51,4 | 48,3 | 64,4 | 58,3 | 69,0 |
| 1955 | 116,5 | 69,8 | 73,6 | 56,0 | 55,2 | 54,4 | 55,2 | 60,6 | 61,3 | 59,0 | 78,9 | 72,8 |
| 1956 | 75,1 | 95,8 | 125,6 | 95,0 | 92,7 | 111,9 | 69,0 | 83,5 | 65,2 | 73,6 | 55,2 | 82,0 |
| 1957 | 119,5 | 119,5 | 120,3 | 99,6 | 72,1 | 67,5 | 64,4 | 69,8 | 119,5 | 97,3 | 104,2 | 88,9 |
| 1958 | 109,6 | 108,0 | 121,1 | 110,3 125,6 110,3 | 91,2 | 71,3 | 84,3 | 88,1 | 101,2 111,9 |  |  |  |
| 1959 | 145,6 | 134,1 | 129,5 | 113,4 | 89,7 | 74,4 | 73,6 | 75,9 | 69,0 | 69,0 | 81,2 | 123,4 |
| 1960 | 124,9 | 154,7 | 157,0 | 98,9 | 104,2 | 95,0 | 70,5 | 66,7 | 65,9 | 82,0 | 92,7 | 146,3 |
| 1961 | 153,2 | 169,3 | 157,8 | 114,2 114,2 | 87,4 | 72,1 | 73,6 | 75,9 | 87,4 | 100,4 101,2 |  |  |
| 1962 | 109,6 | 180,8 | 184,6 | 117,2 | 85,1 | 74,4 | 84,3 | 79,7 | 73,6 | 108,8 | 97,3 | 128,7 |
| 1963 | 217,5 | 173,1 | 127,2 | 82,0 | 75,9 | 74,4 | 74,4 | 72,1 | 68,2 | 70,5 | 82,8 | 79,7 |
| 1964 | 65,9 | 117,2 | 75,1 | 69,0 | 73,6 | 65,2 | 68,2 | 65,9 | 71,3 | 84,3 | 82,0 | 127,2 |
| 1965 | 206,8 | 165,5 | 137,9 | 89,7 | 104,2 | 81,2 | 89,7 | 72,1 | 65,9 | 121,8 101,9 132,5 |  |  |
| 1966 | 133,3 | 144,8 | 179,2 | 112,6 | 98,1 | 80,5 | 74,4 | 72,8 | 85,1 | 103,4 114,9 134,8 |  |  |
| 1967 | 164,7 | 176,9 | 173,1 | 120,3 | 97,3 | 91,2 | 94,3 | 73,6 | 85,1 | 92,0 | 125,6 122,6 |  |
| 1968 | 138,7 | 124,9 | 128,7 | 115,7 102,7 | 91,2 | 75,1 | 75,1 | 78,2 | 91,2 | 81,2 | 85,8 |  |
| 1969 | 86,6 | 77,4 | 76,7 | 69,8 | 55,2 | 69,0 | 55,2 | 61,3 | 58,3 | 99,6 | 154,7 104,2 |  |
| 1970 | 186,9 | 245,8 | 161,6 | 121,8 101,2 | 83,5 | 81,2 | 78,9 | 102,7 | 92,0 | 85,8 | 95,0 |  |
| 1971 | 112,6 | 111,1 | 160,1 | 118,8 | 87,4 | 98,1 | 94,3 | 72,8 | 76,7 | 109,6 | 90,4 | 100,4 |
| 1972 | 163,9 | 159,3 | 125,6 | 92,0 | 76,7 | 70,5 | 72,1 | 88,9 | 81,2 | 131,0 124,9 104,2 |  |  |
| 1973 | 142,5 | 157,8 | 120,3 | 106,5 | 90,4 | 80,5 | 85,8 | 74,4 | 83,5 | 96,6 | 131,0 147,1 |  |
| 1974 | 162,4 | 127,2 | 151,7 | 118,8 | 79,7 | 101,2 | 85,8 | 71,3 | 73,6 | 96,6 | 97,3 | 113,4 |
| 1975 | 124,1 | 166,2 | 135,6 | 90,4 | 81,2 | 72,8 | 84,3 | 65,9 | 72,1 | 89,7 | 94,3 | 137,1 |

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Edgard de Souza

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 146,3 | 230,5 | 154,7 | 150,1 130,2 130,2 147,1 129,5 145,6 124,1 118,0 135,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 190,0 | 131,0 | 106,5 | 114,9 | 87,4 | 83,5 | 73,6 | 71,3 | 85,8 | 87,4 | 96,6 | 137,1 |
| 1978 | 111,9 | 112,6 | 137,9 | 78,2 | 101,2 117,2 | 84,3 | 78,2 | 78,9 | 83,5 | 167,0 124,1 |  |  |
| 1979 | 124,1 | 106,5 | 114,9 | 98,9 | 98,1 | 85,1 | 79,7 | 92,0 | 115,7 112,6 134,8 131,0 |  |  |  |
| 1980 | 147,9 | 197,6 | 141,0 | 133,3 | 87,4 | 83,5 | 77,4 | 73,6 | 90,4 | 86,6 | 118,0 173,1 |  |
| 1981 | 178,5 | 123,4 | 116,5 | 106,5 | 89,7 | 90,4 | 86,6 | 72,8 | 67,5 | 113,4 146,3 122,6 |  |  |
| 1982 | 153,2 | 177,7 | 125,6 | 112,6 | 92,0 | 139,4 | 97,3 | 97,3 | 90,4 | 124,9 127,2 171,6 |  |  |
| 1983 | 160,9 | 217,5 | 173,1 | 183,1 157,8 257,3 120,3 101,2 166,2 147,9 134,8 145,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | 163,2 | 109,6 | 90,4 | 109,6 104,2 | 73,6 | 76,7 | 92,0 | 116,5 | 77,4 | 88,1 | 97,3 |  |
| 1985 | 137,1 | 168,5 | 137,9 | 127,9 105,0 | 83,5 | 73,6 | 69,8 | 85,1 | 71,3 | 78,2 | 89,7 |  |
| 1986 | 110,3 | 161,6 | 167,0 | 102,7 108,0 | 78,2 | 77,4 | 95,0 | 75,1 | 78,2 | 105,7 192,3 |  |  |
| 1987 | 230,5 | 196,9 | 131,0 | 114,9 177,7 193,8 | 95,8 | 88,1 | 90,4 | 101,2 | 93,5 | 108,8 |  |  |
| 1988 | 150,9 | 204,5 | 185,4 | 140,2 150,9 133,3 | 99,6 | 85,1 | 82,0 | 116,5 109,6 151,7 |  |  |  |  |
| 1989 | 214,5 | 197,6 | 152,4 | 128,7 | 99,6 | 90,4 | 131,8 119,5 101,9 | 92,7 | 92,0 | 98,1 |  |  |
| 1990 | 181,5 | 123,4 | 173,1 | 114,9 107,3 | 80,5 | 100,4 | 90,4 | 101,9 106,5 107,3 105,7 |  |  |  |  |
| 1991 | 176,9 | 199,9 | 255,8 | 168,5 119,5 105,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 144,0 | 85,1 | 121,1 |  |  |
| 1992 | 107,3 | 113,4 | 141,0 | 100,4 | 95,8 | 73,6 | 73,6 | 74,4 | 102,7 113,4 130,2 154,0 |  |  |  |
| 1993 | 147,9 | 170,1 | 136,4 | 121,1 105,0 114,2 | 79,7 | 79,7 | 131,8 115,7 | 88,9 | 96,6 |  |  |  |
| 1994 | 134,8 | 172,4 | 147,1 | 111,1 | 82,8 | 77,4 | 76,7 | 69,8 | 67,5 | 81,2 | 88,9 | 152,4 |
| 1995 | 170,1 | 327,8 | 182,3 | 121,8 101,2 | 97,3 | 99,6 | 80,5 | 87,4 | 134,8 119,5 120,3 |  |  |  |
| 1996 | 206,0 | 196,9 | 251,2 | 122,6 101,9 | 92,7 | 85,1 | 83,5 | 126,4 127,2 108,0 162,4 |  |  |  |  |
| 1997 | 214,5 | 176,2 | 114,9 | 92,7 | 95,8 | 111,9 | 85,8 | 82,0 | 105,7 | 98,1 | 111,1 134,1 |  |
| 1998 | 133,3 | 198,4 | 167,8 | 105,0 110,3 | 78,9 | 75,9 | 75,1 | 86,6 | 128,7 | 84,3 | 141,0 |  |
| 1999 | 180,8 | 208,3 | 171,6 | 98,9 | 80,5 | 98,1 | 76,7 | 68,2 | 82,0 | 81,2 | 72,8 | 85,1 |
| 2000 | 184,6 | 194,6 | 128,7 | 83,5 | 67,5 | 68,2 | 78,2 | 76,7 | 100,4 | 83,5 | 127,9 154,0 |  |
| 2001 | 129,5 | 150,1 | 137,1 | 100,4 | 95,8 | 75,9 | 78,2 | 82,8 | 82,0 | 141,0 111,1 154,0 |  |  |
| 2002 | 188,4 | 170,8 | 161,6 | 88,9 | 93,5 | 72,1 | 72,1 | 68,2 | 75,9 | 86,6 | 127,2 137,1 |  |
| 2003 | 159,3 | 125,6 | 118,8 | 84,3 | 69,0 | 59,8 | 62,9 | 62,9 | 72,1 | 85,1 | 85,1 | 83,5 |
| 2004 | 128,7 | 169,3 | 131,0 | 117,2 | 99,6 | 105,7 101,9 | 62,9 | 69,0 | 93,5 | 124,9 134,8 |  |  |
| 2005 | 196,9 | 116,5 | 139,4 | 99,6 | 124,9 | 80,5 | 75,1 | 68,2 | 101,9 123,4 103,4 149,4 |  |  |  |
| 2006 | 174,6 | 157,0 | 209,9 | 103,4 | 84,3 | 79,7 | 86,6 | 69,0 | 93,5 | 90,4 | 131,8 144,8 |  |
| 2007 | 143,3 | 162,4 | 128,7 | 95,0 | 87,4 | 80,5 | 120,3 | 77,4 | 73,6 | 92,0 | 127,9 130,2 |  |
| 2008 | 170,8 | 165,5 | 119,5 | 123,4 101,9 | 97,3 | 72,1 | 95,0 | 77,4 | 101,9 108,8 115,7 |  |  |  |
| 2009 | 155,3 | 163,0 | 122,8 | 82,6 | 74,4 | 77,2 | 128,9 | 94,5 | 139,1 137,7 141,1 220,2 |  |  |  |
| 2010 | 307,7 | 206,1 | 156,5 | 146,6 | 98,0 | 97,8 | 107,4 | 75,2 | 94,3 | 95,3 | 105,1 177,2 |  |
| 2011 | 261,3 | 155,7 | 125,0 | 110,1 | 74,7 | 80,2 | 64,4 | 78,8 | 72,1 | 106,6 113,0 137,9 |  |  |
| 2012 | 207,6 | 127,4 | 113,6 | 104,9 | 83,7 | 150,4 | 95,9 | 63,2 | 62,2 | 74,8 | 86,8 | 171,1 |
| 2013 | 163,1 | 197,9 | 155,4 | 116,1 | 83,7 | 114,3 110,0 | 76,6 | 90,3 | 109,8 115,6 101,7 |  |  |  |
| 2014 | 115,8 | 92,8 | 130,9 | 96,1 | 75,8 | 66,3 | 67,9 | 71,4 | 80,1 | 60,8 | 96,4 | 121,3 |
| 2015 | 118,0 | 178,4 | 153,5 | 89,2 | 81,2 | 72,3 | 87,9 | 63,8 | 128,8 | 89,9 | 152,8 153,0 |  |
| 2016 | 155,6 | 169,3 | 187,4 | 72,8 | 103,1 162,6 | 69,5 | 85,0 | 70,4 | 91,5 | 112,9 113,7 |  |  |
| 2017 | 191,8 | 113,1 | 103,5 | 98,8 | 109,0 | 96,0 | 58,4 | 70,7 | 52,7 | 81,7 | 123,0 | 95,9 |
| 2018 | 138,1 | 99,0 | 145,5 | 93,7 | 71,4 | 71,5 | 68,3 | 77,5 | 84,3 | 101,2 105,0 129,1 |  |  |
| 2019 | 167,4 | 219,2 | 220,0 | 144,2 103,4 103,1 126,4 | 76,2 | 91,9 | 76,6 | 99,9 | 122,0 |  |  |  |
| 2020 | 168,4 | 255,1 | 131,4 | 78,8 | 74,4 | 107,8 | 81,0 | 90,4 | 70,9 | 101,0 111,3 147,5 |  |  |
| 2021 | 162,5 | 157,2 | 142,8 | 91,1 | 82,2 | 71,8 | 74,4 | 77,7 | 69,4 | 100,0 | 93,2 | 119,5 |