DSP - DESPACHO 474/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Jambo, de titularidade da Siton do Brasil Eireli, no rio Grande, no município de Santa Maria Madelena, (RJ).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-02-24
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL
Em 23 de fevereiro de 2021.
Processo: 48500.000105/2020-14.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Jambo, com 13.500 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Siton
do Brasil Eireli.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Jambo, com 14.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.RJ.029433-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH)
conferido à Siton do Brasil Eireli. (Siton ou Interessada), por meio do Despacho nº 551, de 19 de fevereiro
de 2020, localizada no rio Grande, sub-bacia 58, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, cuja casa de
força localiza-se no município de Santa Maria Madalena, estado de Rio de Janeiro.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 481, de 14 de abril de 2005, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Grande, no qual foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Jambo.
3. O Despacho nº 551, de 19 de fevereiro de 2020, confere o DRI-PCH à Siton, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH Jambo.
protocolou1
4. Em 22 de janeiro de 2021, a Interessada o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
1 Documento SicNet nº 48513.001649/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp2021474 48524.001397/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Jambo
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Jambo:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
21°59'46,5" S Santa Maria Madalena/RJ e
Barramento
42°7'1,7" W São Sebastião do Alto/RJ
21°59'0,9" S
Casa de Força Santa Maria Madalena/RJ
42°6'33" W
Santa Maria Madalena/RJ, São
22°1'6,4" S
Limite máximo do Reservatório Sebastião do Alto/RJ e Trajano
42°7'49,1" W
de Moraes/RJ
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 481, de 14 de abril de 2005.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Jambo

PCH Jambo Estudos de Inventário Sumário Executivo
21°59'0" S 21°59'46,5" S
Localização do Barramento
42°7'0" W 42°7'1,7" W

| NA Montante (m) | 238,50 | 236,50 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 179,00 | 180,81 |
| Queda Bruta (m) | 59,50 | 55,69 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,52 | 0,32 |
| Potência (kW) | 13.600,00 | 14.000,00 |
| Energia Média (kWméd) | 8.460,00 | 9.067,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 26,72 | 26,73 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Grande ESTADO: RS SUB-BACIA: 58
DESPACHO: 481 DATA: 14/04/2005
AUTOR: Arcadis Logos Energia S.A
EIXOS

POTÊNCIA: 122,77 12 (doze)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
22°13'0" S Disponível

Bonança 265,00 238,50 6
42°8'0" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
21°56'0" S Disponível

São Sebastião do Alto 179,00 143,00 12
42°5'0" W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenharios Associados Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodolfo Dornelas 7657814-6 139382-6-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Renato Bertolino Vargas BR20200744395 95191291972
topográficos

| Mauren Marques Domit | 7657832-4 | 091815-3-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Kern | 7657839-1 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodolfo Dornelas | 7657814-6 | 139382-6-SC | Estudos energéticos |
| Rodolfo Dornelas | 7657814-6 | 139382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença de Instalação
Número IN044129
Órgão emissor INEA RJ
Data de emissão 12 de março de 2018
Validade 12 de março de 2021
Vazão remanescente 3,71
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga de Direito de uso de Recursos hídricos
Número IN021426
Órgão Emissor INEA RJ
Data de emissão 14 de novembro de 2012
Validade 14 de novembro de 2036
Vazão de usos consuntivos -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 3,81 m, com a alteração tanto do nível operacional de montante
quanto de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
Queda e níveis operacionais
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Jambo
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.338,00 NOME DO RIO DA USINA: Grande
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
58846000 Manuel de Morais Grande 1.370,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 58827000 | Bom Jardim | Grande | 570,00 |
| 58825000 | Pte. Estr. Dona Mariana | Grande | 236,00 |
| 58850000 | Pimentel | Grande | 1.810,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 917,67 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Rodolfo Dornelas Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7657814-6
139382-6-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
58846000 Manuel de Morais Grande 1.370,00
12. Em relação às alterações observadas no projeto básico apresentado em relação ao
apontado nos estudos de inventário, a Interessada apresenta a seguinte argumentação.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
[...]
A elaboração do estudo de alternativas do presente Projeto Básico foi motivada principalmente
pela interpretação dos dados topográficos, até então elaborados, e a confirmação, após os
resultados dos novos levantamentos de campo, diferenças na topografia que impactavam no
trecho final do reservatório. Mais precisamente, os levantamentos topográficos mostraram que
para o nível máximo normal na El. 238,50 m, o final do reservatório termina 1,3 km distante do
previsto no Projeto Pré-Executivo (apresentado em 2012), que indicou o final reservatório próximo
a ponte da rodovia RJ-172. Esta diferença impacta diretamente na população do Distrito Manoel
de Moraes, localizado junto a margem direita do rio e que na prática passaria a fazer parte do
reservatório da PCH Jambo, caso o mesmo se mantenha com nível máximo normal na El. 238,50 m,
trazendo um impacto social, não compatível com o porte da usina.
Em resumo o Projeto Básico estudou diminuir o nível máximo normal do reservatório para El.
236,50 m, de forma a manter-se viável a construção da PCH Jambo, alterando configurações do
projeto que contribuíssem para a melhoria do empreendimento, sem que o impacto do
rebaixamento do nível do reservatório impactasse em capacidade de geração da usina.
O final do reservatório com El. 236,50 m, conforme os levantamentos de campo atuais, é muito
próximo da posição indicada nos projetos anteriores e licenciada.
Outra alteração visível pela interpretação topográfica é em relação ao eixo do barramento, pois
existe uma corredeira significativa a montante da posição licenciada, ou seja, existe a possibilidade
de deslocar o eixo para montante e reduzir o volume de concreto da barragem, assim como a área
do reservatório.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 14.000,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,62.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
Estudos Energéticos
Foi adotado um TEIF de 1,26% (considerando indisponibilidade de 14 dias/ano) para as
UG 1 a 3 e 4,0% para a UG 4.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas sendo 3 de 4.639,00 kW e 1 de 535 kW e 4
geradores sendo 3 de potência unitária nominal de 5.000,00 kVA e 1 de 555,56 kVA, com
0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. Saliente-se que o
projeto apresentado se encontra compatível com a LI e outorga de recursos hídricos já emitidos, assim
poderão ser homologados os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da usina, nos termos da
Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Jambo Sumário Executivo
21°59'46,5" S
Coordenadas do eixo do barramento
42°7'1,7" W
21°59'0,9" S
Coordenadas da casa de força
42°6'33" W
NA Montante (m) 236,50
NA Jusante (m) 180,81
Potência Instalada Total (kW) 14.000
Número de Unidades Geradoras 4
5.000,00; 5.000,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
5.000,00; 555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
4.639,00; 4.639,00;
Potência instalada por turbina (kW)
4.639,00; 535,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,83; 4,83; 4,83; 1,88
93,6%; 93,6%; 93,6%;
Rendimento nominal por turbina (%)
89,0%
97,0%; 97,0%; 97,0%;
Rendimento nominal por gerador (%)
93,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 1,28% (UG 1 a 3); 4,0%
usina (%) (UG 4)
2,19% (UG 1 a 3); 5,0%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)
(UG 4)
3,163 (UG 1 a 3); 0,455
h: Perdas hidráulicas nominais (m)
(UG 4)
55,69 (UG 1 a 3); 16,83
Hb: Queda bruta nominal (m)
(UG 4)
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,41%
26 (CF principal); 4 (CF
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
secundária)
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 3,71
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Jambo conforme solicitado por Siton do Brasil Eireli.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Jambo sob a titularidade de Siton do Brasil Eireli.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jambo

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1934 6,73 9,78 13,76 36,61
37,37 71,01 32,48 23,63 16,49 12,93 10,91 9,53 12,28 14,75 14,56 26,54
1935

| 1936 14,63 | 22,88 | 32,15 | 27,54 | 16,01 | 11,52 | 9,23 | 8,17 | 8,86 | 11,01 | 15,28 | 28,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1937 41,64 | 41,93 | 23,15 | 24,70 | 27,24 | 16,86 | 12,53 | 10,21 | 9,20 | 18,17 | 36,07 | 85,14 |
| 1938 66,91 | 50,87 | 46,62 | 37,85 | 25,97 | 20,79 | 16,23 | 19,68 | 13,92 | 15,60 | 20,75 | 44,26 |
| 1939 51,99 | 38,90 | 27,28 | 27,71 | 19,47 | 13,91 | 11,72 | 9,34 | 10,08 | 10,62 | 19,14 | 36,64 |
| 57,24 | 60,14 | 52,09 | 30,50 | 23,05 | 17,76 | 13,34 | 10,97 | 10,74 | 13,46 | 30,94 | 62,69 |

1940

| 1941 48,18 | 30,44 | 43,92 | 30,14 | 17,74 | 15,63 | 13,53 | 10,54 | 18,92 | 15,33 | 20,50 | 52,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1942 46,12 | 25,00 | 41,83 | 25,23 | 19,88 | 13,81 | 18,07 | 13,88 | 11,24 | 21,96 | 26,50 | 44,27 |
| 1943 116,47 83,75 | 60,25 | 33,52 | 21,71 | 18,14 | 13,83 | 14,69 | 12,26 | 29,28 | 37,45 | 48,31 |  |
| 1944 35,09 | 90,65 | 60,50 | 34,58 | 27,06 | 21,01 | 18,77 | 15,08 | 12,96 | 14,01 | 16,44 | 31,36 |
| 55,25 | 44,92 | 36,82 | 35,48 | 24,52 | 22,07 | 17,71 | 14,41 | 13,35 | 12,73 | 22,13 | 44,62 |

1945

| 1946 55,67 | 29,55 | 31,03 | 26,96 | 18,61 | 15,83 | 13,23 | 11,21 | 10,27 | 14,52 | 24,13 | 22,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1947 28,85 | 45,96 | 85,56 | 37,03 | 24,48 | 20,20 | 18,18 | 17,58 | 18,21 | 19,94 | 25,79 | 50,37 |
| 1948 37,02 | 49,63 | 51,23 | 30,12 | 22,89 | 18,01 | 15,09 | 12,82 | 11,31 | 12,40 | 20,77 | 64,47 |
| 1949 58,87 | 60,44 | 41,11 | 24,91 | 18,35 | 18,26 | 16,15 | 11,41 | 10,54 | 15,20 | 19,92 | 34,15 |
| 58,76 | 57,39 | 35,11 | 30,91 | 22,21 | 15,42 | 12,16 | 9,79 | 9,12 | 11,66 | 21,65 | 29,84 |

1950

| 1951 42,53 | 44,27 | 52,93 | 35,28 | 21,50 | 17,36 | 13,31 | 10,92 | 9,00 | 9,92 | 9,62 | 24,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 67,20 | 98,45 | 60,54 | 42,35 | 26,26 | 22,64 | 17,13 | 14,64 | 17,16 | 14,37 | 39,19 | 52,53 |
| 1953 26,85 | 34,25 | 25,98 | 28,86 | 20,22 | 14,18 | 11,75 | 10,56 | 11,01 | 9,78 | 24,12 | 37,89 |
| 1954 20,97 | 19,35 | 13,59 | 20,43 | 17,20 | 13,01 | 11,44 | 9,91 | 5,35 | 5,35 | 7,77 | 15,86 |
| 42,13 | 24,14 | 18,73 | 22,96 | 15,49 | 11,57 | 8,20 | 6,58 | 5,84 | 7,72 | 22,90 | 51,87 |

1955

| 1956 41,12 | 19,62 | 27,93 | 18,82 | 17,39 | 14,79 | 11,36 | 12,75 | 8,80 | 8,69 | 20,13 | 48,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 40,95 | 39,47 | 54,10 | 49,23 | 24,23 | 16,64 | 14,00 | 10,32 | 13,05 | 11,76 | 19,13 | 49,76 |
| 1958 23,37 | 26,76 | 21,44 | 26,03 | 21,22 | 16,02 | 13,17 | 9,44 | 14,59 | 18,58 | 30,99 | 26,94 |
| 1959 33,73 | 18,72 | 37,04 | 19,55 | 13,59 | 11,86 | 8,85 | 14,86 | 7,82 | 7,64 | 28,23 | 27,14 |
| 34,77 | 54,74 | 84,40 | 35,01 | 22,28 | 16,17 | 13,17 | 11,13 | 9,83 | 10,98 | 16,15 | 31,08 |

1960

| 1961 110,59 78,81 | 78,61 | 47,16 | 31,31 | 21,38 | 16,32 | 12,33 | 9,35 | 9,32 | 14,90 | 22,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 39,57 | 57,86 | 32,18 | 20,86 | 17,39 | 14,41 | 11,21 | 9,25 | 10,09 | 12,96 | 20,95 | 29,00 |
| 1963 27,62 | 25,65 | 19,86 | 13,80 | 11,23 | 9,66 | 7,84 | 6,98 | 4,94 | 5,55 | 11,60 | 9,66 |
| 1964 53,05 | 72,45 | 37,21 | 28,38 | 19,46 | 13,75 | 15,89 | 10,61 | 9,85 | 14,47 | 31,16 | 64,33 |
| 75,03 | 92,22 | 61,50 | 36,51 | 33,20 | 21,42 | 17,04 | 14,72 | 10,12 | 23,53 | 31,06 | 35,62 |

1965

| 1966 91,57 | 37,49 | 34,50 | 32,82 | 24,39 | 15,55 | 15,51 | 14,44 | 12,37 | 17,19 | 48,50 | 46,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 89,04 | 79,54 | 65,86 | 46,17 | 34,71 | 28,42 | 24,22 | 19,39 | 17,29 | 16,60 | 25,74 | 35,32 |
| 1968 38,26 | 28,71 | 38,96 | 22,90 | 17,25 | 14,90 | 15,21 | 14,44 | 14,54 | 17,08 | 14,01 | 26,61 |
| 1969 34,42 | 26,66 | 27,75 | 19,80 | 13,98 | 13,06 | 12,96 | 12,13 | 10,69 | 13,68 | 23,58 | 30,20 |
| 22,42 | 15,68 | 15,57 | 13,62 | 10,65 | 9,02 | 9,60 | 9,29 | 13,53 | 13,86 | 19,15 | 17,52 |

1970

| 1971 12,48 | 9,53 | 18,62 | 13,51 | 10,07 | 11,57 | 7,99 | 7,15 | 11,07 | 12,57 | 32,71 | 54,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 32,28 | 34,14 | 49,04 | 31,48 | 21,84 | 16,19 | 16,23 | 13,54 | 12,25 | 19,86 | 25,63 | 46,10 |
| 1973 45,83 | 64,74 | 34,32 | 26,86 | 24,51 | 18,07 | 16,74 | 13,77 | 13,14 | 19,00 | 36,84 | 33,29 |
| 1974 31,54 | 23,52 | 28,36 | 28,65 | 18,78 | 18,61 | 13,60 | 10,58 | 9,01 | 13,91 | 14,96 | 32,51 |
| 64,82 | 53,48 | 30,82 | 25,46 | 20,11 | 16,63 | 15,50 | 11,04 | 10,84 | 18,91 | 27,54 | 22,98 |

1975

1976 19,81 23,65 20,05 15,27 13,50 10,79 11,24 11,52 18,30 21,41 28,24 53,63
1977 55,31 39,52 25,70 28,89 18,46 14,49 12,45 10,37 13,61 11,62 37,21 56,21
1978 77,62 55,53 35,13 25,64 22,43 19,19 15,95 14,24 12,19 11,92 29,27 26,82

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jambo

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 37,87 | 138,76 67,40 | 43,81 | 31,80 | 24,43 | 20,54 | 18,69 | 20,62 | 16,33 | 34,86 | 45,92 |  |  |
| 1980 79,77 | 60,07 | 32,95 | 34,90 | 24,37 | 18,70 | 16,00 | 14,14 | 13,01 | 18,19 | 24,34 | 80,69 |  |
| 1981 68,63 | 45,72 | 46,38 | 35,42 | 25,17 | 19,65 | 16,71 | 13,78 | 11,50 | 14,10 | 29,77 | 54,88 |  |
| 1982 57,19 | 28,59 | 77,00 | 57,55 | 30,98 | 23,15 | 18,32 | 18,12 | 14,35 | 20,41 | 16,24 | 50,63 |  |
| 1983 92,04 | 46,36 | 54,55 | 51,15 | 32,96 | 43,30 | 27,89 | 18,72 | 43,60 | 53,68 | 62,54 | 69,98 |  |
| 1984 47,95 | 30,89 | 28,28 | 26,67 | 21,17 | 15,68 | 13,41 | 13,64 | 12,70 | 11,82 | 21,76 | 29,79 |  |
| 81,28 | 69,08 | 77,54 | 43,35 | 30,79 | 22,19 | 18,22 | 16,79 | 16,63 | 15,98 | 22,92 | 36,19 |  |

1985

| 1986 51,11 | 39,29 | 31,33 | 22,79 | 16,80 | 13,56 | 13,29 | 12,12 | 11,52 | 9,98 | 13,15 | 36,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 38,79 | 31,68 | 41,09 | 28,80 | 20,96 | 17,32 | 13,36 | 11,24 | 11,80 | 10,52 | 15,45 | 43,69 |
| 1988 30,09 | 75,78 | 38,57 | 28,05 | 25,40 | 18,15 | 15,09 | 11,92 | 10,11 | 12,49 | 22,39 | 25,07 |
| 1989 32,28 | 35,18 | 44,08 | 38,38 | 26,28 | 22,72 | 19,24 | 16,67 | 17,90 | 19,38 | 23,43 | 43,42 |
| 32,63 | 25,17 | 29,60 | 26,35 | 18,92 | 14,08 | 13,17 | 11,62 | 15,42 | 13,66 | 14,94 | 17,92 |

1990

| 1991 90,54 | 57,58 | 42,79 | 39,78 | 29,47 | 23,14 | 19,11 | 16,24 | 17,77 | 20,16 | 20,31 | 33,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 88,37 | 47,29 | 30,59 | 27,74 | 21,26 | 15,77 | 15,58 | 13,16 | 22,98 | 23,50 | 47,45 | 48,02 |
| 1993 33,89 | 26,56 | 29,27 | 28,14 | 16,47 | 15,06 | 10,83 | 9,56 | 11,06 | 12,20 | 11,03 | 19,63 |
| 1994 36,86 | 17,57 | 32,54 | 31,02 | 23,09 | 18,07 | 14,70 | 12,86 | 10,71 | 10,96 | 15,61 | 28,53 |
| 1995 18,76 | 34,19 | 17,71 | 18,41 | 14,03 | 10,08 | 9,05 | 6,90 | 8,92 | 14,18 | 25,52 | 28,39 |
| 1996 49,22 | 29,65 | 26,19 | 20,84 | 16,72 | 14,62 | 12,66 | 11,90 | 20,02 | 15,31 | 44,53 | 63,03 |
| 1997 96,12 | 39,94 | 42,79 | 27,87 | 21,74 | 20,41 | 15,68 | 14,33 | 13,78 | 14,84 | 18,83 | 30,96 |
| 1998 30,21 | 50,93 | 28,22 | 24,32 | 18,02 | 15,29 | 13,89 | 13,38 | 12,22 | 18,52 | 28,83 | 32,78 |
| 1999 43,19 | 29,82 | 30,94 | 22,32 | 16,30 | 15,57 | 13,43 | 12,24 | 10,58 | 11,38 | 17,34 | 29,78 |
| 48,11 | 36,44 | 29,13 | 22,50 | 15,87 | 13,20 | 13,15 | 14,15 | 16,80 | 11,84 | 17,54 | 27,87 |

2000

| 2001 28,95 | 22,64 | 21,18 | 16,33 | 11,76 | 9,03 | 6,79 | 6,18 | 6,52 | 10,08 | 19,72 | 37,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 49,66 | 46,20 | 29,26 | 19,83 | 16,46 | 11,12 | 10,60 | 8,75 | 11,85 | 8,04 | 20,20 | 60,66 |
| 2003 61,47 | 32,11 | 28,60 | 22,52 | 17,73 | 14,25 | 13,25 | 13,76 | 13,48 | 15,17 | 21,66 | 36,25 |
| 2004 48,90 | 40,57 | 41,02 | 38,14 | 26,37 | 21,33 | 20,09 | 16,39 | 13,12 | 17,40 | 21,27 | 45,60 |
| 54,72 | 77,40 | 63,74 | 35,77 | 28,63 | 23,11 | 20,50 | 17,02 | 15,86 | 13,93 | 26,42 | 39,37 |

2005

| 2006 22,30 | 23,36 | 22,06 | 21,19 | 14,45 | 10,69 | 8,32 | 7,68 | 8,36 | 12,02 | 25,44 | 34,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 113,30 56,95 | 35,32 | 28,57 | 24,45 | 19,23 | 15,89 | 13,59 | 11,85 | 12,85 | 19,39 | 28,93 |  |
| 2008 30,16 | 38,10 | 45,19 | 37,88 | 23,21 | 17,68 | 13,12 | 9,64 | 10,65 | 14,60 | 26,47 | 53,57 |
| 2009 86,20 | 67,21 | 38,02 | 33,70 | 23,77 | 22,17 | 19,15 | 14,87 | 16,15 | 25,98 | 42,54 | 71,07 |
| 43,75 | 25,22 | 43,36 | 36,47 | 27,35 | 22,39 | 18,54 | 14,54 | 12,25 | 15,37 | 34,65 | 40,54 |

2010

| 2011 91,17 | 37,49 | 51,39 | 35,75 | 22,86 | 18,28 | 14,75 | 12,99 | 9,17 | 17,07 | 26,90 | 58,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 108,47 62,68 | 39,23 | 38,37 | 30,77 | 21,22 | 14,66 | 14,87 | 13,08 | 11,09 | 35,24 | 31,65 |  |
| 2013 38,79 | 41,88 | 46,96 | 36,89 | 24,27 | 21,91 | 19,96 | 17,02 | 16,17 | 17,74 | 23,54 | 48,15 |
| 2014 26,58 | 15,49 | 17,28 | 21,54 | 15,77 | 15,53 | 14,68 | 14,47 | 13,02 | 12,09 | 16,37 | 19,60 |
| 14,21 | 17,45 | 17,07 | 18,57 | 14,95 | 10,89 | 9,03 | 7,33 | 7,14 | 4,09 | 18,58 | 28,24 |

2015

2016 52,86 30,29 27,50 16,22 13,05 11,62 10,26 28,92 33,18 54,28 211,27 41,73
2017 23,01 19,64 16,62 13,53 12,60 8,89 9,47 6,15 5,70 5,55 12,09 16,83
2018 28,94 31,78 49,15 27,80 27,97 12,16 8,52 10,00 10,45 11,42 23,30 20,55