DSP - DESPACHO 198/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Painel, de titularidade da Eletro Energias Renováveis Ltda, no rio Lava Tudo, no município de Painel, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-01-26
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL
Em 25 de janeiro de 2022.
Processo: 48500.006884/2019-10.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Painel, com 11.000 kW de Potência
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização – DRI-PCH conferido à Eletro Energias
Renováveis Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
– PCH Painel, com 11.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.031064-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização – DRI-PCH
conferido à Eletro Energias Renováveis Ltda., por meio do Despacho nº 1.190, de 28 de abril de 2020,
localizada no rio Lava Tudo, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força localizase no município de Painel, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.072, de 17 de dezembro de 2004, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Lava Tudo, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Painel.
3. O Despacho nº 1.190, de 28 de abril de 2020, confere o DRI-PCH à Msul, com o objetivo de
desenvolver o projeto básico da PCH Painel.
4. O Despacho 3.828, de 30 de novembro de 2021, transferi a titularidade do DRI da PCH
Painel da empresa Msul Energias Renováveis Ltda. para a empresa Eletro Energias Renováveis Ltda., (EER
ou Interessada).
5. Em 27 de outubro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
1 Documentos SicNet nº 48513.029816/2021-00, 48513.029817/2021-00, 48513.029819/2021-00, 48513.029821/2021-00,
48513.029824/2021-00, 48513.029826/2021-00 e 48513.029827/2021-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp2022198 48524.000700/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
III – DA ANÁLISE
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
7. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Painel

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
8. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Painel:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
28°6'54,74" S
Barramento Painel/SC e São Joaquim/SC
50°5'36,99" W
28°6'51,42" S
Casa de Força Painel/SC
50°5'36,22" W
28°5'45,63" S
Limite máximo do Reservatório Painel/SC e São Joaquim/SC
50°3'47,64" W
9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
10. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.072, de 17 de dezembro de 2004.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Painel

PCH Painel Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°6'46" S 28°6'54,74" S
Localização do Barramento
50°4'54" W 50°5'36,99" W

| NA Montante (m) | 971,00 | 971,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 940,50 | 940,50 |
| Queda Bruta (m) | 30,50 | 30,50 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,01 | 1,71 |
| Potência (kW) | 8.600 | 11.000 |
| Energia Média (kWméd) | 5.340,00 | 5.866,91 |

QMLT3

Vazão (m³/s) 30,30 33,97
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Lava Tudo ESTADO: SC SUB-BACIA: 70
DESPACHO: 1.072 DATA: 17/12/2004
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
AUTOR: Energia, Transporte e Saneamento S/C Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 62.000,00 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
DSP DRS nº
28°5'46,38" S

PCH São Joaquim 987,80 971,00 6.400 2.905, de
50°3'44,22" W
17/09/2021
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório4 (kW)
(m) (m)
DSP DRS nº
28°6'2,19" S

PCH Malacara 940,50 910,00 10.500 20, de
50°1'17,39" W
09/01/2017
III.2 – Aspectos de Gestão
11. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Msul Energias Renováveis Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Marcio José dos Santos da Silva 8011437-4 CREA 144592-4-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Vagner Luiz dos Santos 7921812-6 CREA 059697-6-SC
topográficos

| Evelyn Kleuser | 7946341-0 | CREA 102999-5-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcio José dos Santos da Silva | 8011437-4 | CREA 144592-4-SC | Estudos hidrológicos |
| Marcio José dos Santos da Silva | 8011437-4 | CREA 144592-4-SC | Estudos energéticos |
| Marcio José dos Santos da Silva | 8011437-4 | CREA 144592-4-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
4 Nota Técnica nº 630/2017-SCG/ANEEL, de 17/09/2017.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
12. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é a mesma que é apresentada no inventário,
sem alteração dos níveis operacionais. As diferenças apresentadas a maior
Queda e níveis operacionais (área do reservatório, potência instalada, energia média e vazão QMLT) são
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Painel
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.186,12 NOME DO RIO DA USINA: Lava Tudo
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.157,70
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 70200000 | Invernada Velha | Pelotas | 2.823,79 |
| 70350000 | Passo da Cadeia | Lava Tudo | 2.322,72 |
| 70500000 | Coxilha Rica | Pelotinhas | 552,29 |
| 70700000 | Passo Socorro | Pelotas | 8.435,86 |
| 71300000 | Rio Bonito | Canoas | 1.994,34 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 4.514,25 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Perfil tipo "Creager"
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CCV / CCR

NOME DO RESP. TÉCNICO: Marcio José dos Santos da Silva Nº DA 8011437-4

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
CREA 144592-4-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.157,70
13. Em relação ao Projeto Básico apresentado pela Interessada seguem algumas considerações
trazidas na documentação encaminhada.
[...]
De início, para a elaboração do projeto básico, fora adotado os estudos de viabilidade
econômica do aproveitamento no local selecionado, viabilidade esta desenvolvida através
dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Lava Tudo.
Os levantamentos e estudos básicos forneceram todos os subsídios necessários para a
etapa seguinte de trabalhos, relativa aos estudos de alternativas de arranjo, tipo das
estruturas do aproveitamento e definição prévia da potência instalada.
Selecionado o arranjo do aproveitamento foi realizado um pré-dimensionamento das
estruturas com base nos diversos parâmetros determinados ou estimados, atestado a
viabilidade econômica do arranjo, passou-se para a fase de projeto das obras civis e dos
equipamentos eletromecânicos. Nessa fase, foi realizado o dimensionamento final das
estruturas, o que possibilitou a determinação da queda líquida com maior precisão.
A partir desse instante, conhecida a série de vazões médias mensais e a queda disponível,
foi elaborado o estudo energético definitivo através da análise técnica econômica para a
determinação da potência a ser instalada na PCH. Com base na potência a ser realmente
instalada, foi realizado o dimensionamento final dos equipamentos eletromecânicos
principais. Dessa forma, o arranjo final do projeto da PCH foi caracterizado. O arranjo sofreu
pequenas alterações à medida que houve a definição das máquinas.
A partir da definição do arranjo final do projeto, foram realizados os estudos de
planejamento da construção e montagem, os estudos ambientais definitivos, os estudos de
manutenção e operação.
[...]
Observa-se que para o arranjo definido para a PCH Painel nas potências instaladas
estudadas, em nenhum dos casos a curva anual cruzou o limite < 1.
Cumpre destacar que existe certo receio de que as vazões médias mensais disponibilizadas
pela Agência Nacional de Águas – ANA, nesta última atualização, estejam
superdimensionadas, conforme descrito no item 2.3.3 – Hidrologia deste relatório, uma vez
que mesmo realizando as consistências necessárias as vazões ainda apresentam uma vazão
específica superior aos dados disponibilizados pela ANA anteriormente. Tal fato já foi
comunicado àquela Agência para verificação.
[...]
14. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
15. Dadas as constatações feitas pela projetista com relação aos estudos hidrológicos, caso de
fato sejam confirmadas tais inconsistências, após verificação dos dados por parte da ANA, os estudos
poderão ser revisados posteriormente e reapresentados como revisão do projeto básico.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 11.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,53 são diferem dos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,62., Esta potência,
está associada à alterações nos estudos hidrológicos que encontram-se retratados no
projeto básico.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é inferior ao que foi adotado no estudo de
inventário. Não houve alteração da queda do aproveitamento.
Estudos Energéticos
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 200 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 3.780,07 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.074,07 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Painel Sumário Executivo
28°6'54,74" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°5'36,99" W
28°6'51,42" S
Coordenadas da casa de força
50°5'36,22" W
NA Montante (m) 971,00
NA Jusante (m) 940,50
Potência Instalada Total (kW) 11.000
Número de Unidades Geradoras 3
4.074,07; 4.074,07;
Potência instalada por gerador (kVA)
4.074,07
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
3.780,07; 3.780,07;
Potência instalada por turbina (kW)
3.780,07
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,15; 4,15; 4,15
Rendimento nominal por turbina (%) 91,0%; 91,0%; 91,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,51
Hb: Queda bruta nominal (m) 30,50
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,78%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 33,00s
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 1,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Painel conforme solicitado por Eletro Energias
Renováveis Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Painel sob a titularidade de Eletro Energias Renováveis Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022.
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Painel

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1943 1,13 1,79 1,75 1,33 11,07 26,28 37,96 74,05 39,85 7,99 4,32 2,67
9,25 2,80 4,88 1,72 1,06 13,58 7,67 2,42 4,24 2,46 6,54 0,80
1944

| 1945 | 0,61 | 23,05 | 2,55 | 1,53 | 1,00 | 2,12 | 4,72 | 7,33 | 17,33 | 6,22 | 2,12 | 2,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 28,24 | 22,18 | 10,83 | 4,02 | 5,32 | 143,48 44,44 | 21,54 | 5,33 | 6,51 | 1,91 | 35,67 |  |
| 1947 | 6,14 | 18,11 | 6,04 | 1,53 | 20,84 | 14,08 | 15,73 | 12,82 | 36,03 | 15,15 | 6,16 | 21,12 |
| 1948 | 12,14 | 10,91 | 9,94 | 24,20 | 49,22 | 5,48 | 29,78 | 75,32 | 7,41 | 10,66 | 4,34 | 9,09 |
| 8,47 | 2,50 | 8,15 | 8,60 | 8,95 | 19,44 | 9,99 | 14,28 | 18,68 | 24,16 | 10,43 | 4,84 |  |

1949

| 1950 | 6,92 | 12,63 | 8,77 | 7,24 | 15,73 | 10,57 | 6,59 | 69,28 | 49,40 | 80,82 | 23,73 | 10,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1951 | 25,27 | 20,55 | 13,76 | 8,14 | 5,33 | 5,96 | 9,04 | 4,68 | 8,75 | 63,86 | 41,75 | 12,21 |
| 1952 | 14,14 | 10,02 | 6,24 | 6,07 | 3,16 | 40,80 | 26,42 | 17,92 | 40,28 | 47,57 | 17,58 | 13,90 |
| 1953 | 6,57 | 12,80 | 9,35 | 7,65 | 8,04 | 8,75 | 17,06 | 17,23 | 76,39 | 58,97 | 28,66 | 9,59 |
| 16,57 | 11,36 | 17,17 | 21,16 | 16,79 | 55,51 | 88,03 | 17,17 152,12 148,77 12,42 | 14,24 |  |  |  |  |

1954

| 1955 | 10,34 | 8,06 | 9,34 | 15,08 | 77,28 | 25,28 114,21 21,61 | 40,88 | 18,97 | 10,43 | 10,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 104,98 | 32,61 | 16,47 | 23,39 | 19,58 | 14,71 | 21,40 | 27,32 | 79,59 | 17,56 | 8,35 | 14,80 |
| 1957 | 18,47 | 25,91 | 23,26 | 18,65 | 16,24 | 18,48 | 29,49 182,54 154,35 21,14 | 18,62 | 8,41 |  |  |
| 1958 | 17,38 | 18,09 | 37,80 | 17,59 | 12,06 | 37,13 | 12,29 | 38,36 | 54,04 | 36,83 129,47 29,81 |  |
| 14,76 | 45,75 | 14,56 | 66,41 | 21,43 | 18,04 | 18,10 | 38,83 | 43,11 | 50,79 | 10,70 | 6,07 |

1959

| 1960 | 10,41 | 28,41 | 12,65 | 13,43 | 54,87 | 15,10 | 42,90 | 95,78 | 84,12 | 33,98 | 18,33 | 10,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 5,61 | 5,24 | 7,49 | 44,32 | 4,90 | 14,47 | 47,29 | 12,98 | 93,86 | 87,03 166,44 19,94 |  |  |
| 1962 | 7,28 | 5,38 | 5,51 | 6,56 | 11,07 | 42,83 | 18,64 | 20,68 | 55,42 | 16,15 | 5,22 | 3,50 |
| 1963 | 12,09 | 21,18 | 21,81 | 10,22 | 8,05 | 3,46 | 7,98 | 116,45 90,77 162,71 44,46 | 10,70 |  |  |  |
| 4,57 | 6,23 | 21,11 | 16,09 | 16,83 | 12,67 | 11,70 | 25,55 | 68,09 | 26,56 | 11,20 | 10,93 |  |

1964

| 1965 | 10,76 | 3,83 | 3,31 | 4,21 | 36,76 | 13,92 | 35,38 144,53 153,82 59,18 | 46,96 | 37,58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 59,08 | 213,56 | 46,77 | 78,83 | 38,73 | 91,39 108,09 44,33 | 81,56 109,38 47,48 | 81,73 |  |  |  |  |
| 1967 | 41,50 | 44,92 | 38,19 | 35,84 | 11,97 | 26,76 | 37,52 | 88,42 195,23 40,17 | 25,04 | 11,76 |  |  |
| 1968 | 6,74 | 2,65 | 5,12 | 18,90 | 14,70 | 0,78 | 47,93 | 5,81 | 26,72 | 23,31 | 30,12 | 16,38 |
| 29,92 | 37,19 | 27,61 | 26,68 | 27,58 | 61,46 | 22,31 | 22,57 | 62,10 | 10,70 | 46,50 | 8,15 |  |

1969

| 1970 | 13,21 | 14,79 | 13,92 | 7,51 | 44,05 | 87,93 | 54,46 | 32,67 | 24,29 | 30,93 | 6,23 | 46,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 52,04 | 38,41 | 44,91 | 59,22 | 50,38 | 51,63 | 45,89 | 58,45 | 17,02 | 13,12 | 4,85 | 1,33 |
| 1972 | 7,14 | 30,56 | 24,85 | 27,11 | 10,12 | 33,82 | 40,38 | 93,36 | 77,62 | 28,98 | 31,90 | 18,77 |
| 1973 | 44,31 | 28,53 | 11,65 | 12,79 | 57,80 | 61,21 | 51,08 | 76,11 | 58,69 | 24,21 | 17,45 | 11,72 |
| 13,53 | 19,32 | 32,44 | 8,41 | 15,43 | 49,45 | 28,95 | 20,88 | 22,18 | 15,00 | 26,45 | 18,17 |  |

1974

| 1975 | 15,73 | 11,73 | 6,42 | 4,68 | 6,44 | 16,86 | 11,97 | 35,11 | 85,37 | 48,76 | 14,81 | 46,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 38,38 | 13,19 | 35,57 | 8,75 | 39,97 | 36,12 | 61,61 124,76 23,06 | 13,23 | 48,08 | 98,89 |  |  |
| 1977 | 37,84 | 47,81 | 27,83 | 24,45 | 17,68 | 13,67 | 79,98 158,04 17,23 | 33,85 | 21,97 | 13,35 |  |  |
| 1978 | 60,75 | 31,97 | 19,68 | 3,13 | 3,43 | 4,45 | 21,07 | 7,81 | 46,00 | 20,95 | 23,43 | 15,53 |
| 8,81 | 5,53 | 9,28 | 13,45 | 32,96 | 22,39 | 53,14 | 25,98 | 13,30 105,98 52,55 | 21,37 |  |  |  |

1979

| 1980 | 16,58 | 18,28 | 34,48 | 14,52 | 24,30 | 11,08 | 53,48 156,88 36,15 | 54,26 | 21,28 127,99 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 | 44,04 | 83,00 | 12,28 | 18,43 | 9,99 | 13,69 | 19,75 | 15,32 | 34,62 | 25,37 | 8,13 | 15,71 |
| 1982 | 9,18 | 20,61 | 12,05 | 4,62 | 4,66 | 69,68 | 37,49 | 23,77 | 10,48 | 86,91 | 93,41 | 34,77 |
| 1983 | 46,70 | 59,97 | 40,01 | 32,12 | 72,17 | 70,22 284,41 124,43 52,45 | 22,49 | 44,55 | 17,71 |  |  |  |
| 57,59 | 35,25 | 22,31 | 15,98 | 22,33 | 64,43 | 80,51 122,36 65,25 | 35,15 | 33,13 | 14,53 |  |  |  |

1984

1985 5,48 22,19 29,16 30,44 19,48 28,42 17,56 26,96 25,29 28,79 26,25 4,44
1986 13,94 9,04 3,12 18,48 27,02 18,89 17,89 18,66 29,38 34,25 72,93 31,00
1987 38,90 43,10 7,99 60,90 138,50 41,66 45,61 58,26 34,88 81,67 21,16 13,92

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Painel

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 15,98 | 16,24 | 15,50 | 53,19 | 55,29 | 39,86 | 18,46 | 5,05 | 52,74 | 18,28 | 6,66 | 9,43 |
| 1989 | 52,80 | 35,29 | 10,38 | 22,93 | 37,71 | 6,63 | 25,20 | 57,43 107,45 30,77 | 8,85 | 9,28 |  |  |
| 1990 | 54,50 | 53,10 | 33,79 | 54,56 | 80,07 | 95,43 | 39,96 | 22,26 | 71,92 | 80,18 | 48,32 | 17,09 |
| 1991 | 12,23 | 10,33 | 5,09 | 3,33 | 6,25 | 23,78 | 18,79 | 40,29 | 8,21 | 103,79 65,25 | 56,31 |  |
| 1992 | 22,58 | 39,40 | 24,64 | 16,06 135,21 35,53 | 52,57 | 82,75 | 82,54 | 12,60 | 26,73 | 7,56 |  |  |
| 1993 | 36,88 | 40,38 | 21,50 | 28,24 | 35,98 | 35,80 162,48 20,73 | 33,35 | 56,04 | 10,22 | 85,11 |  |  |
| 27,61 | 81,86 | 39,63 | 33,05 | 83,34 124,82 82,57 | 14,30 | 9,88 | 88,93 | 34,40 | 20,60 |  |  |  |

1994

| 1995 | 83,11 | 24,97 | 26,10 | 4,68 | 1,85 | 38,03 | 41,21 | 38,00 | 24,17 | 37,77 | 22,96 | 8,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 47,25 | 31,60 | 38,21 | 22,88 | 4,35 | 28,36 | 62,16 | 49,74 | 54,83 | 26,76 | 16,95 | 9,33 |
| 1997 | 48,23 | 118,52 | 21,84 | 2,23 | 2,39 | 10,76 | 58,98 | 56,89 | 36,28 118,55 105,46 33,01 |  |  |  |
| 1998 | 25,84 | 139,30 | 65,98 | 70,81 | 59,72 | 48,53 | 59,62 | 82,58 | 81,73 | 26,13 | 11,41 | 19,98 |
| 25,06 | 25,40 | 13,51 | 24,02 | 14,27 | 24,87 | 55,57 | 12,49 | 12,35 | 54,42 | 32,91 | 18,41 |  |

1999

| 2000 | 10,41 | 15,68 | 22,54 | 25,41 | 21,29 | 20,13 | 47,93 | 19,99 101,00 87,79 | 18,26 | 20,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 67,84 | 43,80 | 33,05 | 41,74 | 68,73 | 24,82 | 71,61 | 19,18 | 53,70 | 97,51 | 26,49 | 31,33 |
| 2002 | 17,13 | 9,67 | 11,49 | 18,98 | 19,10 | 70,20 | 40,30 | 48,33 | 53,98 | 66,09 | 54,51 | 36,52 |
| 2003 | 15,00 | 35,13 | 27,45 | 15,91 | 31,47 | 23,41 | 16,12 | 4,87 | 6,03 | 24,64 | 19,46 | 69,96 |
| 2004 | 39,50 | 15,55 | 12,30 | 24,51 | 35,76 | 11,94 | 50,17 | 9,94 | 72,00 | 32,13 | 18,94 | 6,48 |
| 2005 | 10,75 | 10,05 | 17,11 | 25,35 | 70,95 | 40,16 | 43,05 | 45,53 | 97,43 | 94,66 | 23,67 | 19,50 |
| 2006 | 35,75 | 12,11 | 4,53 | 3,03 | 2,00 | 6,12 | 6,01 | 20,31 | 17,06 | 22,20 | 49,54 | 23,77 |
| 2007 | 10,93 | 19,32 | 60,58 | 14,64 | 41,86 | 17,18 | 68,25 | 32,94 | 61,57 | 28,53 | 33,48 | 7,69 |
| 2008 | 16,01 | 11,78 | 11,39 | 26,76 | 39,79 | 66,93 | 15,45 | 23,23 | 57,91 125,53 60,55 | 11,14 |  |  |
| 13,88 | 16,32 | 38,41 | 3,81 | 5,13 | 6,21 | 55,51 125,73 182,89 73,22 | 48,92 | 24,01 |  |  |  |  |

2009

| 2010 | 62,77 | 104,58 | 16,22 | 78,91 105,54 35,83 | 45,41 | 36,90 | 29,43 | 19,16 | 24,02 | 27,91 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 42,23 | 75,50 | 27,33 | 13,60 | 16,55 | 22,46 | 86,10 171,30 78,34 | 14,54 | 8,46 | 16,56 |  |  |
| 2012 | 53,04 | 38,84 | 10,31 | 4,59 | 3,32 | 33,42 | 34,12 | 13,42 | 14,57 | 26,73 | 5,84 | 10,93 |
| 2013 | 11,39 | 30,88 | 55,24 | 13,35 | 5,79 | 31,64 | 24,89 121,41 89,33 | 29,51 | 17,32 | 9,38 |  |  |
| 15,23 | 13,93 | 27,63 | 33,74 | 62,03 137,21 35,82 | 16,62 | 60,10 | 84,48 | 20,70 | 64,27 |  |  |  |

2014

| 2015 | 68,80 | 30,67 | 16,40 | 17,84 | 17,45 | 31,84 107,10 13,30 | 93,33 136,51 29,52 | 20,55 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 23,72 | 57,99 | 29,38 | 33,64 | 25,55 | 11,30 | 34,35 | 25,93 | 20,69 | 65,12 | 11,17 | 39,96 |
| 2017 | 33,10 | 16,12 | 8,89 | 12,64 | 61,05 | 79,07 | 5,86 | 18,33 | 3,83 | 14,02 | 10,09 | 19,58 |
| 2018 | 65,63 | 8,08 | 12,38 | 7,99 | 5,39 | 18,54 | 33,06 | 19,70 | 64,44 | 28,80 | 29,11 | 29,61 |
| 23,47 | 12,38 | 12,12 | 21,26 | 70,69 | 20,45 | 44,17 | 6,29 | 6,69 | 20,82 | 32,92 | 7,97 |  |

2019

2020 8,84 6,07 1,88 1,47 1,22 13,79 67,51 49,08 26,98 12,09 4,38 14,00