DSP - DESPACHO 2506/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Âmbar, de titularidade da Rio Sargento Energia Ltda, no rio Sargento, no município de Romelândia, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-08-19
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL
Em 16 de agosto de 2021.
Processo: 48500.006216/2014-88.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Âmbar, com 5.100 kW de Potência
Instalada, com Outorga de Autorização conferido à Rio
Sargento Energia S.A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Âmbar, com 5.100 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.033613-0.01, com Outorga de Autorização conferida à Rio Sargento Energia
S.A. (Rio Sargento Energia ou Interessada), por meio da Resolução Autorizativa nº 6.953, de 17 de abril de
2018, localizada no rio Sargento, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força
localiza-se no município de Romelândia, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 3.897, de 24 de setembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Sargento, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais
a PCH Âmbar.
3. O Despacho nº 4.7341, de 8 de dezembro de 2014, efetivou como ativo o Registro para
elaboração do Projeto Básico da PCH Âmbar.
4. Em 22 de maio de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração
(SCG) emitiu o Despacho nº 1.6782, decidindo aceitar o Projeto Básico da PCH Âmbar.
5. Em 18 de março de 2016, a SCG emitiu o Despacho nº 6733, concedendo o DRS-PCH
referente à PCH Âmbar para a Interessada.
1 Documento nº 48539.012028/2014-00.
2 Documento nº 48524.005650/2015-00.
3 Documento nº 48524.002956/2016-00.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\133\NT_506YF1608 48524.007123/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
6. Em 31 de agosto de 2017, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável do estado de Santa Catarina emitiu a Portaria nº 2374, resolvendo declarar reservada a
disponibilidade hídrica necessária ao atendimento da PCH Âmbar, com validade de três anos.
homologar5
7. Em 26 de setembro de 2017, a SCG resolveu os parâmetros necessários ao
cálculo da Garantia Física da PCH Âmbar.
8. Em 17 de abril de 2018, foi emitida a Resolução Autorizativa nº 6.9536, que autorizou a Rio
Sargento Energia S.A. a implantar e explorar a PCH Âmbar.
9. Em 8 de abril de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 9697, decidindo alterar o número de
unidades geradoras da PCH Âmbar de 3 (três) com 1.700 kW para 2 (duas) com 2.550 kW de potência
instalada cada unidade geradora.
10. Em 22 de junho de 2021, a Interessada protocolou a Carta s/nº8, solicitando a homologação
dos Parâmetros informados para o Cálculo da Garantia Física referente à PCH Âmbar.
415/2021-SCG/ANEEL9,

11. Em 21 de julho de 2021, a SCG encaminhou o Ofício nº solicitando
o Sumário Executivo e o Projeto Básico atualizado para avaliação do DRS-PCH antes da homologação dos
parâmetros para o cálculo da Garantia Física.
12. Em 4 de agosto de 2021, a Rio Sargento Energia protocolou o Ofício nº 04/202110, contendo
o Projeto Básico atualizado e seu respectivo Sumário Executivo.
III – DA ANÁLISE
13. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
14. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
4 Documento nº 48524.013216/2017-00.
5
Documento nº 48524.011188/2017-00.
6 Documento nº 48575.001765/2018-00.
7
Documento nº 48524.002877/2021-00.
8 Documento nº 48513.016734/2021-00.
9 Documento nº 48524.006373/2021-00.
10 Documento nº 48513.021068/2021-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Âmbar
15. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Âmbar:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF11
(datum SIRGAS 2000)
26°43'22" S Romelândia/SC e Flor do
Barramento
53°20'36" W Sertão/SC
26°43'49" S
Casa de Força Romelândia/SC
53°21'2" W
26°42'11,47" S Romelândia/SC e Flor do
Limite máximo do Reservatório
53°19'32,6" W Sertão/SC
16. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
17. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no 3.897, de 24 de setembro de 2014.
11 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Âmbar

| PCH Âmbar | Estudos de Inventário | Despacho nº 673/201612 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 26°43'19,97" S | 26°43'19,97" S | 26°43'22" S |
| Barramento | 53°20'38,17" W | 53°20'38,17" W | 53°20'36" W |
| NA Montante (m) | 290,20 | 290,80 | 290,80 |
| NA Jusante (m) | 265,36 | 265,41 | 265,41 |
| Queda Bruta (m) | 24,84 | 25,39 | 25,39 |

Área do Reservatório

0,45 0,4797 0,34
(km²)

Potência (kW) 4.500 5.100 5.100
Energia Média (kWméd) 2.624,00 3.000,00 3.000,00
QMLT13

Vazão (m³/s) 19,64 19,87 20,92
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Sargento ESTADO: SC SUB-BACIA: 74
DESPACHO: 3.897 DATA: 24/09/2014
AUTOR: Rio Sargento S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 16.740,00 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
26°42'28,67" s Disponível

PCH Granada 310,20 291,35 3.330
53°19'8,41" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
PCH Flor do Sertão (rio 26°46'01"S
Outorgado14

254,00 231,60 16.500
das Antas) 53°22'07"O
III.2 – Aspectos de Gestão
18. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
12 Dados retirados da Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL.
13 Vazão Média de Longo Termo.
14 Resolução ANEEL nº 759, de 18 de dezembro de 2002, c/c Resolução ANEEL n° 127, de 4 de abril de 2005.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Inova Energia e Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
André Silva Oliveira 7893391-9 096425-6 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Joaquim Antônio D. Salomão 20131118163 CREA PR-19728/D
topográficos

| Mauren Marques Domit | 5397346-4 | CREA 091815-3 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Itacir Pasini | 4295752-1 | 058813-9 |  |
| Rodrigo Kern | 5397517-9 | 079175-9 | Estudos hidrológicos |
| Denny Rodrigo Kufner | 7893122-8 | 068997-7 |  |
| Denny Rodrigo Kufner | 7893122-8 | 068997-7 | Estudos energéticos |
| André Silva Oliveira | 7893391-9 | 096425-6 | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Instalação15
Número 8669/2017
Órgão emissor FATMA
Data de emissão 14 de novembro de 2017
Validade 14 de novembro de 2022
Vazão remanescente 0,52
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença DRDH (Vencida)
Número Portaria nº 192
Órgão Emissor Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Data de emissão 2 de agosto de 2018
Validade 7 de setembro e 2020
Vazão de usos consuntivos 0
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
19. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é igual àquela avaliada pela Nota Técnica nº
Queda e níveis operacionais
176/2016-SCG/ANEEL.
15 A Licença de Instalação apresentada está incompatível com a Revisão do Projeto Básico.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Âmbar
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 638,00 NOME DO RIO DA USINA: Sargento
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
74320000 Ponte do Sargento Sargento 609,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.854,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre / Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Soleira Livre / Perfil Creager
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: André Silva Oliveira 096425-6 7893391-9
ART16
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
74320000 Ponte do Sargento Sargento 609,00
20. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 5.100 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,58 são compatíveis com as
informações avaliadas pela Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL e publicadas no
Despacho nº 673, de 18 de março de 2016. Diferenças estão relacionadas a quantidade
de unidades geradoras, área do reservatório e atualização da série de vazões da PCH
Estudos Energéticos
Âmbar.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.628,86 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.833,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
16 Documento 48513.021068/2021-00-2.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
21. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Âmbar Sumário Executivo
26°43'22" S
Coordenadas do eixo do barramento
53°20'36" W
26°43'49" s
Coordenadas da casa de força
53°21'2" W
NA Montante (m) 290,80
NA Jusante (m) 265,41
Potência Instalada Total (kW) 5.100
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 2.833,33; 2.833,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 2.628,86; 2.628,86
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 3,53; 3,53
Rendimento nominal por turbina (%) 93,7%; 93,7%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,6%; 96,6%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,25%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,25%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,99417
Hb: Queda bruta nominal (m) 25,39
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,642%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 15,3
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,52
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
22. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Âmbar conforme solicitado por Rio Sargento
Energia S.A.
23. Como a Licença de Instalação apresentada está incompatível com a revisão do Projeto
Básico da PCH Âmbar e a DRDH encontra-se vencida, o DRS-PCH poderá ser utilizado para que o
empreendedor consiga a compatibilização da Licença de Instalação e para obter a outorga de recursos
hídricos para a PCH Âmbar.
17 Retirado do Documento nº 48513.016734/2021-00-1.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
24. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
25. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão da PCH Âmbar sob a titularidade de Rio Sargento Energia S.A.
26. Após o protocolo dos diplomas ambientais, caso compatíveis com o Projeto Básico aqui
analisado, poderá ser emitido o Despacho de Homologação dos Parâmetros de Garantia Física sem a
necessidade de nova análise e emissão de novo DRS.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
27. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1965 7,62 34,45 44,81 57,48 14,23 56,43
16,55 53,45 12,46 6,73 2,22 15,78 8,82 15,30 30,30 52,08 7,02 10,51
1966

| 1967 9,29 | 11,52 | 23,58 | 4,64 | 1,70 | 2,01 | 4,99 | 25,44 | 13,88 | 11,23 | 13,93 | 5,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 1,79 | 2,09 | 7,10 | 11,46 | 4,03 | 2,52 | 4,04 | 1,19 | 3,18 | 10,16 | 6,22 | 19,64 |
| 1969 50,04 | 8,32 | 12,07 | 15,82 | 17,19 | 30,44 | 8,76 | 4,30 | 14,56 | 16,21 | 46,20 | 2,45 |
| 1970 2,60 | 1,73 | 2,00 | 1,34 | 5,63 | 19,96 | 27,76 | 5,96 | 23,24 | 44,18 | 7,57 | 27,46 |
| 26,87 | 8,00 | 13,36 | 36,04 | 37,13 | 38,33 | 26,23 | 26,71 | 5,06 | 12,82 | 2,81 | 1,12 |

1971

| 1972 5,45 | 7,85 | 20,64 | 28,30 | 3,12 | 49,00 | 14,72 | 71,65 | 55,90 | 18,73 | 25,35 | 14,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 36,20 | 20,88 | 7,50 | 8,46 | 36,73 | 28,76 | 24,24 | 53,97 | 49,10 | 27,21 | 13,59 | 5,94 |
| 1974 17,75 | 5,02 | 6,58 | 15,95 | 16,44 | 26,66 | 6,03 | 11,87 | 14,55 | 9,45 | 31,15 | 12,65 |
| 1975 23,37 | 21,08 | 10,04 | 6,58 | 5,17 | 14,94 | 7,48 | 26,35 | 32,32 | 65,55 | 14,35 | 32,13 |
| 23,55 | 9,15 | 2,41 | 6,96 | 25,01 | 18,21 | 11,70 | 24,25 | 10,00 | 29,66 | 19,94 | 8,92 |

1976

| 1977 8,31 | 15,66 | 6,25 | 3,60 | 0,98 | 16,01 | 5,15 | 12,31 | 10,78 | 17,55 | 24,34 | 18,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 4,90 | 1,18 | 8,75 | 4,46 | 2,69 | 2,10 | 17,76 | 9,19 | 11,53 | 4,47 | 10,19 | 5,32 |
| 1979 3,98 | 6,03 | 11,62 | 12,02 | 79,10 | 10,59 | 13,10 | 31,51 | 17,30 | 73,58 | 23,15 | 25,85 |
| 1980 11,47 | 5,07 | 19,49 | 4,12 | 11,98 | 6,40 | 6,01 | 15,49 | 8,69 | 17,98 | 9,56 | 7,08 |
| 4,71 | 8,75 | 8,37 | 27,70 | 5,45 | 10,79 | 2,64 | 1,86 | 6,04 | 21,54 | 27,05 | 38,85 |

1981

| 1982 6,62 | 8,48 | 4,96 | 1,21 | 5,32 | 34,58 | 50,54 | 12,78 | 9,62 | 39,55 | 90,59 | 21,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 8,87 | 29,11 | 52,05 | 41,47 | 129,92 52,57 | 170,29 26,09 | 49,20 | 22,80 | 12,91 | 7,12 |  |  |
| 1984 10,28 | 9,92 | 7,46 | 5,98 | 11,76 | 31,88 | 12,77 | 31,88 | 23,34 | 11,66 | 36,27 | 5,93 |
| 1985 3,20 | 25,36 | 6,64 | 17,43 | 13,43 | 7,48 | 12,14 | 12,44 | 12,83 | 9,53 | 19,87 | 8,68 |
| 3,78 | 13,45 | 13,76 | 43,33 | 53,79 | 15,92 | 7,11 | 22,42 | 29,00 | 22,32 | 13,60 | 11,95 |

1986

| 1987 13,25 | 21,96 | 1,95 | 25,29 | 75,23 | 26,40 | 20,26 | 9,59 | 2,82 | 29,54 | 25,45 | 10,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 4,91 | 6,44 | 2,74 | 19,34 | 77,98 | 20,69 | 5,98 | 1,60 | 0,64 | 11,49 | 10,67 | 2,80 |
| 1989 25,08 | 27,30 | 7,10 | 9,97 | 17,06 | 12,34 | 14,82 | 23,84 | 71,84 | 28,83 | 8,76 | 8,33 |
| 1990 49,74 | 8,85 | 2,28 | 72,26 | 42,78 | 46,74 | 17,82 | 37,14 | 45,25 | 56,92 | 13,90 | 17,69 |
| 8,12 | 9,50 | 8,87 | 5,65 | 4,54 | 24,07 | 13,99 | 7,16 | 4,82 | 17,61 | 5,57 | 16,66 |

1991

| 1992 9,12 | 27,80 | 42,63 | 14,48 | 66,19 | 50,19 | 53,07 | 22,44 | 30,27 | 26,93 | 32,30 | 16,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 12,42 | 20,85 | 9,29 | 11,52 | 25,24 | 37,02 | 24,71 | 7,14 | 20,90 | 42,98 | 17,64 | 21,27 |
| 1994 1,59 | 26,21 | 20,48 | 8,02 | 33,04 | 38,43 | 45,59 | 6,31 | 19,15 | 29,37 | 48,50 | 8,81 |
| 1995 39,25 | 10,31 | 19,58 | 26,08 | 4,30 | 9,55 | 8,91 | 7,39 | 37,27 | 33,14 | 5,84 | 2,57 |
| 13,86 | 31,07 | 24,00 | 12,35 | 2,39 | 36,13 | 23,41 | 10,54 | 32,19 | 84,63 | 15,05 | 38,63 |

1996

| 1997 9,29 | 56,63 | 9,87 | 2,53 | 7,75 | 42,19 | 33,66 | 31,97 | 22,03 | 112,81 65,00 | 10,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 9,16 | 85,43 | 39,01 | 96,83 | 25,23 | 7,67 | 14,93 | 61,81 | 50,34 | 73,34 | 10,48 | 11,03 |
| 1999 20,16 | 21,61 | 3,74 | 16,70 | 3,52 | 28,26 | 28,20 | 3,46 | 4,59 | 29,81 | 3,54 | 14,53 |
| 2000 6,63 | 6,27 | 4,17 | 5,60 | 18,07 | 10,14 | 21,28 | 15,28 | 43,10 | 46,77 | 13,16 | 5,32 |
| 10,13 | 43,48 | 29,34 | 27,60 | 26,90 | 25,13 | 18,45 | 6,22 | 12,82 | 56,77 | 15,15 | 4,29 |

2001

| 2002 5,07 | 4,52 | 2,80 | 4,98 | 35,13 | 42,53 | 8,41 | 20,64 | 42,06 | 65,91 | 44,49 | 37,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 9,69 | 29,13 | 20,36 | 6,29 | 4,80 | 7,26 | 6,70 | 2,89 | 5,53 | 23,47 | 28,52 | 82,11 |
| 2004 18,45 | 6,82 | 8,30 | 10,54 | 24,10 | 8,01 | 22,21 | 4,64 | 6,16 | 28,43 | 32,60 | 7,21 |
| 2005 7,96 | 0,85 | 0,61 | 13,84 | 32,15 | 68,16 | 17,01 | 7,39 | 40,40 | 72,79 | 9,52 | 3,00 |
| 9,97 | 3,01 | 9,05 | 9,07 | 8,16 | 6,22 | 9,04 | 12,94 | 10,92 | 19,92 | 21,45 | 15,66 |

2006

2007 10,15 13,12 13,23 42,68 73,03 7,03 20,87 9,98 5,42 46,51 61,66 10,05
2008 4,97 2,31 7,63 21,31 15,59 19,05 5,66 9,52 11,69 67,49 34,30 3,00
2009 8,42 2,99 3,24 1,05 13,34 17,43 24,06 34,26 66,37 53,02 18,08 17,78

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 23,20 | 4,98 | 17,16 | 57,02 | 54,41 | 13,33 | 26,61 | 8,91 | 4,56 | 22,26 | 7,18 | 62,55 |  |
| 2011 17,65 | 29,07 | 17,41 | 20,34 | 5,26 | 39,04 | 53,38 | 37,68 | 47,30 | 24,18 | 12,86 | 3,54 |  |
| 2012 2,29 | 1,63 | 1,24 | 9,03 | 6,34 | 21,89 | 18,06 | 8,48 | 2,43 | 29,58 | 13,10 | 42,11 |  |
| 2013 50,07 | 12,16 | 71,67 | 32,19 | 17,23 | 53,48 | 15,84 | 23,86 | 23,44 | 24,74 | 10,66 | 29,16 |  |
| 2014 11,83 | 1,83 | 16,45 | 25,30 | 34,43 | 75,56 | 27,37 | 6,41 | 71,18 | 27,71 | 14,71 | 6,34 |  |
| 2015 58,55 | 10,48 | 4,75 | 3,74 | 26,43 | 38,21 | 96,79 | 7,46 | 26,84 | 39,10 | 39,39 | 54,43 |  |
| 13,20 | 44,31 | 46,30 | 10,11 | 18,26 | 8,39 | 5,53 | 23,67 | 9,03 | 13,44 | 11,62 | 14,35 |  |

2016

2017 13,57 11,80 13,73 5,97 40,92 34,84 2,80 14,81 2,95 55,81 47,47 8,15
2018 24,53 3,20 27,30 24,30 3,59 7,89 5,78 7,12 24,80 50,78 30,03 13,02
2019 18,27 20,61 25,05 23,19 58,88 14,41 5,05 1,73 1,68 3,24 11,57 4,42