DSP - DESPACHO 619/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Ibicuí I, no rio Ibicuí, no município de Campos Novos, (SC), de titularidade da Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-03-24
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 151/2016-SCG/ANEEL
Em 11 de março de 2016.
Processo: 48500.002360/2005-56.
Assunto: Adequação quanto ao uso do
potencial hidráulico da Pequena Central
Hidrelétrica Ibicuí I, com Registro Ativo e
Aceite conferido à empresa Centrais
Elétricas Salto Correntes Ltda., por meio,

respectivamente, dos Despachos nº
3.114/2009, de 19 de agosto de 2009, e nº
1.951/2010, de 7 de julho de 2010,
localizada no rio Ibicuí, no município de
Campos Novos, estado do Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto a adequação ao uso do potencial hidráulico da PCH
Ibicuí I1, com registro ativo e aceite conferido à empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda.
(SALTO CORRENTES), por meio dos Despachos nº 3.114, de 19 de agosto de 2009, e nº 1.951, de
7 de julho de 2010, com 11,5 kW de Potência Instalada, localizada em trecho do rio Ibicuí, sub-bacia
71, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de Campos Novos, no estado de Santa
Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 19 de abril de 2005, o Despacho n° 496 aprovou os Estudos de Inventário
hidrelétrico do rio Ibicuí.
3. Em 19 de agosto de 2009, por meio do Despacho nº 3.114, foi conferido o registro
ativo para a SALTO CORRENTES, o qual foi aceito em 7 de julho de 2010, mediante o Despacho nº
1.951/2010.
4. Em 17 de novembro de 2014 a empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda.
encaminhou a Licença Ambiental n° 6.780/2014 (LP).
1 Cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035537-2.01.
DOCUMENTO: 48524.002601/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
5. Em 23 de março de 2015, a SCG solicitou a ART especifica de dimensionamento
das estruturas extravasoras e oportunizou à SALTO CORRENTES a revisão dos estudos de cheias2
da PCH Ibicuí I, que atendeu ás solicitações em 23 de junho de 2015.
6. Em 18 de agosto de 2015 foram solicitadas complementações adicionais quanto aos
parâmetros de garantia física3, reiteradas em 14 de janeiro de 2016, e atendidas em 01 de fevereiro
de 2016.
III – DA ANÁLISE
7. Trata-se da aprovação do Projeto Básico, referente à PCH Ibicuí I, apresentado pela
empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda..
8. A análise da adequação do projeto básico aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nos quadros a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Projeto Básico em relação ao Inventário
9. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 496/2005, nem na usina
adjacente, PCH Ibicuí II.
Tabela 1 - Características da proposta de projeto básico da PCH Ibicuí I
Ibicuí I

| PCH | Estudos de Inventário | Projeto Básico |
| --- | --- | --- |
| Localização | 27° 32' 25'' S; 51° 40' 36'' O | 27° 32' 25'' S; 51° 40' 36'' O |
| NA Montante (m) | 760,00 | 760,00 |
| NA Jusante (m) | 660,00 | 664,07 |
| Queda Bruta (m) | 100,00 | 95,95 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,83 | 0,54 |
| Potência (kW) | 10,00 | 11,5 |
| Energia Média (MWméd) | 5,78 | 6,713 |
| Vazão Qmlt4 (m³/s) | 9,9 | 12,80 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Ibicuí I ESTADO: SC SUB-BACIA: 71
DESPACHO: 496 DATA: 19/04/2005
AUTOR: Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda.

POTÊNCIA: 11,5 EIXOS IDENTIFICADOS: 2
2 Tendo em vista que a PCH Ibicuí I adotou para o dimensionamento do vertedouro um valor de cheia inferior
a que foi considerada para o vertedouro da PCH Ibicuí II, á montante.
3 Não constavam do projeto básico o Consumo Interno e as Perdas Elétricas até o ponto de conexão
4 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (MW) Condição
Ibicuí II 27° 30' 31'' S; 51° 11' 22'' O 790,00 763,00 2,50 Aprovada
III.2 – Aspectos de Gestão do Projeto Básico
10. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Responsável Geral do

Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel IN00254418 1981121105
Projeto
Estudos cartográficos e

Daniel Valdir Bassani 20100290630 29997
topográficos

Jonatas Costa Moreira IN00345624 1976102693 Estudos hidrológicos
Estudos hidráulicos

José Paulo Savoia OL00190124 1982105462
(vertedouro)

Jonatas Costa Moreira OL00330939 1976102693 Estudos Energéticos
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Prévia
Número 6780/2014
Órgão emissor Fundação do Meio Ambiente (FATMA)
Data de emissão 25/09/2014
Validade 24/09/2017
Vazão remanescente 1,1 m3/s.
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH
Órgão Emissor Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável – SDS
Data de emissão A ANEEL fará a articulação para a obtenção da DRDH com o respectivo
órgão competente.
III.3 – Análise da adequação do Projeto Básico ao Potencial Hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6,
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e Níveis Operacionais A queda do projeto básico é inferior à do inventário. Segundo a projetista a queda bruta
mostrou-se inferior porque na época de realização dos estudos de inventário, que foi
aprovado em 2005, o reservatório da UHE Campos Novos, em operação comercial desde
03/02/2007, não estava formado.
Segundo a página 14 do volume I do projeto básico, os levantamentos topográficos,
cartográficos e hidrométricos executados já com o reservatório da UHE Campos Novos,
indicaram que o remanso atinge a cota 663,55 m. Caracterizada a necessidade de
deslocar a casa de força para montante, a projetista determinou o atual nível de jusante
em 664,07 m após a realização de estudo de curva-chave.
Registra-se que os estudos cartográficos/topográficos da PCH Ibicuí I são de
responsabilidade de seu autor, Daniel Valdir Bassani (ART n° 20100290630).
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Ibicuí I
X
Simulação pelo SINV ou MSUI
METODOLOGIA Transposição direta por Aplicação de método indireto
quando o rio possui
ADOTADA:
relação de área de drenagem para extensão da série de
reservatório de regularização
do posto base. vazões.
a montante.
Área de Drenagem

572 NOME DO RIO DA USINA: Ibicuí
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
71498000 Passo Marombas Das Marombas 3654
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
72849000 Joaçaba I Do Peixe 3682
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 637 TR (anos): 1.000
Soleira Livre
TIPO DE VERTEDOURO:
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Enroncamento

NOME DO RESP. TÉCNICO: José Paulo Savoia Nº DA ART OL00190124
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
72849000 Passo Marombas Das Marombas 3682
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 11,5 kW está adequada ao potencial hidráulico, conforme se
constata do estudo econômico-energético, realizado conforme a
metodologia custo/benefício incremental.

FL. 05 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
12. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimada no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados de garantia física da PCH Ibicuí I5, sintetizados na
Tabela 10, são de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e
Energia (MME) para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de
dezembro de 2009, após a apresentação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica
(DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física aprovados
PCH Ibicuí I Projeto Básico
Potência Instalada Total (kW) 11.500
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 6.389 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo
5.930 / 3,55
(m3/s)
Tipo de turbina Francis – Eixo
Horizontal
Rendimento da turbina 92
Rendimento do gerador 97
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2
Indisponibilidade programada (%) 1,25
Perdas hidraúlicas nominais (m) 3,55
Queda bruta nominal (m) 95,93
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,53
Consumo Interno (MW médio) 0,02
Vazão Remanescente do Aproveitamento
1,1
(m³/s)
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 06
Série de Vazões Médias Mensais Anexo 1
III.5 – Aspectos regulatórios
14. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum
ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa SALTO CORRENTES.
5 Conforme documento 48513.001794/2016-00.
6 Esse valor poderá ser revisto após a emissão da DRDH.

FL. 06 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
15. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
16. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. Contudo, no caso concreto, os dados técnicos da empresa já haviam sido
analisados antes da vigência da Resolução Normativa n° 673/2015, o que supera a apresentação do
Sumário Executivo.
17. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela
SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos,
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua
publicação.
[...]
18. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Ibicuí I à empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda., bem
como o encaminhamento de Ofício a SDS, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
19. A presente Nota Técnica tem amparo legal:

FL. 07 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998.
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
20. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Ibicuí I sob a titularidade da empresa Centrais
Elétricas Salto Correntes Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
21. Emitir o DRS-PCH da PCH Ibicuí I, em favor da empresa Centrais Elétricas Salto
Correntes Ltda. e solicitar a Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável a DRDH da PCH
Ibicuí I.
JORGE CAETANO PEREIRA JUNIOR
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
ANEXO 1
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ibicuí I

| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 | 6,98 | 3,69 | 4,98 | 11,9 | 4,62 | 9,44 | 4,65 | 8,50 |  |  |  |  |
| 1941 | 7,12 | 19,7 | 20,1 | 8,17 | 10,2 | 12,0 | 7,18 | 21,2 | 10,9 | 9,96 | 12,8 | 9,51 |
| 1942 | 4,24 | 12,8 | 12,2 | 12,9 | 11,4 | 6,86 | 7,43 | 9,18 | 7,68 | 6,41 | 2,76 | 2,59 |
| 1943 | 1,86 | 4,80 | 1,62 | 1,30 | 8,78 | 25,9 | 14,8 | 25,3 | 18,3 | 11,5 | 6,20 | 3,85 |
| 16,5 | 5,26 | 7,83 | 3,56 | 1,69 | 1,89 | 2,43 | 1,26 | 2,33 | 2,09 | 3,99 | 1,66 |  |

1944

| 1945 | 0,42 | 2,66 | 1,21 | 0,44 | 0,35 | 1,40 | 3,09 | 1,83 | 5,48 | 4,89 | 2,62 | 2,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 7,61 | 18,9 | 14,0 | 8,09 | 5,28 | 15,1 | 22,1 | 9,30 | 5,61 | 13,7 | 6,13 | 8,00 |
| 1947 | 5,02 | 11,6 | 6,40 | 2,63 | 3,49 | 7,74 | 6,08 | 10,5 | 21,4 | 16,8 | 7,52 | 6,53 |
| 1948 | 4,13 | 7,63 | 8,16 | 7,26 | 17,8 | 6,90 | 9,24 | 24,8 | 5,42 | 7,65 | 6,34 | 2,61 |
| 1949 | 3,22 | 2,04 | 5,41 | 6,44 | 4,75 | 10,2 | 4,74 | 7,40 | 8,90 | 8,16 | 3,94 | 2,19 |
| 1950 | 9,09 | 6,08 | 8,06 | 5,42 | 4,66 | 3,75 | 3,79 | 11,0 | 10,4 | 25,1 | 8,65 | 5,36 |
| 1951 | 8,22 | 17,2 | 12,5 | 4,80 | 2,67 | 2,37 | 4,62 | 1,27 | 1,24 | 27,3 | 18,0 | 7,87 |
| 1952 | 5,62 | 4,10 | 2,27 | 1,56 | 1,07 | 6,11 | 10,9 | 3,71 | 18,8 | 22,4 | 14,0 | 5,75 |
| 1953 | 7,03 | 11,8 | 6,46 | 4,63 | 4,14 | 3,80 | 4,66 | 5,17 | 11,1 | 22,6 | 21,6 | 8,32 |
| 7,99 | 6,48 | 11,1 | 11,2 | 19,1 | 24,3 | 32,3 | 8,37 | 31,0 | 31,5 | 8,05 | 5,48 |  |

1954

| 1955 | 3,37 | 4,15 | 5,97 | 7,79 | 11,6 | 19,0 | 30,4 | 13,0 | 11,1 | 6,17 | 6,65 | 7,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 17,6 | 11,2 | 5,25 | 12,5 | 15,1 | 7,30 | 6,30 | 12,1 | 24,5 | 13,8 | 6,56 | 4,55 |
| 1957 | 3,50 | 6,67 | 9,23 | 7,14 | 6,41 | 7,06 | 23,8 | 61,4 | 42,1 | 13,5 | 10,7 | 8,93 |
| 1958 | 4,82 | 8,97 | 25,7 | 6,77 | 4,48 | 8,73 | 5,15 | 11,3 | 23,5 | 18,1 | 13,0 | 14,3 |
| 7,43 | 10,8 | 6,47 | 8,60 | 8,72 | 5,98 | 4,57 | 5,36 | 12,7 | 6,32 | 3,18 | 2,73 |  |

1959

| 1960 | 3,88 | 7,16 | 6,64 | 5,27 | 6,02 | 5,64 | 3,43 | 10,3 | 10,4 | 16,2 | 18,5 | 9,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 10,8 | 8,06 | 20,0 | 12,0 | 7,56 | 6,54 | 5,80 | 3,65 | 40,3 | 32,7 | 32,6 | 13,3 |
| 1962 | 8,64 | 7,73 | 6,66 | 4,21 | 12,2 | 8,14 | 10,3 | 5,69 | 16,2 | 15,0 | 8,20 | 4,59 |
| 1963 | 11,8 | 24,6 | 22,4 | 10,9 | 5,86 | 3,75 | 3,43 | 4,57 | 10,7 | 28,8 | 27,0 | 13,0 |
| 5,75 | 8,18 | 6,77 | 8,89 | 10,4 | 6,69 | 8,15 | 14,1 | 14,5 | 8,86 | 6,11 | 5,25 |  |

1964

| 1965 | 4,53 | 3,37 | 3,87 | 3,72 | 12,0 | 6,33 | 13,2 | 22,6 | 25,3 | 26,0 | 14,6 | 20,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 19,2 | 37,9 | 22,8 | 8,48 | 5,40 | 15,7 | 12,8 | 12,1 | 27,8 | 26,8 | 14,8 | 17,5 |
| 1967 | 10,8 | 16,8 | 14,0 | 6,27 | 5,33 | 6,75 | 5,95 | 13,1 | 24,7 | 18,2 | 13,1 | 13,3 |
| 1968 | 5,67 | 3,46 | 3,77 | 4,41 | 3,47 | 3,55 | 5,63 | 3,14 | 7,65 | 6,49 | 13,8 | 9,46 |
| 13,6 | 23,7 | 14,3 | 26,8 | 9,72 | 20,2 | 15,0 | 9,12 | 10,8 | 7,68 | 9,27 | 4,99 |  |

1969

| 1970 | 5,66 | 4,78 | 4,66 | 3,94 | 6,35 | 17,0 | 16,9 | 9,39 | 12,2 | 12,1 | 5,34 | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 27,2 | 15,6 | 17,8 | 24,2 | 21,7 | 28,3 | 20,3 | 16,7 | 12,1 | 10,5 | 4,27 | 3,48 |
| 1972 | 6,66 | 25,9 | 13,6 | 8,68 | 4,65 | 16,1 | 11,0 | 40,5 | 40,5 | 26,8 | 15,4 | 11,5 |
| 1973 | 11,2 | 16,9 | 12,2 | 8,08 | 13,3 | 21,4 | 20,3 | 38,7 | 33,9 | 14,9 | 13,0 | 7,53 |
| 8,59 | 12,4 | 13,6 | 7,26 | 5,83 | 11,5 | 9,40 | 6,65 | 16,6 | 7,16 | 6,48 | 4,21 |  |

1974

| 1975 | 7,09 | 8,35 | 8,78 | 5,32 | 4,98 | 9,61 | 6,21 | 15,4 | 38,6 | 36,3 | 10,7 | 23,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 18,7 | 10,0 | 14,9 | 6,58 | 16,4 | 21,5 | 12,8 | 21,0 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 15,8 |
| 1977 | 14,2 | 20,2 | 17,7 | 10,1 | 5,02 | 5,38 | 7,11 | 23,6 | 11,2 | 27,7 | 24,4 | 10,1 |
| 1978 | 9,30 | 7,34 | 7,69 | 3,59 | 2,89 | 3,40 | 8,20 | 6,15 | 13,9 | 6,72 | 9,57 | 10,8 |

FL. 09 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ibicuí I

| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 5,09 | 3,86 | 5,57 | 8,32 | 26,8 | 12,0 | 11,8 | 8,72 | 8,70 | 45,0 | 30,2 | 17,1 |
| 1980 | 8,04 | 5,36 | 18,7 | 6,99 | 9,30 | 7,63 | 17,3 | 32,2 | 30,9 | 18,2 | 17,6 | 27,6 |
| 1981 | 16,8 | 13,8 | 5,82 | 4,67 | 3,85 | 4,82 | 4,62 | 4,54 | 9,54 | 8,27 | 8,29 | 6,86 |
| 1982 | 4,00 | 14,4 | 9,41 | 5,46 | 5,97 | 16,6 | 27,3 | 18,0 | 9,84 | 22,7 | 51,6 | 19,0 |
| 1983 | 15,8 | 20,6 | 28,5 | 14,8 | 38,7 | 38,0 | 116 | 35,1 | 23,7 | 13,6 | 13,5 | 11,4 |
| 1984 | 8,84 | 7,69 | 10,0 | 8,78 | 12,0 | 22,2 | 15,7 | 53,2 | 15,4 | 18,5 | 17,1 | 16,1 |
| 1985 | 5,52 | 13,4 | 6,41 | 9,34 | 7,17 | 4,07 | 5,23 | 3,43 | 6,50 | 5,29 | 9,73 | 2,43 |
| 1986 | 2,76 | 5,95 | 4,90 | 9,00 | 6,90 | 8,29 | 4,70 | 6,42 | 11,0 | 14,0 | 15,8 | 14,6 |
| 1987 | 17,6 | 12,1 | 5,32 | 5,61 | 33,3 | 15,5 | 13,2 | 13,5 | 8,45 | 23,5 | 8,99 | 6,60 |
| 1988 | 6,26 | 6,81 | 6,36 | 8,31 | 36,0 | 20,3 | 9,36 | 5,24 | 8,78 | 9,84 | 6,31 | 6,72 |
| 1989 | 14,3 | 17,2 | 10,3 | 10,4 | 18,8 | 7,05 | 8,73 | 9,36 | 30,9 | 16,0 | 8,18 | 5,15 |
| 1990 | 24,8 | 17,0 | 9,51 | 14,4 | 16,7 | 54,5 | 23,5 | 18,8 | 22,7 | 36,8 | 29,4 | 12,9 |
| 1991 | 6,68 | 4,92 | 3,86 | 3,94 | 4,01 | 14,0 | 11,2 | 17,1 | 6,35 | 13,1 | 7,71 | 9,39 |
| 1992 | 7,62 | 12,4 | 13,8 | 8,00 | 36,5 | 29,8 | 45,4 | 25,9 | 16,2 | 9,40 | 10,9 | 6,91 |
| 1993 | 8,23 | 20,6 | 14,2 | 9,31 | 17,0 | 16,9 | 17,5 | 11,0 | 24,8 | 31,6 | 13,2 | 18,8 |
| 1994 | 6,17 | 26,7 | 14,4 | 12,9 | 15,7 | 22,7 | 30,6 | 13,3 | 7,74 | 15,9 | 24,7 | 9,43 |
| 1995 | 31,1 | 20,6 | 9,45 | 5,74 | 4,12 | 8,48 | 8,76 | 5,44 | 12,2 | 23,4 | 9,03 | 7,56 |
| 1996 | 15,1 | 19,1 | 20,1 | 13,8 | 5,23 | 11,2 | 17,8 | 16,0 | 21,1 | 22,4 | 10,7 | 14,1 |
| 1997 | 13,1 | 29,3 | 13,6 | 4,97 | 5,28 | 13,9 | 19,8 | 26,7 | 9,80 | 49,8 | 48,5 | 16,0 |
| 1998 | 23,8 | 31,8 | 32,1 | 42,7 | 23,5 | 10,8 | 18,0 | 38,8 | 41,4 | 24,9 | 8,43 | 9,28 |
| 1999 | 9,51 | 13,7 | 7,24 | 12,1 | 6,07 | 10,6 | 32,7 | 7,47 | 7,59 | 21,5 | 7,39 | 5,59 |
| 2000 | 8,51 | 12,9 | 12,6 | 8,39 | 9,42 | 9,36 | 16,7 | 13,2 | 43,4 | 36,0 | 12,2 | 17,6 |
| 2001 | 19,7 | 31,4 | 14,9 | 12,4 | 16,1 | 15,6 | 16,9 | 9,98 | 15,1 | 35,9 | 15,4 | 13,2 |
| 2002 | 8,59 | 8,57 | 6,65 | 10,9 | 9,80 | 10,6 | 8,69 | 23,6 | 22,1 | 27,8 | 26,4 | 18,2 |
| 2003 | 7,44 | 8,95 | 12,1 | 6,12 | 5,71 | 9,70 | 7,32 | 4,32 | 3,59 | 7,45 | 12,1 | 26,4 |
| 2004 | 11,4 | 5,86 | 3,40 | 5,43 | 10,7 | 8,00 | 19,5 | 7,84 | 12,9 | 25,8 | 20,3 | 11,6 |
| 2005 | 12,4 | 5,95 | 4,09 | 9,68 | 22,9 | 20,6 | 12,4 | 10,8 | 45,3 | 36,1 | 20,1 | 7,73 |
| 2006 | 6,35 | 5,96 | 6,42 | 4,53 | 2,58 | 2,28 | 2,38 | 2,10 | 6,43 | 6,59 | 10,1 | 13,2 |
| 2007 | 9,09 | 12,0 | 15,6 | 11,1 | 27,6 | 10,7 | 20,9 | 8,14 | 14,3 | 25,3 | 29,7 | 12,4 |
| 2008 | 12,8 | 13,4 | 9,09 | 12,3 | 10,6 | 14,3 | 9,97 | 9,32 | 18,6 | 42,7 |  |  |