DSP - DESPACHO 327/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Barra do Telha, no rio Ituim, nos municípios de Muitos Capões e Ipê, (RS), de titularidade da Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-02-10
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 75/2016-SCG/ANEEL
Em 4 de fevereiro de 2016.
Processo: 48500.005331/2014-35
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica PCH Barra do Telha, com

Registro Ativo conferido às empresas Ecoz
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos
de Usinas Hidrelétricas Ltda., por meio do Despacho nº
4.130, de 14 de outubro de 2014, localizada nos
municípios de Muitos Capões e Ipê, no estado do Rio
Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) PCH Barra do Telha, com 9.300 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035429-5.01, com Registro Ativo conferido às empresas Ecoz
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. (Interessadas), por meio do
Despacho nº 4.130, de 14 de outubro de 2014, localizada no rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do
Atlântico Sudeste, nos municípios de Muitos Capões e Ipê, no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 07 de dezembro de 2012, o Despacho n° 3.901 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Turvo e seu afluente, o rio Ituim, onde foram identificados 20 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Barra do Telha.
3. Em 14 de outubro de 2014, por meio do Despacho nº 4.130, foi conferido o Registro para
desenvolvimento do Projeto Básico referente à PCH Barra do Telha, solicitado pelas empresas Ecoz
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., foi efetivado como ativo.
4. Em 15 de dezembro de 2015, por meio do Ofício nº 236/2015-PRJ/ENEBRAS1, a interessada
protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico (via digital) referente a esse empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do
Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Barra do Telha.
1 DOC SICNET 48513.032911/2015-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.901, de 07 de dezembro de 2012.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barra do Telha

PCH Barra do Telha Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°34'56,61"S 28°35'0"S
Localização do barramento
51°19'32,37"W 51°19'43"W

NA Montante (m) 578 578
NA Jusante (m) 548 548
Queda Bruta (m) 30 30

Área do Reservatório (km²) 0,781 0,87
Potência (kW) 7.800 9.300
Vazão Qmlt2 (m³/s) 27,25 29,49
Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Turvo e seu afluente, rio Ituim ESTADO: RS SUB-BACIA: 86
DESPACHO: 3.901 DATA: 07/12/2012
AUTOR: GPD – Serviços Administrativos Ltda.

POTÊNCIA: 89.300 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 20
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
28°33'33,95"S

PCH Morro Grande 640 578 9.800 PB Aprovado3
51°18'34,19"W
28°35'36,42"S Disponível

PCH Potreirinho 548 538 2.500
51°20'22,53"W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
2 Vazão Média de Longo Termo.
3PB aprovado por meio do Despacho nº 3.630, de 4 de novembro de 2015. Eventuais alterações nas características do aproveitamento em
relação ao inventário podem ser consultadas no Processo nº 48500.007246/2006-49.

FL. 03 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016

| Daniel Zonta | 5663601-4 | 097732-4-SC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Debora Simon | 5663716-1 | 105428-7-SC | Responsável Geral do Projeto |
| Francielle Nicaretta | 5663746-3 | 103735-7-SC |  |
| Daniel Zonta | 8327151 | 097732-4-SC |  |
| Marcio Polanski | 20155120907 | PR-25829/D | Estudos cartográficos e topográficos |
| Julio Cesar Scalco | 2382882 | SP-61177924 |  |
| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 8336725 | 941450-SC | Estudos geotécnicos |
| Daniel Zonta | 5663623-5 | 097732-4-SC |  |
| Debora Simon | 5663730-7 | 105428-7-SC | Estudos hidrológicos |
| Francielle Nicaretta | 5663754-4 | 103735-7-SC |  |
| Daniel Faller | 20155264470 | PR-96294/D | Estudos energéticos |
| Daniel Zonta | 5663655-3 | 097732-4-SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada – Foi apresentado cópia do Ofício nº 015/2014PRJ/ENEBRAS4, de 14/04/2015, contendo articulação prévia junto à FEPAM –
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, visando o
desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais da PCH Barra do
Telha.
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada
Número -
Órgão Emissor A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Sul.
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e Níveis Operacionais A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário.
4 Documento nº 48513.032911/2015-00. O referido ofício encontra-se Anexo ao Projeto Básico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barra do Telha
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1.178,1 NOME DO RIO DA USINA: Ituim
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86410000 Passo Barra do Guaiaveira Turvo 2.820
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86440000 Passo do Prata Prata 3.600
86480000 Passo Migliavaca Carreiro 1.330
Tabela 8 - Série de vazões máximas
TR (anos):

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.153,42 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: À gravidade
Daniel Zonta

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5663655-35
097732-4-SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86410000 Passo Barra do Guaiaveira Turvo 2.820
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 9.300 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3.200 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 3.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexa a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimada no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Barra do Telha Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 9.300
5 DOC SICNET 48513.032911/2015-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 3.500 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 3.200 / 6,16
Rendimento da turbina 92,50%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 1,26%
Indisponibilidade programada (%) 3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m) 1,395
Queda bruta nominal (m) 30,0
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,50%
Consumo Interno (kW médio) 28
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,89
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0,11
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e a DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Barra do Telha, nos termos da REN
343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a
seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.

FL. 06 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o
DRS-PCH referente à PCH Barra do Telha conforme solicitado pelas empresas Ecoz Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., bem como o encaminhamento de Ofício FEPAM/RS, para
fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Barra do Telha sob a titularidade das empresas Ecoz Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício FEPAM/RS, para fins da emissão da DRDH.
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA

FL. 07 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 9,19 | 8,73 | 4,17 | 14,37 | 14,37 | 16,79 | 28,12 | 82,30 | 76,03 | 37,47 | 23,94 | 12,78 |
| 1958 | 7,06 | 7,69 | 31,54 | 10,65 | 9,27 | 54,73 | 15,92 | 41,32 | 51,39 | 56,82 | 26,07 | 63,08 |
| 16,21 | 18,59 | 16,25 | 59,32 | 40,94 | 46,37 | 23,60 | 44,70 | 64,34 | 43,87 | 10,74 | 10,19 |  |

1959

| 1960 | 2,79 | 3,73 | 3,81 | 4,89 | 3,54 | 22,31 | 12,32 | 55,98 | 73,11 | 29,03 | 21,01 | 10,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 17,71 | 9,32 | 38,69 | 34,13 | 16,13 | 38,10 | 32,54 | 27,03 115,30 69,77 | 26,57 | 16,92 |  |  |
| 1962 | 7,27 | 3,91 | 2,03 | 2,50 | 5,81 | 4,93 | 13,20 | 9,44 | 22,56 | 10,95 | 7,73 | 2,87 |
| 1963 | 5,97 | 16,50 | 36,09 | 17,71 | 10,15 | 7,44 | 6,14 | 65,59 | 57,65 114,47 36,76 | 19,22 |  |  |
| 5,81 | 3,77 | 1,87 | 6,81 | 7,73 | 5,35 | 9,98 | 32,38 | 47,21 | 19,01 | 8,86 | 7,02 |  |

1964

| 1965 | 3,85 | 2,27 | 3,58 | 4,14 | 10,74 | 6,68 | 11,99 147,05 109,45 42,61 | 24,56 | 40,61 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | 28,16 | 55,98 | 44,28 | 10,65 | 4,47 | 36,18 | 55,15 | 61,83 107,78 61,41 | 22,06 | 49,30 |  |  |
| 1967 | 17,55 | 22,48 | 20,93 | 11,03 | 5,43 | 6,60 | 34,34 | 52,64 150,81 27,95 | 11,95 | 17,04 |  |  |
| 1968 | 4,89 | 2,49 | 2,99 | 4,26 | 3,51 | 3,51 | 14,45 | 3,75 | 15,58 | 10,36 | 32,25 | 6,77 |
| 13,62 | 18,13 | 7,23 | 7,98 | 7,73 | 25,27 | 14,96 | 14,96 | 41,11 | 13,20 | 24,82 | 6,64 |  |

1969

| 1970 | 3,87 | 4,06 | 13,49 | 4,55 | 24,82 | 30,79 | 61,41 | 33,09 | 20,60 | 25,78 | 8,52 | 60,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 37,47 | 37,56 | 19,30 | 24,27 | 28,24 | 45,12 | 55,56 | 84,39 | 16,96 | 8,44 | 3,75 | 2,69 |
| 1972 | 5,18 | 34,47 | 15,37 | 23,98 | 11,45 | 48,04 | 43,87 109,87 87,73 | 31,75 | 58,91 | 29,45 |  |  |
| 1973 | 30,87 | 19,59 | 20,64 | 11,07 | 48,88 | 44,70 | 54,31 | 86,48 | 77,29 | 33,42 | 27,15 | 13,54 |
| 16,50 | 33,25 | 19,43 | 9,86 | 27,99 | 50,97 | 16,21 | 11,82 | 16,59 | 7,94 | 13,79 | 14,66 |  |

1974

| 1975 | 6,98 | 10,86 | 7,44 | 5,81 | 4,30 | 19,72 | 16,63 | 58,49 | 87,73 | 39,48 | 18,01 | 24,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 27,99 | 13,20 | 16,21 | 8,15 | 23,27 | 19,84 | 20,85 | 72,27 | 22,31 | 15,16 | 42,61 | 40,15 |
| 1977 | 34,47 | 32,92 | 30,46 | 18,05 | 10,11 | 38,02 | 63,50 106,11 22,18 | 9,44 | 13,20 | 14,41 |  |  |
| 1978 | 11,41 | 4,51 | 6,43 | 1,72 | 1,60 | 1,77 | 19,13 | 21,51 | 40,77 | 18,72 | 31,96 | 16,17 |
| 1979 | 4,39 | 3,77 | 3,30 | 3,43 | 14,41 | 11,70 | 40,27 | 32,17 | 13,54 | 71,02 | 46,37 | 56,82 |
| 1980 | 12,45 | 6,48 | 8,31 | 3,51 | 17,46 | 8,40 | 29,91 | 67,68 | 51,80 | 33,88 | 55,98 | 48,46 |
| 1981 | 21,89 | 57,23 | 10,57 | 6,89 | 4,30 | 8,15 | 4,34 | 4,55 | 36,85 | 28,12 | 20,01 | 11,45 |
| 1982 | 4,60 | 5,72 | 2,87 | 1,49 | 1,37 | 24,90 | 53,47 | 32,00 | 21,47 | 84,39 107,78 | 20,26 |  |
| 1983 | 17,46 | 27,24 | 47,63 | 24,61 | 97,76 | 59,32 194,68 117,81 29,24 | 34,55 | 23,94 | 8,06 |  |  |  |
| 1984 | 9,78 | 9,65 | 5,47 | 11,24 | 51,39 | 63,50 | 70,18 | 89,40 | 40,06 | 68,10 | 26,32 | 18,92 |
| 1985 | 7,98 | 21,18 | 29,41 | 34,84 | 38,81 | 16,29 | 17,00 | 50,97 | 34,76 | 12,66 | 5,05 | 3,62 |
| 1986 | 1,76 | 1,45 | 2,33 | 25,44 | 13,74 | 24,61 | 25,15 | 26,61 | 34,34 | 33,38 | 26,40 | 18,42 |
| 1987 | 13,95 | 19,26 | 5,22 | 61,83 | 97,76 | 36,47 | 80,21 | 63,08 | 40,86 | 68,10 | 19,46 | 8,55 |
| 1988 | 14,26 | 20,95 | 5,81 | 13,58 | 36,09 | 41,78 | 15,54 | 6,93 | 86,06 | 24,44 | 19,26 | 9,44 |
| 1989 | 16,17 | 23,14 | 23,56 | 15,54 | 34,22 | 8,56 | 47,63 | 41,40 173,37 46,79 | 17,46 | 5,39 |  |  |
| 1990 | 26,11 | 19,93 | 18,05 | 64,34 | 68,93 100,68 27,95 | 12,07 | 55,15 | 86,48 | 29,95 | 15,71 |  |  |
| 1991 | 7,27 | 5,64 | 2,49 | 2,79 | 3,65 | 26,19 | 22,56 | 27,45 | 8,86 | 26,57 | 24,65 | 39,48 |
| 1992 | 16,42 | 9,94 | 15,42 | 17,34 | 82,30 | 47,21 | 77,70 | 60,16 | 62,25 | 15,83 | 27,99 | 8,31 |
| 1993 | 16,46 | 16,71 | 17,00 | 16,54 | 40,57 | 37,85 112,80 15,71 | 31,08 | 31,79 | 14,00 | 32,67 |  |  |
| 1994 | 8,94 | 38,02 | 15,96 | 19,30 | 47,21 | 55,56 | 66,42 | 18,13 | 16,84 | 71,44 | 33,84 | 16,63 |
| 1995 | 49,30 | 16,84 | 10,44 | 6,02 | 3,02 | 20,89 | 48,88 | 31,83 | 16,84 | 29,70 | 6,60 | 5,72 |
| 1996 | 36,43 | 29,74 | 18,26 | 14,66 | 5,01 | 19,59 | 40,77 | 47,63 | 48,04 | 29,70 | 19,34 | 11,45 |

FL. 09 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 7,35 | 42,19 | 12,49 | 4,55 | 3,19 | 22,48 | 33,63 | 86,90 | 18,55 153,32 88,98 | 22,64 |  |  |
| 1998 | 58,49 | 119,12 | 36,14 | 53,22 | 49,31 | 33,46 | 44,54 | 77,23 | 62,11 | 23,45 | 7,87 | 4,10 |
| 1999 | 2,40 | 3,91 | 1,13 | 18,30 | 10,53 | 16,29 | 49,71 | 17,84 | 15,42 | 37,97 | 14,04 | 15,54 |
| 2000 | 7,48 | 12,62 | 14,78 | 8,49 | 11,35 | 17,32 | 47,89 | 20,04 | 87,19 110,30 27,94 | 14,81 |  |  |
| 2001 | 22,56 | 31,59 | 10,36 | 16,06 | 42,38 | 32,55 | 93,54 | 18,97 | 53,03 | 86,07 | 16,46 | 14,55 |
| 2002 | 8,50 | 6,64 | 5,99 | 4,88 | 22,24 | 88,98 | 55,67 | 44,84 | 55,85 | 66,60 | 47,06 | 53,08 |
| 2003 | 28,96 | 48,17 | 25,22 | 10,25 | 22,61 | 23,76 | 32,70 | 10,57 | 7,48 | 17,74 | 26,35 | 77,99 |
| 2004 | 22,79 | 9,99 | 4,78 | 5,38 | 20,49 | 14,99 | 42,65 | 11,92 | 40,57 | 36,19 | 28,95 | 8,08 |
| 2005 | 3,95 | 1,65 | 3,54 | 37,19 | 67,58 | 68,63 | 34,16 | 29,11 | 67,51 123,66 27,98 | 9,18 |  |  |
| 2006 | 9,83 | 7,60 | 6,30 | 4,66 | 3,58 | 17,32 | 28,39 | 31,78 | 15,74 | 7,31 | 23,12 | 18,41 |
| 2007 | 14,91 | 22,93 | 36,35 | 18,12 | 55,48 | 17,38 | 85,62 | 31,23 | 75,76 | 48,28 | 50,84 | 15,82 |
| 2008 | 10,64 | 4,91 | 2,96 | 3,14 | 9,23 | 18,61 | 19,23 | 22,47 | 22,42 | 83,86 | 70,02 | 12,15 |
| 2009 | 12,48 | 10,52 | 7,57 | 2,34 | 3,96 | 9,93 | 43,46 | 66,98 166,72 43,22 | 40,96 | 33,83 |  |  |
| 2010 | 36,50 | 41,10 | 16,12 | 48,74 | 45,59 | 44,63 | 42,96 | 26,59 | 52,48 | 19,64 | 16,85 | 24,68 |
| 2011 | 18,84 | 29,02 | 14,73 | 34,16 | 25,34 | 52,89 107,18 101,37 36,23 | 20,77 | 10,50 | 5,94 |  |  |  |
| 2012 | 9,53 | 5,79 | 4,41 | 1,72 | 1,05 | 9,93 | 38,10 | 21,29 | 34,42 | 29,24 | 9,83 | 14,16 |
| 2013 | 14,52 | 9,67 | 32,37 | 16,43 | 13,63 | 37,05 | 27,34 104,80 63,95 | 31,97 | 24,19 | 14,07 |  |  |