DSP - DESPACHO 2157/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Vista Alegre, de titularidade da PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda, no rio Iratim, no município de Bituruna, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-08-12
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 615/2022-SCG/ANEEL
Em 11 de agosto de 2022.
Processo: 48500.005934/2020-85.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Vista Alegre, com 10.000,00 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH
Caratuva Geração de Energia SPE Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Vista Alegre, com 10.000,00 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037525-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. (CGE ou Interessada), por
meio do Despacho nº 3.329, de 25 de novembro de 2020. A usina está localizada no rio Iratim, sub-bacia
65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de Bituruna, estado
de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Iratim, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Vista
Alegre.
3. O Despacho nº 3.329, de 25 de novembro de 2020, confere o DRI-PCH à (CGE), com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Vista Alegre.
4. Em 22 de dezembro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48513.035060/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20222157 48524.009296/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil,
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento
hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Vista Alegre
7. O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do
reservatório da PCH Vista Alegre:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
26°14'58" S BITURUNA/PR e CORONEL
Barramento
51°45'42,16" W DOMINGOS SOARES/PR
26°14'14,71" S
Casa de Força BITURUNA/PR
51°46'9,11" W

Limite máximo do 26°15'46,99" S BITURUNA/PR e CORONEL
Reservatório 51°43'51,82" W DOMINGOS SOARES/PR
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Vista Alegre

PCH Vista Alegre Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°14'26,2" S 26°14'58" S
Localização do Barramento
51°46'40,19" W 51°45'42,16" W

| NA Montante (m) | 810,00 | 810,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 766,00 | 784,50 |
| Queda Bruta (m) | 44,00 | 25,50 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,30 | 0,47 |
| Potência (kW) | 13.000,00 | 10.000,00 |
| Energia Média (kW méd) | 7,62 | 5,40 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 30,52 | 30,80 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: RIO IRATIM ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 671 DATA: 31/10/2002
AUTOR: CORRECTA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/C LTDA.
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
EIXOS

POTÊNCIA: 96,30 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
a montante Força (kW)
(m) (m)
DSP DRS nº
PCH PAIOL 26°15'53,31" S

900,00 837,00 12 784, de
GRANDE 51°41'23,95" W
22/03/2022
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
a jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DSP DRS nº
PCH 26°13'44,45" S

766,00 709,00 18 1.209, de
CATANDUVA
51°47'45,49" W
11/05/2022
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
PAULO VICTOR AZEVEDO

8096726-5 138100-9-SC Responsável Geral do Projeto
VIANA
Estudos cartográficos e

DIOGO AMANDIO KLEIN 1720216545637 SC-1054460/D
topográficos

MARIELE LARISSA GROXKO 1720215944368 PR-110227/D Estudos geotécnicos
PAULO VICTOR AZEVEDO

8096726-5 138100-9-SC Estudos hidrológicos
VIANA
PAULO VICTOR AZEVEDO

8096726-5 138100-9-SC Estudos energéticos
VIANA
PAULO VICTOR AZEVEDO

8096726-5 138100-9-SC Estruturas extravasoras
VIANA
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 18,50 m, com a alteração do nível operacional de
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
Queda e níveis
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças
operacionais
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto
básico.
12. A Interessada apresenta as seguintes considerações em relação ao Projeto Básico
apresentado.
[...]
Destaca-se, que o inventario do Rio Iratim foi aprovado no ano de 2002 e teve
somente um empreendimento instalado até o momento, sendo que os outros eixos
tiveram outros empreendedores que não obtiveram sucesso em seu
desenvolvimento, o que demonstra que o aproveitamento ótimo concebido no
inventario está desatualizado com os parâmetros energéticos, econômicos e
sócioambientais dos dias atuais.
[..]
Uma peculariedade no projeto básico da Vista Alegre é a presença do Assentamento
27 de outubro (67 famílias), que está em toda a presença da extensão da PCH Vista
Alegre. Em uma visita in-loco e com apuração da equipe de topografia, foi notado
que 07 famílias teriam que ser realocadas devido a grande área do reservatório de
185 hectares, ocasionado pela disposição do arranjo do inventário hidrelétrico
aprovado. Esse tipo de interferência é altamente condenado pelo IAT-PR, órgão que
não aceitou o antigo projeto da PCH Catanduva que continha interferências muito
similares, mostrando então que o arranjo proposto para a PCH Vista Alegre no

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
inventário é sócio ambientalmente inviável. Dessa maneira buscou-se minimizar os
efeitos decorrentes de tal em um novo arranjo para viabilizar a PCH Vista Alegre.
[...]
Analisando a topografia e o conjunto de informações coletadas em campo para o
estudo, foram elaboradas duas alternativas de arranjo. Alternativas onde foi levado
em conta fatores de ordem construtiva, econômica e sócioambiental na busca da
alternativa mais viável. Foi feita uma comparação entre as alternativas
apresentadas na intenção de buscar a otimização do aproveitamento.
Dentre os aspectos que mais pesaram na hora de avaliar, destacam-se custo de
instalação, impacto sócioambiental e a possibilidade de diminuição da interferência
do assentamento 27 de outubro, como citado acima.
[...]
A primeira alternativa seria a executada no inventario aprovado no ano de 2002,
com cotas de NA montante na elevação 810.00 m, fato no qual no novo
levantamento topográfico verificou-se que a cota do final do lago seria 805.00m,
mas para efeito de comparação se estendeu o nível até a cota 810,00 pois não havia
interferência nos níveis de outro aproveitamento. O NAJ fica na cota 766,00m.
[...]
A segunda alternativa visa equacionar os seguintes fatores:
- Area alagada: Não condiz com as prerrogativas do IAT, o qual
possivelmente não irá liberar as licenças para o empreendimento (licença
prévia e licença de instalação);
- Assentamento 27 de Outubro: todas as estruturas que afetam áreas
(reservatório, barramento, tomada d'água, conduto forçado, casa de força e
canal de fuga) ficam dentro do assentamento, o que culmina na necessidade
de realocar 07 famílias do mesmo, as quais já foram realocadas para este
local por conta das obras da UHE FOZ DO AREIA;
- Inviabilidade econômica: O inventario foi realizado em 2002, com
estruturas de porte grande devido as condições econômicas pelos custos de
implantação da época, mas que devido ao aumento dos custos de terras,
mão de obra civil e materiais estão atualmente inviáveis para um
aproveitamento de 12,00 MW;
Diante de todos esses fatores, buscou-se um arranjo sem necessidade de
realocação de famílias, com uma redução drástica na área do reservatório
para 47,30hec, sendo apenas 23 hec de área alagada, ou seja, fora da calha
do rio.
[...]
O barramento possuí altura aproximada de 10,00m de altura, composto por
100.00M de soleira vertente com o nível de montante na elevação 810.00m e com

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
o nível de jusante na cota 784.50, reduzindo a queda bruta de 44.0m para 25,50 m.
Vale ressaltar que essa queda bruta do inventario é irreal, uma vez que foi
comprovado que existem erros cartográficos e topográficos severos no estudo de
inventário aprovado em 2002.
[...]
13. Conforme informações da Interessa, foi necessário o deslocamento do eixo do barramento
para contornar uma possível restrição no licenciamento referente ao impacto em 7 famílias assentadas
no Assentamento 27 de Outubro, as quais já são oriundas de uma área impactada pelas obras da UHE FOZ
DO AREIA.
14. Observa-se na Figura 2, que o deslocamento do eixo do barramento inviabiliza a
manutenção da casa de força na mesma posição definida no estudo de inventário, , o que criaria um
trecho de vazão reduzida demasiadamente extenso . Assim, tanto o eixo do barramento quanto da casa
de força foi deslocado a montante do que estava previsto no inventário.
Figura 2: Realocação dos eixos do barramento e da casa de força da PCH Vista Alegre
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Vista Alegre
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem da

994,57 NOME DO RIO DA USINA: RIO IRATIM
PCH (km²):

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65775900 SOLAIS NOVO IRATIM 1.550,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 65776000 | SOLAIS | IRATIM | 1.580,00 |
| 65925000 | SALTO CLAUDELINO | CHOPIM | 1.660,00 |
| 65955000 | BALSA DO SANTANA | SANTANA | 1.720,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 766,94 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA
A GRAVIDADE
BARRAGEM:
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8096726-5
138100-9-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65775900 SOLAIS NOVO IRATIM 1.550,00
15. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é inferior ao que
foi adotado no estudo de inventário. Houve redução da queda do
aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
Saliente-se que, se fosse manter o fator de capacidade que aquele definido no
estudo de inventário a potência do empreendimento seria inferior à 10.000 kW.
Assim, para manter a potência mais próxima ao definido no estudo de inventário,
Estudos
dada a redução da queda bruta do empreendimento, houve a redução do fator
Energéticos
de capacidade.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o
valor de referência de outras usinas tomadas por base.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 3.584,23 kW e 3 geradores de
potência unitária nominal de 3.703,71 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Vista Alegre Sumário Executivo
26°14'58" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°45'42,16" W
26°14'14,71" S
Coordenadas da casa de força
51°46'9,11" W
NA Montante (m) 810,00
NA Jusante (m) 784,50
Potência Instalada Total (kW) 10.000
Número de Unidades Geradoras 3
3.703,71; 3.703,71;
Potência instalada por gerador (kVA)
3.703,71
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
3.584,23; 3.584,23;
Potência instalada por turbina (kW)
3.584,23
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,77; 4,77; 4,77
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina
1,00%
(%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,82
Hb: Queda bruta nominal (m) 25,50
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,16%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 0,069
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,82
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Vista Alegre conforme solicitado por PCH Caratuva
Geração de Energia SPE Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Instituto das Águas do
Paraná - IAP, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.

P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
18. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Vista Alegre sob a titularidade de PCH Caratuva Geração de Energia
SPE Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
20. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
195 * * * * * * * 36,00 33,89 22,75 10,67 7,47
6

195 10,4 24,0 14,8 9,27 8,16 25,32 60,80 107,7 89,51 35,73 27,17 20,8
7 1 8 1 0 1

195 8,37 8,68 6,75 7,96 5,96 25,38 15,11 22,23 61,36 37,17 21,62 36,9
8 2
195 18,4 26,9 14,4 25,99 24,84 22,02 20,43 20,79 15,51 17,38 11,05 24,7
9 6 2 0 0

196 14,4 12,2 7,35 9,02 14,32 27,31 15,12 39,85 39,57 48,36 33,83 17,1
0 2 2 9

196 20,6 12,1 52,4 17,26 14,49 11,91 8,41 5,80 42,90 60,34 34,47 21,2
1 1 5 8 9
196 18,0 24,2 29,8 12,26 16,66 17,97 14,00 12,88 30,79 45,02 28,95 13,9
2 1 1 6 6

196 10,5 14,7 21,8 15,55 29,19 16,49 10,13 8,86 9,70 45,03 77,82 32,3
3 9 2 0 4
196 15,8 23,0 15,3 24,38 32,59 16,66 17,00 28,51 28,62 33,99 17,63 14,6
4 4 1 7 8

196 10,6 10,4 11,6 7,55 34,44 25,55 51,22 37,96 40,50 70,56 41,34 55,8
5 7 5 6 9

196 28,5 71,9 25,5 11,72 8,39 26,95 28,88 20,84 48,62 52,88 29,72 27,9
6 0 4 3 2
196 22,2 27,4 42,5 15,96 10,06 15,07 16,08 29,00 30,41 18,36 21,01 18,7
7 7 7 2 2

196 8,65 6,09 4,24 5,85 6,72 8,39 14,31 7,46 7,23 13,55 24,29 27,2
8 7
196 50,4 23,1 27,8 50,93 26,71 56,34 39,17 22,05 29,71 42,81 31,80 11,3
9 3 7 0 8

197 14,3 10,4 8,96 7,96 16,49 55,39 44,91 16,63 22,05 37,73 13,34 47,7
0 1 6 2
197 75,0 31,8 15,2 35,39 43,00 52,20 49,94 18,56 12,27 29,76 10,05 3,85
1 7 1 7

197 7,59 15,7 17,8 20,62 6,44 38,43 32,05 73,57 91,69 40,55 15,97 23,9
2 0 9 9
197 36,7 41,4 27,5 20,38 46,39 41,63 37,92 49,66 51,78 41,77 34,97 14,6
3 8 5 0 7
197 29,3 39,4 24,1 14,66 12,00 36,07 32,98 20,59 36,03 17,82 28,96 21,1
4 1 5 7 0
197 47,9 43,6 31,0 15,93 10,53 19,30 23,24 38,53 74,16 69,18 45,15 56,8
5 8 7 6 1
197 38,6 26,9 18,5 20,03 22,08 50,98 26,66 50,52 30,54 28,80 44,81 22,3
6 5 1 4 9

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
197 23,8 17,7 32,9 23,52 12,38 26,50 19,10 31,50 25,38 41,12 40,76 34,0
7 8 2 8 7

197 13,2 7,75 10,6 5,08 5,08 5,99 29,99 16,33 23,93 13,64 34,96 24,9
8 9 9 4
197 11,8 9,78 17,7 25,59 92,33 24,57 26,20 36,23 37,76 97,85 71,12 38,4
9 3 4 8
198 31,3 25,1 58,6 17,56 33,08 18,63 38,40 39,58 45,74 27,08 35,08 52,9
0 0 3 1 5
198 43,4 47,3 23,2 36,08 27,35 25,83 14,37 13,96 13,74 27,64 44,07 60,5
1 8 6 5 7

198 17,7 33,5 14,8 7,96 11,87 59,01 110,1 36,07 17,49 61,12 112,7 49,2
2 3 6 6 6 0 3
198 36,6 41,4 80,0 50,39 120,4 104,0 65,77 35,47 45,78 59,84 61,82 24,4
3 6 6 1 0 0 0
198 26,4 11,3 19,7 29,95 27,97 67,21 24,58 81,52 31,58 22,99 53,71 24,9
4 6 9 1 4

198 11,0 20,3 18,2 49,78 17,52 11,23 12,66 9,64 7,13 10,27 23,37 5,56
5 8 2 7

198 6,96 24,6 17,3 1,39 34,20 36,17 11,87 16,19 33,61 28,65 32,15 15,8
6 0 0 1
198 16,7 34,1 11,1 16,36 106,9 62,70 39,27 18,06 12,37 24,30 19,81 10,1
7 8 3 3 4 4

198 10,6 12,6 13,6 12,43 92,33 50,03 19,10 8,54 5,98 18,27 10,53 15,3
8 1 0 2 7
198 47,3 58,2 24,9 26,90 47,58 12,57 23,82 32,94 96,48 69,18 20,38 10,3
9 5 8 2 7
199 41,7 18,9 13,6 41,09 40,90 113,8 48,31 64,24 61,23 61,01 43,80 30,3
0 7 9 2 2 1

199 14,2 11,8 5,22 11,09 6,40 39,39 21,63 21,56 9,52 24,85 31,20 31,6
1 5 6 7
199 18,3 17,3 19,4 20,34 64,33 58,79 70,93 38,90 39,94 26,24 30,76 28,6
2 5 4 2 2
199 23,6 23,3 19,2 14,93 51,19 43,37 35,10 22,24 44,75 68,16 20,08 24,1
3 7 2 9 3
199 10,5 37,6 15,8 12,65 36,77 56,33 67,51 17,77 14,55 23,15 43,61 26,8
4 4 1 1 9

199 87,3 29,1 16,4 18,58 8,52 13,73 26,06 9,65 26,08 38,29 12,60 11,6
5 4 2 7 7

199 39,9 56,6 49,5 29,41 8,97 34,20 51,85 20,94 40,19 85,08 30,54 28,7
6 0 0 1 7

199 23,8 83,3 22,2 8,16 18,23 58,30 40,39 67,16 26,78 101,5 89,68 29,7
7 8 5 1 9 9
199 40,3 68,0 46,9 118,8 51,59 29,43 37,19 103,6 69,58 98,53 21,23 16,7

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
8 8 9 7 9 9 7

199 23,3 24,3 13,7 20,37 9,22 29,72 44,86 10,66 10,17 48,93 14,19 14,4
9 6 2 3 3
200 14,8 14,6 16,8 13,96 21,19 18,06 46,68 18,35 111,1 66,39 18,76 12,1
0 5 5 4 0 7
200 39,0 68,7 25,7 23,06 26,15 33,63 46,25 22,91 23,41 84,26 35,78 17,3
1 5 0 0 2

200 16,3 11,1 18,6 17,13 39,64 13,17 9,96 28,41 40,75 54,80 55,10 56,2
2 0 3 8 0

200 28,9 66,9 23,7 11,84 8,14 31,39 18,77 9,15 8,24 16,86 36,83 60,1
3 5 1 2 4

200 28,8 12,6 5,31 5,66 30,93 22,23 31,61 13,01 14,49 61,66 63,15 16,3
4 9 5 8
200 18,0 7,60 5,33 12,46 41,77 59,80 31,18 17,38 86,83 105,7 32,85 11,3
5 9 1 4

200 11,7 16,6 17,8 12,15 5,35 3,27 3,62 9,01 18,54 15,46 14,01 25,8
6 3 7 8 3

200 19,8 17,3 24,4 61,87 92,02 21,64 18,92 11,12 8,06 21,37 45,73 32,8
7 4 7 5 9
200 23,7 10,8 11,9 32,92 30,86 34,91 18,66 24,56 26,22 57,18 63,09 12,5
8 2 4 3 8

200 13,0 13,9 10,3 5,89 13,57 21,79 32,14 46,96 72,82 79,95 36,58 31,2
9 1 3 2 9

201 52,0 33,2 42,8 79,76 73,46 33,19 25,85 22,16 9,05 14,81 10,42 51,7
0 5 2 3 8
201 35,2 51,3 33,2 22,96 10,17 28,80 66,66 80,89 75,95 33,38 20,66 11,4
1 7 6 1 8

201 29,1 19,4 15,1 25,05 18,17 37,95 24,66 21,89 7,96 21,48 14,32 9,43
2 0 9 9
201 29,7 22,1 49,7 26,85 24,22 100,7 52,10 24,31 48,55 30,77 17,94 33,4
3 3 5 4 9 3
201 43,6 16,9 32,7 23,54 39,49 97,71 46,96 15,46 45,17 44,56 18,55 14,0
4 3 1 3 5
201 58,1 33,9 19,3 13,18 16,79 42,57 76,47 20,63 26,27 66,59 50,57 69,6
5 8 8 8 5
201 39,1 43,5 60,4 27,11 40,14 34,11 22,27 21,16 22,61 28,47 15,31 24,7
6 0 2 0 4

201 36,9 30,8 19,8 11,40 41,25 57,67 12,11 13,59 7,91 48,13 54,03 26,8
7 6 6 1 5
201 40,0 17,6 21,9 33,77 10,80 15,54 15,39 14,03 22,77 38,79 45,11 18,5
8 4 5 1 0

201 10,9 17,4 33,7 23,75 54,66 54,56 13,42 6,28 8,33 6,79 24,90 22,1
9 1 5 3 3

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
202
0