DSP - DESPACHO 1762/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Estância, no rio Boa Esperança, no município de Major Gercino, (SC), de titularidade da Fornasa Geração de Energia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-07-19
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 449/2016-SCG/ANEEL
Em 29 de junho de 2016.
Processo nº: 48500.000703/2004-49
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Estância, com Registro Ativo e Aceite
conferidos à empresa Fornasa Geração de Energia Ltda.,
por meio, respectivamente, do Ofício nº 189, de 12 de
março de 2004, e do Despacho nº 1.159, de 5 de setembro
de 2005, localizada no município de Major Gercino, no
estado de Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Estância, com 3.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035799-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa
Fornasa Geração de Energia Ltda. (Fornasa), por meio, respectivamente, do Ofício nº 189, de 12 de março de 2004,
e do Despacho nº 591, de 17 de maio de 2005, localizada no rio Boa Esperança, sub-bacia 84, na bacia hidrográfica
do Atlântico Sudeste, no município de Major Gercino, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 14/03/2003, o Despacho n° 115 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Boa
Esperança, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH PCH Estância.
3. Em 12 de março de 2004, por meio do Ofício nº 189, foi conferido o Registro Ativo à empresa Fornasa,
cujo projeto básico foi Aceito em 5 de setembro de 2005 por meio do Despacho nº 1159.
4. Em 21 de março de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio da correspondência nº 001/2016-FG, Documento nº 48513.006223/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Fornasa para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Estância.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 115, de 14/03/2003.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Estância

PCH Estância Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°23'30"S 27°23'33"S
Localização do barramento
49°0'49"W 49°0'47"W

NA Montante (m) 249 220
NA Jusante (m) 181 152
Queda Bruta (m) 68 68

Área do Reservatório (km²) 0,078 0,002
Potência (kW) 4290 3600
Vazão QMLT2 (m³/s) 6,72 3,94
Tabela 2 - Informações do Inventário
Boa
SUB- 84 - Rio Tijucas, Rio Tubarão, Rio Braço do
NOME DO RIO: Esperanç ESTADO: SC
BACIA: Norte, entre outros
a

DESPACHO: 115 DATA: 14/03/2003
AUTOR: Cooperativa de Eletrificação Rural Núcleo Colonial Senador Esteves Junior – CEREJ
21.150 EIXOS
POTÊNCIA: 4
kW IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA Montante NA Jusante

Aproveitamentos Coordenadas Potência (kW) Condição
(m) (m)
27°23'57"S

PCH São Sebastião 430 260,5 9.980 PB Aprovado
49°1'56"W
27°23'34"S

PCH Canta Galo 179 122 3.690 PB Aceito
48°59'50"W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Lindner Engenharia Ltda. e Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidrelétricas Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Rigatti | 3519812-5 | 073814-7 | Responsável Geral do Projeto |
| Roger Cerutti | 3520657-0 | 082910-4 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 3521599-5 | 094145-0 | Estudos geotécnicos |
| André Luiz Heberle | 5680324-6 | 074841-5-SC | Estudos hidrológicos |
| Lucas Camilotti | 3521197-2 | 083820-5 | Estudos energéticos |
| André Luiz Heberle | 5680324-6 | 074841-5-SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Licença Ambiental Prévia – LAP
Número 090/2011
Órgão emissor FATMA – Fundação do Meio Ambiente
Data de emissão 10/02/2011
Validade 10/02/2013 (vencida)
Vazão remanescente 0,32 m³/s, equivalente a 100% da Q7,10.
Data de protocolo da nova solicitação 07/11/2014
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica
Número Portaria nº 044/09 – SDS, de 17 de junho de 2009.
Órgão Emissor Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – Estado
de Santa Catarina
Data de emissão 17/06/2009
Validade Três anos (vencida)
Vazão de usos consuntivos 0,261 m³/s, equivalente a 50% da Q98%.
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia.
Queda e níveis operacionais As empresas projetistas informaram ter constatado erros de altimetria, da
ordem de 30 metros, nos dados indicados no Despacho nº 115, de
14/03/2003, que aprovou os estudos de inventário do rio Boa Esperança.
Neste sentido, as interessadas informaram que buscaram manter a queda
bruta dos aproveitamentos, o que resultou em diferenças com relação ao
arranjo proposto no inventário e diferenças com relação aos níveis
operacionais da PCH Estância.
Cabe destacar que, quando da análise do projeto básico da PCH São
Sebastião, diferenças de tal monta também foram identificadas. Os níveis
operacionais desta PCH, que em fase de inventário eram de 430,0m para o
NA normal de montante e de 260,50m para o NA jusante, sofreram
alterações significativas, passando para 405,15m e 226,67m
respectivamente conforme consta do Despacho nº 200, de 29/01/2010.
Da análise do material cartográfico apresentado no projeto básico da
PCH Estância foi possível constatar a coerência do transporte de
coordenadas realizado na etapa de projeto básico. Constata-se, portanto,
que os estudos cartográficos realizados em fase de inventário, encontramse, de fato, equivocados, o que justifica a necessidade de adequação.
Tendo em vista que houve pequenas alterações nas posições previstas para
o barramento e casa de força, conforme indicado na figura 1, considera-se
que o novo arranjo proposto pela projetista com vistas a sanar a deficiência
dos estudos de inventário está adequado.
Figura 1 – Locais previstos para casa de força e barramento no projeto básico e inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Estância
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

164,5 NOME DO RIO DA USINA: Boa Esperança
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
84041000 Faz. Boa Esperança Boa Esperança 166

FL. 05 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

84071000 Maj. Gercino Tijucas 1042
71250000 Ponte do rio João Paulo João Paulo 512
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 243,04 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre Central Barr. + Lateral Canal
Enrocam./Conc. Ciclop.
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:
André Luiz Heberle

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5680324-6
074841-5-SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
84041000 Faz. Boa Esperança Boa Esperança 166
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 3.600 kW é inferior a estimada em fase de inventário, 4.290kW,
o que é justificado pela revisão dos estudos hidrológicos que causou redução
significativa da vazão. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 1800 kW e
2 geradores de potência unitária nominal de 2450 kVA, com 0,8 de fator de
potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Fornasa.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Estância Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 3600
Número de Unidades Geradoras 2

FL. 06 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 2450 / 0,8
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 1800 / 1,34
Rendimento da turbina 91,00%
Rendimento do gerador 96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,00%
Indisponibilidade programada (%) 1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m) 1,18
Queda bruta nominal (m) 68
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,80%
Consumo Interno (kW médio) 70,2
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,32
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0,261
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Estância, nos termos da REN 395/1998, quanto
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir
transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]

FL. 07 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Estância à empresa Fornasa, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Estância sob a titularidade da empresa Fornasa Geração de Energia Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável do Estado de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH.
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Estância

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1944

| 1,49 | 1,39 | 1,50 | 1,24 | 1,91 | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 | 1,10 | 2,69 | 1,90 | 2,60 | 1,30 | 1,32 | 1,49 | 1,19 | 2,62 | 2,23 | 1,21 | 2,42 |
| 1946 | 3,06 | 3,71 | 3,68 | 2,20 | 2,69 | 3,46 | 3,73 | 3,68 | 2,13 | 3,74 | 1,93 | 2,30 |
| 1947 | 2,34 | 5,22 | 4,82 | 2,40 | 1,95 | 1,96 | 3,13 | 3,81 | 5,55 | 9,58 | 5,27 | 5,25 |
| 1948 | 5,19 | 6,72 | 7,13 | 4,24 | 9,54 | 3,16 | 4,42 | 8,33 | 2,90 | 3,14 | 3,25 | 1,61 |

1949

| 1,99 | 1,55 | 8,32 | 5,47 | 3,14 | 5,12 | 2,49 | 3,42 | 3,92 | 2,61 | 2,05 | 1,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 4,95 | 4,52 | 6,81 | 3,71 | 3,25 | 3,35 | 2,24 | 4,43 | 2,70 | 4,79 | 2,12 | 4,04 |
| 1951 | 5,37 | 5,17 | 4,93 | 2,60 | 1,50 | 1,23 | 1,62 | 0,56 | 0,61 | 5,56 | 2,08 | 3,28 |
| 1952 | 3,99 | 3,09 | 2,22 | 1,20 | 0,89 | 1,86 | 3,17 | 1,04 | 2,35 | 5,18 | 4,81 | 2,48 |
| 1953 | 3,23 | 4,02 | 3,30 | 1,37 | 1,10 | 1,32 | 1,08 | 0,80 | 1,74 | 4,30 | 4,17 | 3,01 |

1954

| 2,63 | 5,67 | 4,49 | 7,05 | 6,28 | 4,71 | 6,77 | 3,19 | 5,51 | 12,14 | 3,72 | 2,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 4,89 | 3,82 | 3,12 | 3,11 | 3,90 | 4,02 | 6,64 | 4,34 | 6,02 | 2,85 | 2,75 | 3,67 |
| 1956 | 3,88 | 7,22 | 3,43 | 3,40 | 5,14 | 3,23 | 3,32 | 3,49 | 5,35 | 4,93 | 3,03 | 3,48 |
| 1957 | 3,82 | 3,50 | 3,27 | 4,04 | 6,80 | 3,69 | 6,56 | 11,04 | 12,36 | 7,07 | 8,84 | 5,70 |
| 1958 | 5,33 | 7,13 | 7,11 | 5,25 | 4,00 | 4,88 | 3,44 | 3,94 | 6,08 | 5,50 | 6,42 | 3,88 |

1959

| 3,65 | 3,71 | 3,01 | 4,99 | 3,51 | 2,32 | 1,69 | 3,25 | 6,41 | 4,46 | 2,68 | 2,46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 5,44 | 9,99 | 10,39 | 5,16 | 3,46 | 2,82 | 2,08 | 5,78 | 3,86 | 3,56 | 4,33 | 3,48 |
| 1961 | 2,87 | 6,81 | 5,99 | 3,46 | 2,85 | 2,30 | 1,91 | 1,23 | 6,37 | 7,78 | 13,43 | 7,80 |
| 1962 | 5,56 | 5,02 | 6,44 | 3,65 | 4,39 | 3,46 | 4,36 | 2,89 | 5,12 | 3,57 | 4,23 | 3,66 |
| 1963 | 5,84 | 10,68 | 8,15 | 4,30 | 2,90 | 2,79 | 2,41 | 2,52 | 5,48 | 7,58 | 9,09 | 5,29 |

1964

| 4,23 | 3,44 | 2,97 | 3,26 | 3,60 | 2,23 | 2,45 | 2,65 | 3,19 | 5,22 | 2,78 | 2,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 2,27 | 2,51 | 2,81 | 2,76 | 4,47 | 2,73 | 3,63 | 3,83 | 6,40 | 2,90 | 4,27 | 6,33 |
| 1966 | 6,46 | 11,48 | 5,80 | 5,52 | 5,09 | 4,81 | 3,74 | 3,27 | 4,24 | 4,99 | 4,00 | 6,36 |
| 1967 | 5,68 | 5,96 | 4,06 | 3,34 | 2,85 | 3,13 | 4,03 | 2,77 | 6,06 | 3,79 | 2,83 | 3,10 |
| 1968 | 2,46 | 2,09 | 2,13 | 1,87 | 1,24 | 1,40 | 1,71 | 1,41 | 2,72 | 2,64 | 3,83 | 3,21 |

1969

| 4,78 | 3,26 | 3,28 | 4,22 | 2,25 | 6,49 | 4,17 | 2,26 | 2,49 | 2,55 | 6,01 | 2,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 4,51 | 3,41 | 3,53 | 2,62 | 2,65 | 3,62 | 3,44 | 3,71 | 3,10 | 3,23 | 2,80 | 3,10 |
| 1971 | 4,08 | 5,07 | 7,57 | 4,55 | 3,69 | 3,59 | 3,67 | 2,28 | 3,89 | 2,94 | 1,82 | 1,69 |
| 1972 | 2,09 | 3,45 | 1,74 | 1,28 | 1,14 | 1,98 | 2,11 | 4,36 | 4,18 | 3,61 | 3,62 | 7,05 |
| 1973 | 5,16 | 4,27 | 3,03 | 2,82 | 3,15 | 3,17 | 3,78 | 5,59 | 4,57 | 3,12 | 2,63 | 3,16 |

1974

| 3,71 | 3,64 | 7,26 | 3,17 | 2,50 | 2,66 | 2,28 | 1,81 | 2,93 | 1,79 | 2,87 | 1,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 2,88 | 1,96 | 2,67 | 2,28 | 2,07 | 2,14 | 1,63 | 2,74 | 5,72 | 5,64 | 3,53 | 5,60 |
| 1976 | 4,51 | 3,13 | 4,46 | 1,90 | 4,86 | 4,83 | 4,02 | 5,69 | 3,19 | 2,59 | 2,99 | 2,89 |
| 1977 | 3,92 | 8,59 | 3,53 | 3,85 | 2,10 | 1,75 | 1,71 | 5,51 | 5,19 | 6,72 | 6,78 | 5,41 |
| 1978 | 4,03 | 3,83 | 4,09 | 1,99 | 1,75 | 1,66 | 2,15 | 1,56 | 2,82 | 2,28 | 2,21 | 2,87 |

1979

| 1,98 | 2,09 | 2,13 | 2,08 | 3,20 | 1,54 | 1,72 | 1,64 | 3,32 | 6,60 | 4,39 | 2,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 3,07 | 3,04 | 4,55 | 2,69 | 2,07 | 1,72 | 3,58 | 5,88 | 4,55 | 4,50 | 3,56 | 8,16 |
| 1981 | 5,99 | 4,23 | 4,17 | 3,15 | 2,49 | 2,40 | 2,64 | 1,95 | 1,86 | 4,15 | 3,50 | 3,44 |
| 1982 | 2,12 | 6,38 | 3,48 | 3,36 | 2,35 | 3,07 | 2,45 | 2,04 | 1,55 | 3,18 | 5,11 | 2,58 |
| 1983 | 5,94 | 6,29 | 5,12 | 5,81 | 9,12 | 7,26 | 21,23 | 10,89 | 8,64 | 5,86 | 5,22 | 9,37 |

FL. 09 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Estância

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 6,58 | 4,50 | 4,55 | 4,08 | 3,54 | 4,32 | 5,18 | 10,13 | 5,11 | 4,31 | 5,24 | 3,46 |
| 1985 | 3,04 | 5,20 | 3,14 | 3,75 | 2,47 | 2,10 | 3,13 | 1,49 | 1,91 | 2,07 | 3,19 | 1,36 |
| 1986 | 1,73 | 2,88 | 1,53 | 1,67 | 0,99 | 1,17 | 1,02 | 1,04 | 1,87 | 2,96 | 3,79 | 2,55 |

1987

| 5,49 | 5,59 | 2,30 | 2,29 | 4,36 | 2,74 | 2,31 | 3,73 | 2,91 | 5,26 | 2,95 | 2,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 3,47 | 2,46 | 2,55 | 2,28 | 3,23 | 2,25 | 1,16 | 0,88 | 2,70 | 2,26 | 1,04 | 1,05 |
| 1989 | 6,03 | 4,59 | 3,50 | 2,70 | 4,64 | 2,02 | 1,68 | 1,81 | 5,06 | 1,86 | 1,22 | 4,29 |
| 1990 | 8,29 | 6,22 | 3,75 | 3,42 | 2,50 | 4,14 | 4,10 | 3,63 | 5,07 | 6,62 | 6,47 | 3,79 |
| 1991 | 3,74 | 2,76 | 2,49 | 1,68 | 1,53 | 2,36 | 1,66 | 3,22 | 1,56 | 3,85 | 4,46 | 3,73 |

1992

| 2,70 | 9,25 | 3,96 | 2,67 | 5,48 | 4,76 | 6,99 | 5,84 | 5,46 | 3,21 | 2,61 | 2,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 4,38 | 7,88 | 3,74 | 4,02 | 4,10 | 3,13 | 5,49 | 2,73 | 4,96 | 4,18 | 2,36 | 3,83 |
| 1994 | 3,52 | 6,31 | 5,14 | 3,70 | 4,25 | 3,97 | 5,79 | 2,90 | 2,08 | 2,59 | 2,48 | 3,15 |
| 1995 | 9,57 | 6,61 | 3,84 | 2,34 | 1,84 | 2,36 | 2,45 | 2,56 | 2,31 | 3,51 | 2,02 | 2,01 |
| 1996 | 4,89 | 3,66 | 4,71 | 2,81 | 1,58 | 3,04 | 3,25 | 2,86 | 5,47 | 4,55 | 2,25 | 3,58 |

1997

| 7,73 | 9,94 | 4,47 | 2,42 | 2,05 | 1,95 | 2,51 | 2,42 | 3,35 | 7,44 | 6,92 | 3,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 5,15 | 7,10 | 4,79 | 5,85 | 3,96 | 3,39 | 3,93 | 7,18 | 7,66 | 6,59 | 4,31 | 5,58 |
| 1999 | 3,74 | 5,39 | 3,91 | 3,61 | 3,20 | 4,09 | 4,49 | 2,47 | 2,33 | 4,38 | 5,27 | 3,72 |
| 2000 | 6,27 | 5,48 | 3,68 | 3,01 | 2,02 | 1,98 | 2,50 | 1,50 | 4,79 | 4,62 | 2,10 | 4,29 |
| 2001 | 4,63 | 5,63 | 4,80 | 3,72 | 6,27 | 4,35 | 4,14 | 2,67 | 6,01 | 8,55 | 4,62 | 5,66 |

2002

| 5,39 | 3,83 | 3,90 | 5,24 | 3,90 | 3,20 | 5,25 | 7,32 | 4,35 | 4,91 | 3,48 | 5,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 2,92 | 7,46 | 5,19 | 3,51 | 2,26 | 3,91 | 1,93 | 0,73 | 1,08 | 2,61 | 3,31 | 2,75 |
| 2004 | 4,56 | 2,88 | 1,50 | 2,90 | 2,78 | 4,03 | 4,36 | 2,75 | 6,87 | 5,67 | 4,48 | 5,39 |
| 2005 | 5,76 | 4,90 | 2,93 | 3,88 | 6,02 | 2,70 | 3,93 | 2,82 | 12,54 | 9,21 | 4,91 | 1,51 |
| 2006 | 3,14 | 2,52 | 1,32 | 3,26 | 3,44 | 0,77 | 0,90 | 0,66 | 1,00 | 2,57 | 5,30 | 3,10 |

2007

| 1,93 | 3,04 | 5,02 | 1,68 | 6,02 | 1,37 | 6,69 | 2,35 | 4,40 | 4,76 | 3,89 | 1,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 5,71 | 5,91 | 5,00 | 2,38 | 4,71 | 2,00 | 1,34 | 1,83 | 4,04 | 10,22 | 7,36 | 2,42 |
| 2009 | 3,20 | 3,00 | 3,22 | 1,29 | 0,97 | 1,55 | 6,23 | 7,35 | 8,75 | 4,58 | 3,60 | 1,92 |
| 2010 | 7,81 | 9,41 | 2,52 | 5,71 | 10,98 | 3,25 | 5,29 | 4,05 | 1,99 | 2,56 | 3,45 | 3,53 |
| 2011 | 7,40 | 9,63 | 4,11 | 2,03 | 1,85 | 2,22 | 3,74 | 12,80 | 12,49 | 3,39 | 2,41 | 1,56 |

2012

| 7,41 | 3,94 | 1,53 | 1,70 | 1,22 | 4,46 | 2,68 | 2,23 | 1,66 | 3,77 | 1,32 | 1,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2,32 | 2,89 | 7,30 | 2,34 | 1,04 | 4,16 | 4,25 | 7,78 | 8,82 | 3,12 | 1,85 | 2,56 |
| 2014 | 6,54 | 2,01 | 2,66 | 4,69 | 5,99 | 14,08 | 5,97 | 2,43 | 4,27 | 8,47 | 1,99 | 3,20 |
| 2015 | 8,38 | 6,16 | 2,02 | 2,15 | 3,97 | 9,27 | 14,73 | 2,56 |  |  |  |  |