DSP - DESPACHO 3650/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Coxilha Rica, de titularidade da Múltipla Participações Ltda, Back Participações e Investimentos Ltda e Alfa - Gestão e Negócios Ltda, no rio Pelotinhas, no município de Lages, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-11-17
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 778/2021-SCG/ANEEL
Em 12 de novembro de 2021.
Processo: 48500.003936/2020-30.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Coxilha Rica, com 18.000 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Múltipla Participações Ltda., Back Participações e
Investimentos Ltda. e Alfa - Gestão e Negócios Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Coxilha Rica, com 18.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.030981-8.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Múltipla Participações Ltda., Back Participações e Investimentos Ltda.
e Alfa - Gestão e Negócios Ltda. (Interessadas), por meio do Despacho nº 2.407, de 17 de agosto de 2020,
localizada no rio Pelotinhas, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, cuja casa de força localizase no município de Lages, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 511, de 11 de agosto de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Pelotinhas1, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Coxilha Rica.
2.4072,
3. O Despacho nº de 17 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Coxilha Rica.
4. Em 26 de agosto de 20213, as Interessadas protocolaram o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
1 Processo nº 48500.000708/01-10.
2 Documento nº 48524.007304/2020-00.
3 Documento nº 48513.023664/2021-00.

5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Coxilha Rica
7. O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do
Reservatório da PCH Coxilha Rica:

Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF4
(datum SIRGAS 2000)
28°13'6,44" S
Barramento Lages/SC e Capão Alto/SC
50°31'47,74" W
28°14'20,49" S
Casa de Força Lages/SC
50°32'36,63" W
28°12'38,49" S
Limite máximo do Reservatório Lages/SC e Capão Alto/SC
50°30'26,67" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 511, de 11 de agosto de 2003.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Coxilha Rica

PCH Coxilha Rica Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°13'17" S 28°13'6,44" S
Localização do Barramento
50°32'16" W 50°31'47,74" W

| NA Montante (m) | 872,00 | 872,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 802,00 | 803,81 |
| Queda Bruta (m) | 70,00 | 68,19 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,69 | 0,43 |
| Potência (kW) | 17.400 | 18.000 |
| Energia Média (kWméd) | 9.470 | 9.296 |
| Vazão QMLT5 (m³/s) | 23,7 | 22,01 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Pelotinhas ESTADO: SC SUB-BACIA: 70
DESPACHO: 511 DATA: 11/08/2003
AUTOR: RTK Consultoria Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 77.800 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA NA Potência
Condição

montante Força Montante Jusante (kW)
4
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
5 Vazão Média de Longo Termo.

(m) (m)
28°11'52" S
Raposo67

PCH 910,00 874,23 6.900 DRS
50°29'42" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
28°13'17" S Projeto Básico
Rincão8

PCH 803,50 758,50 14.957
50°32'16" W Aprovado
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenharios Associados Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodolfo Dornelas 7908951-9 139382-6-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Vagner Luiz dos Santos 7909756-0 059697-6-SC
topográficos

| Mauren Marques Domit | 7909084-1 | 089991-2-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Kern | 7909061-2 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodolfo Dornelas | 7908951-9 | 139382-6-SC | Estudos energéticos |
| Rodolfo Dornelas | 7908951-9 | 139382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Documento não emitido
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Documento não emitido
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
6 CEG PCH.PH.SC.037572-1.01.
7 Informações retiradas da Nota Técnica nº 594/2019-SCG/ANEEL – Documento nº 48524.007402/2019-00.
8 PCH.PH.SC.036923-3.01.

Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no
inventário, cerca de 1,81m, com alteração do nível operacional de jusante. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
Queda e níveis operacionais
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Coxilha Rica
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 713,58 NOME DO RIO DA USINA: Pelotinhas
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 70100000 | Despraiado | Pelotas | 533,00 |
| 70300000 | Fazenda Mineira | Lava Tudo | 1.170,00 |
| 70200000 | Invernada Velha | Pelotas | 2.820,00 |
| 70700000 | Passo Socorro | Pelotas | 8.440,00 |

- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.699,24 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Enrocamento com núcleo de argila e Concreto
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: Rodolfo Dornelas 139382-6-SC 7908951-9
ART9
9 Documento nº 48513.023664/2021-00 Volume VI - ARTs.

POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550,00
12. Para determinação da série de vazões médias mensais no local da PCH Coxilha Rica, as
Interessadas optou por utilizar o método de regionalização de vazões e adotou a estação Coxilha Rica
como posto base. Foi adotada a seguinte equação para a transferência dos dados ao local do
aproveitamento:
(𝐴𝐷𝑃𝐶𝐻 𝑥(𝑞𝑃𝐶𝐻
𝑄𝑃𝐶𝐻(𝑖) = 𝑄𝐶𝑋𝑅(𝑖) ) )
𝐴𝐷𝐶𝑋𝑅 𝑞𝐶𝑋𝑅
Onde:
𝑄𝑃𝐶𝐻(𝑖) - Vazão média mensal no mês (i) no local da PCH;
𝑄𝐶𝑋𝑅(𝑖) - Vazão média mensal no mês (i) no local da Estação Coxilha Rica;
𝐴𝐷𝑃𝐶𝐻 - Área de Drenagem no local da PCH;
𝐴𝐷𝐶𝑋𝑅 - Área de Drenagem no local da Estação Coxilha Rica;
𝑞𝑃𝐶𝐻 - Vazão específica no local da PCH; e
𝑞𝐶𝑋𝑅 - Vazão específica no local da Estação Coxilha Rica.
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 18.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,52 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,54.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
Estudos Energéticos
Foi adotado um TEIF de 1,28% e um IP de 2,19%.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas, sendo duas de 7.477,00 kW e uma de 3.738 kW;
e 3 geradores, sendo duas de 8.000 kVA e uma de 4.000 kVA de potência unitária
nominal, com 0,9 de fator de potência cada.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Coxilha Rica Sumário Executivo

28°13'6,44" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°31'47,74" W
28°14'20,49" S
Coordenadas da casa de força
50°32'36,63" W
NA Montante (m) 872,00
NA Jusante (m) 803,81
Potência Instalada Total (kW) 18.000
Número de Unidades Geradoras 3
8.000,00; 8.000,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
4.000,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
7.477,00; 7.477,00;
Potência instalada por turbina (kW)
3.738,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,38; 6,38; 3,19
Rendimento nominal por turbina (%) 93,2%; 93,2%; 93,2%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,3%; 96,3%; 96,3%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,28%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,19%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 3,772
Hb: Queda bruta nominal (m) 68,19
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,89%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 28,7
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,43
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Coxilha Rica conforme solicitado por Múltipla Participações Ltda., Back
Participações e Investimentos Ltda. e Alfa - Gestão e Negócios Ltda., bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria Executiva de Meio Ambiente (SEMA) de Santa Catarina, para emissão da DRDH.
O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos
órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Coxilha Rica sob a titularidade da Múltipla Participações Ltda., Back
Participações e Investimentos Ltda. e Alfa - Gestão e Negócios Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.

(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
YURI FERREIRA GOMES DIAS HENRIQUE PAIVA DE PAULA
Especialista em Regulação Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Coxilha Rica

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 13,12 2,71 4,32 4,49 48,43 37,26 37,94 16,09 49,11 13,21 7,96 6,77
8,21 16,17 18,71 74,26 56,31 40,81 31,41 18,63 45,22 33,28 10,25 12,45
1932

| 1933 4,40 | 4,91 | 4,06 | 2,62 | 4,91 | 7,54 | 7,45 | 15,41 | 22,19 | 45,22 | 13,21 | 4,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 11,85 | 25,91 | 13,12 | 21,59 | 19,81 | 15,16 | 11,52 | 21,00 | 21,17 | 17,36 | 6,18 | 11,01 |
| 1935 5,76 | 3,73 | 3,98 | 2,62 | 1,78 | 11,43 | 35,06 | 40,56 | 47,93 | 76,04 | 14,39 | 36,24 |
| 1936 13,38 | 5,50 | 6,86 | 4,74 | 18,29 | 71,72 | 37,26 | 48,86 | 31,84 | 36,16 | 13,12 | 7,45 |
| 7,37 | 8,30 | 16,77 | 12,19 | 5,33 | 4,49 | 10,84 | 20,07 | 28,62 | 23,46 | 18,97 | 8,98 |

1937

| 1938 25,83 | 35,06 | 9,31 | 19,31 | 39,97 | 41,49 | 35,90 | 10,50 | 7,79 | 8,47 | 9,74 | 3,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 6,86 | 9,48 | 23,54 | 14,99 | 38,53 | 26,42 | 15,50 | 11,43 | 31,25 | 16,94 | 44,46 | 49,87 |
| 1940 29,55 | 18,80 | 8,38 | 15,33 | 15,75 | 10,16 | 14,06 | 43,18 | 17,61 | 37,17 | 8,64 | 14,06 |
| 1941 12,62 | 15,92 | 11,09 | 21,68 | 64,69 | 36,16 | 25,66 | 37,43 | 23,03 | 19,22 | 35,99 | 13,46 |
| 5,00 | 20,07 | 13,80 | 29,63 | 23,47 | 9,80 | 27,10 | 26,98 | 9,92 | 6,50 | 3,59 | 4,23 |

1942

| 1943 1,97 | 3,06 | 3,09 | 2,31 | 12,59 | 32,93 | 40,12 | 58,12 | 44,23 | 12,46 | 7,03 | 4,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 13,39 | 4,77 | 8,01 | 3,07 | 1,88 | 16,59 | 11,37 | 4,18 | 6,58 | 4,26 | 5,69 | 0,80 |
| 1945 0,20 | 3,39 | 1,80 | 0,76 | 0,67 | 0,96 | 3,42 | 9,45 | 27,80 | 18,01 | 2,40 | 0,46 |
| 1946 22,30 | 20,30 | 13,10 | 4,42 | 4,67 | 37,71 | 36,90 | 18,02 | 6,28 | 4,67 | 1,12 | 5,44 |
| 4,21 | 9,73 | 2,95 | 0,33 | 5,54 | 11,27 | 10,31 | 5,43 | 18,97 | 10,77 | 4,32 | 16,89 |

1947

| 1948 4,10 | 9,31 | 6,94 | 16,14 | 28,11 | 2,76 | 28,43 | 28,96 | 2,15 | 9,19 | 2,68 | 0,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 0,94 | 0,60 | 3,22 | 3,63 | 3,87 | 11,03 | 4,58 | 7,51 | 10,51 | 14,25 | 4,51 | 1,19 |
| 1950 2,48 | 6,38 | 3,75 | 2,70 | 8,50 | 4,97 | 2,26 | 46,36 | 31,43 | 61,72 | 13,24 | 4,79 |
| 1951 15,01 | 11,79 | 7,16 | 3,32 | 1,40 | 1,83 | 3,93 | 0,90 | 3,25 | 45,18 | 25,59 | 6,09 |
| 7,41 | 4,60 | 1,89 | 1,91 | 1,11 | 25,61 | 15,80 | 9,99 | 25,62 | 30,51 | 10,36 | 7,24 |

1952

| 1953 2,24 | 6,50 | 4,14 | 2,98 | 3,25 | 3,73 | 9,41 | 9,52 | 51,20 | 38,66 | 17,33 | 4,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 9,07 | 5,51 | 9,48 | 12,20 | 9,22 | 36,47 | 62,05 | 9,48 | 113,35 116,35 6,24 | 7,48 |  |  |
| 1955 4,82 | 3,26 | 4,13 | 8,05 | 56,67 | 15,02 | 79,89 | 12,51 | 25,76 | 10,71 | 4,88 | 4,68 |
| 1956 81,62 | 20,02 | 9,00 | 13,73 | 11,13 | 7,80 | 12,36 | 16,41 | 57,46 | 9,74 | 3,46 | 7,87 |
| 10,37 | 15,45 | 13,64 | 10,49 | 8,85 | 10,37 | 17,89 | 139,95 119,21 12,19 | 10,47 | 3,50 |  |  |

1957

| 1958 9,62 | 10,11 | 23,51 | 9,76 | 5,99 | 23,11 | 6,15 | 23,94 | 34,63 | 22,90 | 93,58 | 18,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 7,83 | 28,99 | 7,70 | 49,13 | 12,39 | 10,07 | 10,11 | 25,62 | 27,41 | 37,12 | 5,06 | 1,90 |
| 1960 4,87 | 17,15 | 6,39 | 6,93 | 37,67 | 8,07 | 30,61 | 66,84 | 59,77 | 20,83 | 10,27 | 5,22 |
| 1961 1,59 | 1,34 | 2,87 | 0,63 | 1,10 | 7,63 | 31,62 | 6,62 | 67,12 | 59,91 | 119,83 11,37 |  |
| 2,73 | 1,43 | 1,52 | 2,24 | 17,88 | 26,95 | 10,49 | 11,88 | 35,75 | 8,79 | 4,18 | 1,71 |

1962

| 1963 11,37 | 18,52 | 17,46 | 4,74 | 3,26 | 0,11 | 0,42 | 85,73 | 68,86 | 113,75 28,45 | 5,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 0,28 | 2,01 | 12,09 | 8,17 | 9,25 | 6,41 | 5,74 | 15,20 | 44,52 | 15,89 | 5,41 | 5,22 |
| 1965 5,64 | 2,52 | 2,32 | 6,63 | 22,85 | 7,26 | 22,18 | 125,10 112,54 38,13 | 28,93 | 23,45 |  |  |
| 1966 38,01 | 155,35 29,69 | 52,35 | 24,20 | 63,08 | 75,08 | 28,01 | 55,01 | 72,97 | 30,21 | 55,82 |  |
| 26,09 | 28,42 | 23,83 | 22,22 | 5,93 | 16,02 | 23,37 | 66,55 | 145,49 24,52 | 14,91 | 5,79 |  |

1967

| 1968 2,29 | 0,64 | 1,77 | 10,66 | 7,79 | 1,91 | 30,50 | 1,62 | 47,67 | 13,67 | 19,27 | 11,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 18,18 | 23,15 | 16,61 | 15,97 | 16,59 | 39,87 | 12,99 | 13,17 | 40,95 | 5,06 | 31,53 | 3,32 |
| 1970 6,77 | 7,86 | 7,26 | 2,89 | 28,30 | 61,87 | 34,93 | 20,26 | 14,34 | 18,90 | 2,01 | 30,80 |
| 1971 33,28 | 23,98 | 28,72 | 40,93 | 32,30 | 33,77 | 31,41 | 39,09 | 9,38 | 6,71 | 1,07 | 0,52 |
| 2,63 | 18,60 | 14,72 | 16,27 | 4,67 | 20,84 | 25,32 | 65,65 | 51,11 | 17,54 | 19,53 | 10,57 |

1972

1973 28,68 17,24 5,71 6,49 38,80 41,80 33,96 51,09 38,41 14,29 9,67 5,76
1974 7,00 10,95 21,04 3,50 8,29 31,52 17,52 12,23 12,90 8,00 15,82 10,16
1975 8,50 5,77 2,14 0,95 2,16 9,27 5,93 21,73 57,20 31,89 7,87 29,17

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Coxilha Rica

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 24,10 | 6,76 | 12,08 | 4,49 | 23,67 | 14,00 | 20,48 | 51,07 | 15,20 | 7,17 | 21,57 | 33,68 |  |
| 1977 20,84 | 39,82 | 14,75 | 12,38 | 5,68 | 10,85 | 37,94 | 85,13 | 9,11 | 16,38 | 41,36 | 7,81 |  |
| 1978 66,55 | 8,78 | 7,02 | 1,78 | 1,42 | 1,89 | 7,41 | 6,20 | 29,15 | 8,83 | 15,36 | 8,14 |  |
| 1979 5,47 | 2,01 | 1,72 | 5,28 | 18,94 | 13,36 | 31,28 | 18,06 | 7,25 | 53,00 | 32,82 | 23,72 |  |
| 1980 6,94 | 10,47 | 27,21 | 7,88 | 9,86 | 5,68 | 30,57 | 66,30 | 26,41 | 20,89 | 14,28 | 73,99 |  |
| 1981 13,17 | 18,11 | 4,78 | 10,73 | 6,62 | 7,54 | 7,94 | 9,47 | 19,88 | 15,14 | 10,62 | 6,22 |  |
| 1982 4,09 | 9,45 | 5,85 | 3,32 | 1,59 | 76,34 | 26,12 | 12,73 | 10,85 | 53,75 | 59,46 | 15,95 |  |
| 1983 16,19 | 30,46 | 25,72 | 19,65 | 73,25 | 55,17 | 265,37 87,11 | 44,81 | 19,67 | 22,05 | 7,91 |  |  |
| 1984 34,11 | 28,21 | 19,99 | 16,16 | 18,08 | 55,23 | 51,38 | 85,69 | 43,59 | 23,33 | 21,25 | 21,33 |  |
| 1985 4,44 | 38,67 | 11,66 | 15,76 | 18,11 | 14,82 | 24,36 | 20,05 | 43,59 | 19,52 | 15,14 | 2,75 |  |
| 1986 2,37 | 2,92 | 1,33 | 14,91 | 14,96 | 15,59 | 12,95 | 36,25 | 25,41 | 23,63 | 59,46 | 18,13 |  |
| 1987 26,45 | 16,28 | 5,42 | 39,92 | 113,97 41,40 | 40,85 | 37,49 | 41,26 | 60,30 | 9,46 | 12,36 |  |  |
| 1988 6,39 | 8,51 | 6,63 | 26,39 | 39,55 | 23,61 | 16,43 | 4,99 | 41,04 | 15,83 | 5,11 | 3,63 |  |
| 1989 20,16 | 30,44 | 8,97 | 11,34 | 37,06 | 6,02 | 26,03 | 31,28 | 75,24 | 24,26 | 8,65 | 4,33 |  |
| 1990 22,43 | 17,71 | 10,66 | 36,75 | 53,26 | 57,78 | 23,13 | 12,83 | 42,06 | 48,14 | 63,97 | 11,37 |  |
| 1991 14,22 | 6,08 | 2,97 | 2,99 | 3,96 | 15,09 | 11,96 | 25,73 | 5,22 | 78,45 | 43,75 | 36,37 |  |
| 1992 14,38 | 25,09 | 15,70 | 10,24 | 97,79 | 22,66 | 33,57 | 54,31 | 59,07 | 8,03 | 17,06 | 4,81 |  |
| 1993 12,44 | 14,03 | 12,97 | 12,79 | 29,97 | 21,47 | 136,71 11,91 | 20,56 | 38,03 | 6,52 | 55,67 |  |  |
| 1994 17,60 | 55,50 | 25,35 | 21,12 | 56,73 | 90,45 | 53,68 | 9,14 | 8,91 | 38,74 | 31,77 | 22,27 |  |
| 1995 46,45 | 15,00 | 14,66 | 6,83 | 2,97 | 17,06 | 23,42 | 21,46 | 22,68 | 37,56 | 8,34 | 4,35 |  |
| 1996 38,33 | 30,30 | 21,56 | 17,67 | 5,85 | 21,77 | 37,23 | 37,56 | 35,53 | 21,55 | 14,90 | 10,30 |  |
| 1997 30,67 | 85,70 | 12,66 | 4,63 | 3,23 | 10,54 | 36,79 | 51,18 | 21,15 | 97,54 | 74,76 | 20,29 |  |
| 1998 26,48 | 98,09 | 43,47 | 57,28 | 39,48 | 31,59 | 34,54 | 73,54 | 64,76 | 20,26 | 7,10 | 6,32 |  |
| 1999 6,22 | 12,78 | 7,25 | 20,12 | 14,85 | 20,61 | 43,95 | 10,98 | 11,61 | 29,61 | 13,14 | 7,59 |  |
| 2000 9,46 | 6,77 | 8,95 | 9,40 | 16,78 | 16,03 | 37,36 | 14,36 | 62,13 | 65,24 | 11,60 | 10,69 |  |
| 2001 30,75 | 23,26 | 13,20 | 23,91 | 49,69 | 23,48 | 48,64 | 14,23 | 41,12 | 59,01 | 10,02 | 20,34 |  |
| 2002 5,74 | 3,04 | 3,96 | 4,73 | 8,82 | 42,67 | 28,19 | 32,28 | 33,28 | 47,71 | 37,93 | 28,10 |  |
| 2003 7,21 | 5,14 | 10,93 | 5,88 | 18,32 | 17,22 | 12,48 | 5,41 | 5,00 | 14,42 | 15,41 | 46,16 |  |
| 2004 11,88 | 10,86 | 3,89 | 13,42 | 27,19 | 10,29 | 42,91 | 7,81 | 51,83 | 24,37 | 16,46 | 4,45 |  |
| 2005 9,46 | 2,77 | 8,81 | 25,78 | 68,02 | 32,34 | 26,99 | 30,55 | 65,53 | 70,92 | 19,33 | 6,78 |  |
| 2006 15,86 | 6,64 | 4,90 | 2,27 | 1,31 | 3,12 | 15,50 | 28,79 | 12,18 | 8,56 | 24,93 | 23,84 |  |
| 2007 8,93 | 9,57 | 16,85 | 11,83 | 44,12 | 11,22 | 61,31 | 27,44 | 42,93 | 29,64 | 23,79 | 10,39 |  |
| 2008 4,18 | 5,56 | 5,32 | 15,13 | 16,98 | 29,50 | 14,94 | 17,51 | 41,08 | 73,43 | 37,34 | 10,62 |  |
| 2009 10,75 | 8,96 | 15,97 | 3,64 | 4,52 | 5,61 | 24,81 | 53,25 | 105,44 48,02 | 47,99 | 22,91 |  |  |
| 2010 34,64 | 60,74 | 33,94 | 40,35 | 57,47 | 31,93 | 33,27 | 23,48 | 29,84 | 17,53 | 17,91 | 13,87 |  |
| 2011 16,26 | 65,93 | 29,31 | 13,87 | 15,02 | 29,44 | 75,09 | 110,94 50,63 | 18,40 | 12,76 | 9,91 |  |  |
| 2012 19,54 | 14,32 | 4,08 | 2,05 | 1,06 | 16,79 | 20,88 | 7,48 | 13,01 | 22,77 | 5,60 | 8,10 |  |
| 2013 13,45 | 16,71 | 22,42 | 12,34 | 4,53 | 19,47 | 15,35 | 71,62 | 52,04 | 20,80 | 9,47 | 5,70 |  |
| 2014 6,37 | 7,31 | 23,80 | 19,01 | 38,08 | 99,72 | 23,17 | 9,78 | 34,79 | 36,88 | 11,10 | 17,78 |  |
| 2015 24,55 | 12,60 | 10,68 | 10,65 | 6,19 | 18,84 | 60,91 | 9,28 | 46,77 | 105,73 14,28 | 26,68 |  |  |
| 2016 22,49 | 29,64 | 14,81 | 14,44 | 15,08 | 7,16 | 21,77 | 13,59 | 16,60 | 38,60 | 6,61 | 13,49 |  |
| 2017 13,98 | 9,97 | 5,78 | 6,86 | 42,51 | 55,37 | 4,00 | 10,50 | 2,54 | 13,27 | 5,50 | 7,32 |  |
| 2018 27,54 | 5,06 | 7,52 | 6,09 | 3,10 | 11,23 | 19,41 | 14,40 | 34,44 | 18,65 | 22,43 | 7,47 |  |
| 2019 10,38 | 9,75 | 10,28 | 8,71 | 39,37 | 9,72 | 31,87 | 3,17 | 3,74 | 17,37 | 26,05 | 3,71 |  |
| 2020 2,45 | 4,38 | 1,09 | 0,77 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |