DSP - DESPACHO 2023/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste despacho.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-07-29
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 2.023, DE 28 DE JULHO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004328/2022-12, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco – Chesf, CNPJ nº 33.541.368/0001-16, conforme Anexo, com prazo para início da operação
comercial a contar da data de publicação deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO
(Revogado o Anexo referente aos reforços de Implantação de um novo módulo de conexão de banco de
reator de barra e o referente ao complemento de infreaestrutrana de módulo geral, ambos na Subestação
Olindina, pela REA ANEEL 14.983, de 28.11.2023)
(Revogados os reforços de pequeno porte indicados, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024)

ANEXO
Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessida
(kV) (**)
de (*)
Remanejamento do Banco de Reatores 04E1,
atualmente associado à LT 230 kV ITAPEBI
0009785/

CHESF EUNAPOLIS 230 /EUNAPOLIS C-1 BA, da entrada de linha 04N1 Imediata 24
2021
da SE Eunápolis para o barramento de 230 kV
da SE Eunápolis.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001739/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Messias-C1 (04M7), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001742/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Messias-C2 (04M8), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001745/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Messias-C3 (04M9), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001748/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Recife II-C1 (04M3), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001750/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Ribeirão-C1 (04S1), na SE Angelim,
para integrar as proteções de barra do tipo
adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001747/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Ribeirão-C2 (04S2), na SE Angelim,
para integrar as proteções de barra do tipo
adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001753/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Tacaimbó-C1 (04M4), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessida
(kV) (**)
de (*)
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001754/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Tacaimbó-C2 (04M5), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001756/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Tacaimbó-C3 (04M6), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001780/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Garanhuns II/Angelim-C1 (04N2), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001782/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Garanhuns II/Angelim-C2 (04N4), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001777/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT Angelim/Garanhuns II-C5 (04N6), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001779/ controle associados ao módulo de conexão da

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 LT P. Afonso III/Angelim-C1 (04L1), na SE
Angelim, para integrar as proteções de barra
do tipo adaptativa e distribuída.
Instalação de 01 unidade de controle, 02
falhas de disjuntor (principal e alternado), 02
0001776/ unidades de bay de proteção de barra

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 (principal e alternada) e cabos de controle
associados ao módulo de interligação de
barras (14D1), na SE Angelim.
Instalação de 01 unidade de controle, 02
falhas de disjuntor (principal e alternado), 02
0001778/ unidades de bay de proteção de barra

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 (principal e alternada) e cabos de controle
associados ao módulo de interligação de
barras (14D2), na SE Angelim.

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessida
(kV) (**)
de (*)
Instalação de 02 unidades centrais de
proteção de barras (principal e alternada), do
tipo adaptativa e distribuída, com capacidade
0001789/

CHESF ANGELIM 230 para atender no mínimo 16 vãos e 03 Imediata 36
2021
bastidores de rede SPCS composto por 14
switches Ethernet e componentes associados
na SE Angelim.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001781/ controle associados ao módulo de conexão do

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 TR 230/69 kV (04T3), na SE Angelim, para
integrar as proteções de barra do tipo
adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001783/ controle associados ao módulo de conexão do

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 TR 230/69 kV (04T5), na SE Angelim, para
integrar as proteções de barra do tipo
adaptativa e distribuída.
Instalação de 02 unidades de bay de proteção
de barra (principal e alternada) e cabos de
0001785/ controle associados ao módulo de conexão do

CHESF ANGELIM 230 Imediata 36
2021 TR 230/69 kV (04T6), na SE Angelim, para
integrar as proteções de barra do tipo
adaptativa e distribuída.
Substituição de 2 transformadores de
corrente (medição e proteção) 94T7, fases B e
0001834/ C, na SE CAMAÇARI II

CHESF CAMACARI II 230 Imediata 0
2021 Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 2000 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
Implantação de interligação entre o reator
reserva 04ER-1 e os Bancos de Reatores 04E1
0000015/

CHESF EUNAPOLIS 230 e 04E2, remanejados, composto por: Imediata 24
2022

estruturas, barramento, cabeação e
infraestrutura associada
Implantação de um novo módulo de conexão
de Banco de Reator de barra, em 230 kV,
0000011/ arranjo BPT, na SE Eunápolis e desmobilização

CHESF EUNAPOLIS 230 Imediata 24
2022 do antigo módulo de conexão de reator de
linha associado à LT 230 kV ITAPEBI
/EUNAPOLIS C-1 BA
Implantação de um novo módulo de conexão
de Banco de Reator de barra, em 230 kV,
0000013/ arranjo BPT, na SE Eunápolis e desmobilização

CHESF EUNAPOLIS 230 Imediata 24
2022 do antigo módulo de conexão de reator de
linha associado à LT 230 kV ITAPEBI
/EUNAPOLIS C-2 BA

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessida
(kV) (**)
de (*)
Remanejamento do Banco de Reatores 04E2,
atualmente associado à LT 230 kV ITAPEBI
0000012/

CHESF EUNAPOLIS 230 /EUNAPOLIS C-2 BA, da entrada de linha 04N2 Imediata 24
2022
da SE Eunápolis para o barramento de 230 kV
da SE Eunápolis
Complemento de infraestrutura de módulo
geral (MIM), na SE Eunápolis, pelo

remanejamento, dentro da própria
subestação, dos Bancos de Reatores 04E1 e
0000014/

CHESF EUNAPOLIS 230 04E2 e implantação dos módulos de conexão Imediata 24
2022
associados. Composto por: cercas ou muros,
terraplenagem, drenagem, embritamento,
arruamento, iluminação de pátio, canaletas,
malha de terra e para-raios.
Implantação da proteção diferencial de barras,
principal e alternada, do tipo adaptativa e
0000020/

CHESF FORTALEZA 230 centralizada, com capacidade para atender no Imediata 24
2021
mínimo 14 vãos para as barras do setor de
230kV da SE Fortaleza.
Instalação de um transformador de potencial
0001828/ (medição e proteção) 230 kV, base e estrutura

CHESF FORTALEZA II 230 Imediata 0
2021 de suporte, posição operacional 84B1, Fase B,
na barra 04B1 na SE FORTALEZA II.
Instalação de um transformador de potencial
0001827/ (medição e proteção) 230 kV, base e estrutura

CHESF FORTALEZA II 230 Imediata 0
2021 de suporte, posição operacional 84B2, Fase B,
na barra 04B2 na SE FORTALEZA II.
Substituição na SE IRECÊ do Transformador de
0001825/

CHESF IRECE 69 Aterramento 02A1, 69 kV, de 95,5 Ohm/fase Imediata 0
2021
por um de 20 Ohm/fase (12 MVA).
Substituição de 1 (um) disjuntor 69 kV, base e
0001215/ estrutura de suporte, posição operacional

CHESF JARDIM 69 Imediata 30
2021 12C2 da SE JARDIM, por outro com capacidade
nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA.
Implantação de um novo módulo de conexão
de Banco de Reator de barra, em 500 kV,
arranjo DJM, na SE Olindina e desmobilização
0000008/ do antigo módulo de conexão de reator de

CHESF OLINDINA 500 Imediata 24 ***
2022 linha associado à LT 500 kV P. AFONSO IV
/OLINDINA C-1 BA (Revogado, pela REA ANEEL
14.983, de 28.11.2023) (Revogado pelo DSP
SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024)

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessida
(kV) (**)
de (*)
Complemento de infraestrutura de módulo
geral (MIM), na SE Olindina, pelo

remanejamento, dentro da própria
subestação, do banco de reator 05E2 e
implantação do módulo de conexão
0000009/

CHESF OLINDINA 500 associado. Composto por: cercas ou muros, Imediata 24 ***
2022
terraplenagem, drenagem, embritamento,
arruamento, iluminação de pátio, canaletas,
malha de terra e para-raios. Revogado, pela
REA ANEEL 14.983, de 28.11.2023) (Revogado
pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024)
Implantação de interligação entre o reator
reserva 05ER e o Banco de Reatores 05E2,
0000010/ remanejado, composto por: estruturas,

CHESF OLINDINA 500 Imediata 24 ***
2022 barramento, cabeação e infraestrutura
associada (Revogado pelo DSP SCE/ANEEL
269, de 30.01.2024)
Substituição de 3 transformadores de
corrente (medição e proteção) 94L1 na SE

0001832/ PAULO AFONSO III.
CHESF P.AFONSO III 230 Imediata 0
2021 Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1200 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
Substituição de 3 transformadores de
corrente (medição e proteção) 94L2 na SE

0001831/ PAULO AFONSO III.
CHESF P.AFONSO III 230 Imediata 0
2021 Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1200 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 50 kA.
Substituição de 3 transformadores de
corrente (medição e proteção) 94L3 na SE

0001830/ PAULO AFONSO III.
CHESF P.AFONSO III 230 Imediata 0
2021 Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1200 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
Substituição de 3 transformadores de
corrente (medição e proteção) 94L4 na SE

0001829/ PAULO AFONSO III.
CHESF P.AFONSO III 230 Imediata 0
2021 Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1200 A; Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
Substituição de 1 (um) disjuntor 230 kV, base
e estrutura de suporte, posição operacional

0001824/ 14D1 na SE PENEDO.
CHESF PENEDO 230 Imediata 0
2021 Capacidade nominal de corrente (A): 2.500 A;
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA.
* A obra não pode receber Termo de -Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo de 0 meses se referente a obras já concluídas.
*** A partir da data de publicação do Despacho nº 3.755, de 24 de novembro de 2021.