DSP - DESPACHO 3305/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Taperão, no rio Piracanjuba, no município de Orizona, (GO), de titularidade da FR Incorporadora Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-20
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 912/2016-SCG/ANEEL
Em 16 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.002515/2011-09
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica PCH Taperão, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 2.502, de 13 de junho
de 2011, e nº 3.304, de 23 de outubro de 2012, localizada
no município de Orizona, no estado de Goiás.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Taperão, com 8.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037284-6.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR
Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.502, de 13 de junho de 2011,
e nº 3.304, de 23 de outubro de 2012, localizada no rio Piracanjuba, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná,
no município de Orizona, no estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. Em 3 de maio de 2011, o Despacho n° 1.892 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Piracanjuba, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Taperão.
3. Em 13 de junho de 2011, por meio do Despacho nº 2.502, foi conferido o Registro Ativo a FR
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 23 de outubro de 2012 por meio do Despacho nº 3.304.
4. Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Taperão.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.026411/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.892, de 3 de maio de 2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Taperão

PCH Taperão Estudos de Inventário Sumário Executivo
17°1'46,51"S 17°1'46"S
Localização do Barramento
48°4'51,21"W 48°4'51"W

NA Montante (m) 705 706
NA Jusante (m) 692 692
Queda Bruta (m) 13 13,69

| Área do Reservatório (km²) | 4,29 | 4,79 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 7.100 | 8.200 |
| Energia Média (kWméd) | 3.910 | 4.480 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 42,59 | 44,37 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Piracanjuba ESTADO: GO 60
BACIA:

DESPACHO: 1.892 DATA: 03/05/2011
AUTOR: FR Incorporadora Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 90.100 kW 12
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
16°56'29,08"S

PCH Cachoeira 744 706 21.000 PB Aceito
48°4'59,33"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
17°1'54,17"S

PCH Santa Bárbara 692 675 14.0000 PB Aceito
48°5'18,84"W
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Danilo Jorge Santos | 0720160038027 | 10195/D-DF | Responsável Geral do Projeto |
| Divino Evangelista Dos Santos 00027429201203520810 | 6813/TD-GO | Estudos cartográficos e topográficos |  |
| Edson Benjamim Barbosa Filho | 0720160038035 | 506.1115960/D-SP | Estudos geotécnicos |
| Rodrigo Gomes Otsuki | 0720120016499 | 18858/D-DF | Estudos hidrológicos |
| Danilo Jorge Santos | 0720160038027 | 10195/D-DF | Estudos energéticos |
| Luciano Jorge Santos | 0720160038057 | 10018/D-DF | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
10. Ressalta-se que apesar de no Sumário Executivo ter sido informado que o responsável técnico pelo
projeto é Danilo Jorge dos Santos, a Carta que encaminha o documento para a ANEEL está assinada por Luciano
Jorge Santos, na qualidade de responsável técnico. Foi verificado nas ARTs encaminhadas que este também possui
reponsabilidade de coordenação geral do projeto, como demostrado na ART nº 0720160038057. Diante disso, a
eventual pendência está sanada.
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é superior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença. Segundo ela, quando da elaboração do projeto básico da PCH
Cachoeira, localizada imediatamente a montante de Taperão, a extensa campanha de
hidrometria realizada no canal de fuga, associada aos estudos hidrológicos e
energéticos, resultou na elevação do nível d'água normal de jusante para a El. 706,6 m,
conforme projeto submetido à ANEEL em agosto de 2012 (processo ANEEL
48500.002516/2011-45). Assim, para o melhor aproveitamento do rio Piracanjuba,
julgou-se adequada a elevação em 1,0 m do NA de montante da PCH Taperão, alterando
de 705,0 m para 706,0 m, com aproveitamento maior da queda, e sem causar nenhuma
interferência energética na PCH Cachoeira.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Taperão
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

2991 NOME DO RIO DA USINA: Piracanjuba
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60540000 Montes Claros Piracanjuba 3.680
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 60430000 | Ponte Anápolis - Brasília | Corumbá | 1.650 |
| 60445000 | Estrada GO-56 | Corumbá | 7.690 |
| 60564000 | Chácara da Barra | Peixe | 3.310 |
| 60590000 | Fazenda Papua | Piracanjuba | 2.360 |
| 6054000 | Fazenda Sucuri | das Caldas | 1.290 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 793,8 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Seção Gravidade
Luciano Jorge Santos Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720160038057
10018/D-DF ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60540000 Montes Claros Piracanjuba 3680
3 Documento nº 48513.026411/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 8.200 kW é superior à estimada no inventário. Alterações
promovidas pela revisão nos estudos hidrológicos, pela realização dos estudos
de motorização, com base na metodologia custo/benefício incremental, bem
como pela proposta de elevação em 1,0 m no NA de montante da usina,
permitiram o aumento de potência. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de
4.314 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.556 kVA, com 0,9 de
fator de potência.
12. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Taperão Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 17°1'46"S
48°4'51"W
Coordenadas da casa de força 17°1'44"S
48°4'53"W
Potência Instalada Total (kW) 8.200
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 4.556
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 4.314
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 10,48
Rendimento nominal por turbina (%) 91,14%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,24
Hb: Queda bruta nominal (m) 13,69
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,05%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Taperão conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos
(SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Taperão sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH.
PAOLA BEMBOM GARCIA
Analista Administrativa – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taperão

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 74,61 | 112,20 | 125,09 | 96,56 | 55,76 | 36,98 | 33,88 | 29,73 | 28,68 | 29,47 | 31,03 | 40,06 |
| 1932 | 72,40 | 84,90 | 65,48 | 47,19 | 33,11 | 30,25 | 26,06 | 20,49 | 16,45 | 23,95 | 30,51 | 57,51 |
| 1933 | 106,68 | 88,80 | 65,23 | 60,26 | 40,06 | 31,29 | 28,16 | 22,09 | 20,22 | 23,68 | 27,37 | 51,49 |
| 1934 | 63,49 | 47,45 | 48,46 | 39,04 | 29,99 | 17,81 | 15,37 | 12,63 | 14,27 | 18,08 | 16,45 | 20,22 |
| 1935 | 79,52 | 90,26 | 81,48 | 86,61 | 54,25 | 34,14 | 25,54 | 22,36 | 13,18 | 18,88 | 22,62 | 37,24 |
| 1936 | 38,27 | 25,27 | 69,44 | 50,48 | 32,07 | 22,36 | 20,22 | 15,64 | 13,18 | 13,73 | 18,34 | 29,21 |
| 1937 | 50,23 | 18,61 | 31,81 | 38,79 | 26,59 | 23,95 | 18,08 | 14,00 | 12,63 | 17,54 | 33,37 | 55,50 |
| 1938 | 65,48 | 45,42 | 46,94 | 37,24 | 23,16 | 19,95 | 18,88 | 13,73 | 11,52 | 12,90 | 18,88 | 47,70 |
| 1939 | 69,44 | 72,40 | 33,37 | 28,42 | 25,01 | 21,29 | 16,18 | 14,27 | 11,52 | 12,90 | 23,42 | 28,42 |
| 1940 | 48,96 | 78,55 | 75,60 | 39,55 | 31,55 | 23,95 | 18,88 | 14,55 | 11,80 | 14,00 | 38,01 | 33,63 |
| 1941 | 65,23 | 42,62 | 36,21 | 43,39 | 22,89 | 18,88 | 16,18 | 12,35 | 12,35 | 15,09 | 22,09 | 40,32 |
| 1942 | 59,26 | 55,76 | 91,23 | 55,76 | 32,59 | 48,21 | 31,03 | 17,81 | 16,45 | 17,54 | 30,77 | 47,95 |
| 1943 | 117,46 | 108,37 | 96,80 | 55,01 | 34,66 | 31,81 | 26,06 | 18,88 | 17,26 | 25,80 | 43,64 | 45,42 |
| 1944 | 40,57 | 64,49 | 62,00 | 43,13 | 33,37 | 22,89 | 19,69 | 15,64 | 12,63 | 13,45 | 32,85 | 34,66 |
| 1945 | 51,99 | 99,70 | 92,68 | 103,08 | 58,01 | 38,53 | 31,81 | 24,21 | 19,15 | 24,48 | 41,35 | 91,96 |
| 1946 | 114,59 | 82,71 | 103,80 | 66,96 | 44,91 | 33,88 | 30,77 | 24,21 | 21,29 | 21,56 | 26,59 | 44,15 |
| 1947 | 59,75 | 73,39 | 122,95 | 88,80 | 45,92 | 32,59 | 26,85 | 22,62 | 18,88 | 19,15 | 18,08 | 49,98 |
| 1948 | 76,58 | 72,40 | 83,44 | 61,75 | 29,47 | 31,03 | 21,29 | 18,34 | 15,91 | 15,91 | 14,82 | 56,51 |
| 1949 | 63,24 | 98,01 | 84,66 | 51,49 | 36,98 | 30,25 | 32,33 | 25,27 | 19,15 | 23,95 | 37,24 | 43,89 |
| 1950 | 32,33 | 80,02 | 79,77 | 55,50 | 38,01 | 26,85 | 21,03 | 14,82 | 11,52 | 19,95 | 51,24 | 68,70 |
| 1951 | 82,95 | 80,02 | 73,14 | 72,89 | 45,42 | 32,85 | 26,33 | 21,03 | 14,82 | 17,00 | 15,09 | 37,50 |
| 1952 | 57,51 | 69,44 | 164,21 | 83,20 | 49,98 | 36,21 | 27,11 | 21,03 | 17,81 | 22,09 | 34,66 | 50,73 |
| 1953 | 47,95 | 43,13 | 68,70 | 77,56 | 48,96 | 31,03 | 24,74 | 18,61 | 17,81 | 29,99 | 34,40 | 62,50 |
| 1954 | 51,49 | 74,61 | 26,06 | 30,51 | 21,56 | 14,00 | 11,24 | 8,72 | 9,01 | 8,72 | 21,56 | 56,51 |
| 1955 | 71,91 | 54,50 | 40,57 | 48,96 | 28,94 | 21,03 | 13,73 | 10,40 | 9,57 | 18,88 | 25,54 | 27,11 |
| 1956 | 76,58 | 28,68 | 68,95 | 43,64 | 35,18 | 39,55 | 27,63 | 19,15 | 12,08 | 14,82 | 43,89 | 76,83 |
| 1957 | 95,59 | 136,71 | 128,65 | 94,87 | 74,12 | 63,99 | 40,57 | 28,68 | 24,21 | 23,68 | 30,77 | 55,50 |
| 1958 | 67,96 | 88,06 | 82,21 | 65,97 | 47,70 | 35,70 | 30,25 | 22,89 | 17,00 | 23,95 | 19,69 | 31,55 |
| 1959 | 107,64 | 80,26 | 107,16 | 73,39 | 42,36 | 31,81 | 24,21 | 19,15 | 13,18 | 17,26 | 39,81 | 39,30 |
| 1960 | 63,75 | 89,28 | 91,47 | 66,22 | 50,48 | 33,63 | 25,27 | 18,34 | 12,35 | 15,91 | 29,73 | 57,26 |
| 1961 | 92,92 | 152,50 | 120,80 | 63,24 | 53,24 | 38,27 | 30,25 | 21,29 | 14,82 | 14,00 | 23,16 | 42,87 |
| 1962 | 94,14 | 103,08 | 104,76 | 63,00 | 45,92 | 37,75 | 25,01 | 24,21 | 19,69 | 26,06 | 47,45 | 136,71 |
| 1963 | 120,32 | 114,36 | 76,58 | 45,17 | 33,88 | 28,94 | 25,01 | 21,03 | 16,18 | 8,15 | 17,00 | 19,69 |
| 1964 | 62,00 | 98,01 | 50,99 | 48,96 | 34,14 | 27,37 | 23,42 | 19,42 | 12,35 | 25,01 | 38,53 | 64,98 |
| 1965 | 109,56 | 120,80 | 176,34 | 109,33 | 58,76 | 41,60 | 34,66 | 28,68 | 21,56 | 39,81 | 58,76 | 76,58 |
| 1966 | 107,64 | 172,84 | 116,51 | 84,41 | 55,26 | 42,36 | 31,29 | 26,85 | 30,25 | 25,54 | 54,50 | 69,19 |
| 1967 | 92,92 | 131,73 | 97,52 | 76,09 | 47,95 | 36,73 | 28,42 | 22,89 | 20,22 | 15,91 | 38,53 | 70,18 |
| 1968 | 79,77 | 101,87 | 124,13 | 73,14 | 48,71 | 38,53 | 31,29 | 33,63 | 26,59 | 45,42 | 73,88 | 79,03 |
| 1969 | 48,21 | 56,26 | 50,48 | 36,21 | 34,14 | 20,49 | 15,64 | 11,80 | 10,69 | 19,15 | 58,76 | 56,01 |
| 1970 | 96,08 | 175,17 | 101,87 | 50,23 | 33,88 | 27,90 | 26,85 | 19,42 | 21,29 | 26,06 | 37,50 | 31,55 |
| 1971 | 26,85 | 28,94 | 31,03 | 32,59 | 21,03 | 17,81 | 12,90 | 12,08 | 10,96 | 19,95 | 58,76 | 78,79 |
| 1972 | 42,11 | 45,92 | 48,21 | 52,75 | 26,82 | 20,24 | 15,93 | 11,38 | 8,03 | 25,52 | 45,60 | 64,37 |

FL. 08 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taperão

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 63,07 | 82,90 | 82,09 | 85,34 | 44,87 | 33,81 | 26,82 | 20,08 | 16,66 | 39,74 | 62,99 | 54,62 |
| 1974 | 49,98 | 43,56 | 82,09 | 86,15 | 50,96 | 36,98 | 29,18 | 23,90 | 16,82 | 31,21 | 20,89 | 30,15 |
| 1975 | 40,64 | 40,31 | 27,80 | 56,89 | 27,88 | 19,34 | 16,82 | 11,87 | 7,74 | 13,98 | 21,86 | 25,60 |
| 1976 | 29,10 | 32,84 | 55,92 | 38,04 | 26,50 | 18,53 | 13,41 | 9,67 | 11,62 | 19,75 | 48,03 | 116,23 |
| 1977 | 89,40 | 80,38 | 48,52 | 47,30 | 34,22 | 28,28 | 20,81 | 15,93 | 15,36 | 17,23 | 23,49 | 49,99 |
| 1978 | 98,35 | 64,13 | 85,34 | 62,01 | 39,09 | 31,62 | 26,25 | 19,59 | 15,52 | 22,11 | 40,56 | 62,83 |
| 1979 | 127,61 | 142,24 | 85,34 | 61,28 | 44,05 | 37,47 | 29,99 | 23,90 | 23,33 | 21,38 | 43,81 | 42,26 |
| 1980 | 99,16 | 116,23 | 74,94 | 73,15 | 49,25 | 39,42 | 32,10 | 24,14 | 20,48 | 20,56 | 34,87 | 53,24 |
| 1981 | 55,84 | 37,55 | 57,71 | 55,19 | 36,09 | 27,96 | 22,76 | 16,91 | 12,35 | 33,57 | 70,14 | 64,13 |
| 1982 | 125,98 | 88,59 | 130,04 | 91,03 | 64,62 | 49,34 | 39,58 | 33,89 | 30,32 | 40,07 | 35,11 | 51,37 |
| 1983 | 110,54 | 136,55 | 156,86 | 108,91 | 69,33 | 53,97 | 44,54 | 35,36 | 31,62 | 36,17 | 64,62 | 97,53 |
| 1984 | 82,90 | 60,71 | 60,31 | 56,33 | 41,70 | 29,67 | 23,41 | 21,38 | 20,73 | 18,53 | 18,12 | 35,68 |
| 1985 | 74,21 | 53,81 | 54,05 | 48,36 | 33,00 | 25,36 | 21,38 | 17,39 | 15,93 | 21,46 | 32,75 | 43,73 |
| 1986 | 70,87 | 63,97 | 46,17 | 30,72 | 24,95 | 18,69 | 15,52 | 17,80 | 12,27 | 13,65 | 16,09 | 43,24 |
| 1987 | 58,19 | 53,32 | 57,54 | 52,10 | 33,00 | 24,22 | 18,29 | 13,65 | 11,13 | 16,74 | 41,61 | 92,66 |
| 1988 | 73,23 | 86,97 | 90,22 | 65,10 | 42,91 | 35,36 | 26,74 | 20,97 | 15,28 | 20,73 | 40,96 | 52,75 |
| 1989 | 45,84 | 65,02 | 59,66 | 41,13 | 29,10 | 23,57 | 18,69 | 16,26 | 16,82 | 14,14 | 33,81 | 99,16 |
| 1990 | 103,22 | 62,91 | 50,15 | 43,08 | 35,03 | 25,60 | 21,29 | 16,17 | 17,47 | 19,83 | 20,08 | 20,81 |
| 1991 | 27,80 | 37,39 | 75,75 | 76,64 | 38,20 | 29,10 | 26,25 | 23,73 | 21,38 | 17,07 | 24,79 | 52,75 |
| 1992 | 67,13 | 82,90 | 68,27 | 73,88 | 51,77 | 35,60 | 28,28 | 22,84 | 21,86 | 38,36 | 79,98 | 98,35 |
| 1993 | 79,81 | 102,41 | 80,38 | 74,94 | 48,20 | 38,93 | 30,48 | 26,50 | 24,06 | 32,02 | 32,02 | 81,03 |
| 1994 | 108,10 | 87,78 | 194,25 | 91,03 | 62,58 | 48,85 | 40,64 | 32,10 | 24,55 | 21,13 | 52,10 | 65,67 |
| 1995 | 74,45 | 82,90 | 67,79 | 67,95 | 50,72 | 36,82 | 29,67 | 22,60 | 17,15 | 19,10 | 24,06 | 31,45 |
| 1996 | 35,11 | 24,63 | 52,10 | 32,51 | 23,00 | 17,39 | 13,17 | 9,59 | 8,37 | 11,46 | 23,08 | 36,74 |
| 1997 | 73,72 | 48,28 | 62,01 | 63,07 | 45,43 | 36,25 | 27,63 | 21,29 | 18,12 | 16,91 | 20,32 | 41,04 |
| 1998 | 56,73 | 74,21 | 59,66 | 41,53 | 31,29 | 24,55 | 18,04 | 12,60 | 8,13 | 11,46 | 31,70 | 40,23 |
| 1999 | 36,82 | 29,26 | 61,45 | 31,05 | 22,51 | 16,66 | 12,08 | 9,28 | 10,40 | 14,55 | 25,54 | 39,55 |
| 2000 | 48,36 | 51,85 | 69,41 | 39,34 | 26,33 | 20,40 | 16,74 | 12,76 | 20,16 | 12,27 | 33,97 | 54,78 |
| 2001 | 39,83 | 33,49 | 51,37 | 45,60 | 27,96 | 21,86 | 16,50 | 12,60 | 12,03 | 20,81 | 37,88 | 52,91 |
| 2002 | 64,94 | 67,13 | 59,33 | 45,11 | 30,89 | 23,98 | 18,94 | 14,06 | 14,87 | 10,48 | 18,21 | 28,53 |
| 2003 | 47,14 | 43,97 | 56,41 | 55,76 | 32,67 | 25,03 | 19,26 | 14,87 | 12,03 | 11,79 | 33,65 | 31,05 |
| 2004 | 77,13 | 149,55 | 104,85 | 95,91 | 57,38 | 42,51 | 34,30 | 27,39 | 20,16 | 23,73 | 28,93 | 42,18 |
| 2005 | 94,28 | 122,73 | 109,72 | 71,04 | 50,47 | 39,50 | 31,13 | 24,55 | 19,34 | 17,07 | 33,89 | 108,91 |
| 2006 | 73,72 | 61,36 | 91,03 | 113,79 | 60,88 | 44,95 | 36,66 | 28,77 | 23,81 | 40,80 | 53,72 | 87,78 |
| 2007 | 114,60 | 134,11 | 80,63 | 60,31 | 45,92 | 36,74 | 29,50 | 23,00 | 16,91 | 13,90 | 21,13 | 35,68 |
| 2008 | 54,67 | 86,32 | 92,58 | 63,59 | 38,33 | 29,64 | 23,02 | 16,71 | 15,65 | 17,57 | 24,64 | 50,73 |
| 2009 | 55,07 | 71,78 | 53,83 | 78,01 | 51,94 | 33,66 | 25,04 | 21,93 | 23,51 | 37,53 | 41,96 | 71,70 |
| 2010 | 66,12 | 50,49 | 55,71 | 48,72 | 27,16 | 19,99 | 17,47 | 13,23 | 10,47 | 18,58 | 35,78 | 77,61 |