DSP - DESPACHO 1209/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Catanduva, de titularidade da Catanduva Geração de Energia Ltda, no rio Iratim, no município de Coronel Domingos Soares, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-13
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL
Em 11 de maio de 2022.
Processo: 48500.003170/2016-15.
Assunto: Revisão de DRS-PCH referente à Pequena
Central Hidrelétrica Catanduva, conferido à Catanduva
Geração de Energia Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Firmar entendimento quanto à revisão do DRS-PCH para a alteração de características
técnicas da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Catanduva, com 13.000 kW de potência instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034717-0.01. O
Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH) foi conferido à Catanduva Geração de Energia
Ltda. (Interessada), por meio do Despacho nº 1.852, de 12 de julho de 2016. A usina está localizada no rio
Iratim, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de
Coronel Domingos Soares, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Iratim, no qual foram identificados 6 (seis) aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Catanduva.
3. O Despacho nº 1.852, de 12 de julho de 2016, confere o DRI-PCH à Ritmo Energia S.A.
(Ritmo) com o objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Catanduva.
4. Em 15 de setembro de 2017, por meio do Ofício nº 021/2017, a Ritmo protocolou o sumário
executivo e o projeto básico referente ao empreendimento.
5. Em 7 de dezembro de 2017, por meio do Despacho nº 4.137, foi emitido o DRS-PCH para o
projeto básico da PCH Catanduva.
6. Em 21 de fevereiro de 2019, por meio do Ofício nº 019/2019, a Ritmo informou que o
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) havia solicitado a alteração do projeto básico visto que o reservatório
projetado iria interferir no assentamento do INCRA (PA 27 de Outubro).
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\128\NT_348SS0505 48524.006559/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
7. Em 9 de julho de 2019, por meio do Ofício nº 061/2019, a Ritmo solicitou a transferência
de titularidade do DRS-PCH para a Catanduva Geração de Energia Ltda., sendo atendida pelo Despacho nº
2.020 de 23 de julho de 2019.
8. Em 18 de dezembro de 2020, por meio do Despacho nº 3.605, a vigência do DRS-PCH
referente à PCH Catanduva foi prorrogada por mais 3 anos.
9. Em 7 de janeiro de 2022, a Interessada protocolou a revisão do projeto básico e seu
respectivo sumário executivo referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
10. Trata-se de pedido de alteração da potência instalada da PCH Catanduva, solicitada pela
Interessada em razão de alteração da localização do barramento do empreendimento.
11. O IAP solicitou a alteração do projeto executivo visando diminuir a área de alagamento e
consequentemente a interferência nas áreas de assentamento rural denominada "PA 27 de Outubro".
12. Por esse motivo, a Interessada apresentou um novo projeto básico com as características
requeridas pelo órgão ambiental.
13. A Figura 1 apresenta a nova localização do barramento da PCH Catanduva.
Figura 1: Localização do barramento do projeto antigo e do projeto novo

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
14. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
15. A Figura 2 apresenta o arranjo geral da usina constante da revisão do projeto básico.
Figura 2: Arranjo geral da PCH Catanduva
16. O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do
reservatório da PCH Catanduva:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF1
(datum SIRGAS 2000)
26°11'35" S
Barramento Coronel Domingos Soares/PR
51°50'48" W
26°11'35" S
Casa de Força Coronel Domingos Soares/PR
51°50'48" W
26°11'58,07" S
Limite máximo do reservatório Coronel Domingos Soares/PR
51°48'31,64" W
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
17. A análise da adequação do sumário executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
18. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002.
Tabela 1 – Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Catanduva
Despacho nº

PCH Catanduva Estudos de inventário Novo sumário executivo
4.137/2017

26°12'0" S 26°11'24" S 26°11'35" S
Localização do Barramento

| 51°48'0" W | 51°49'34" W | 51°50'48" W |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NA Montante (m) | 766,00 | 766,00 | 740,30 |
| NA Jusante (m) | 709,00 | 722,87 | 712,79 |
| Queda Bruta (m) | 57,00 | 43,13 | 27,51 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,68 | 2,72 | 1,18 |
| Potência (Kw) | 17.600 | 18.000 | 13.000 |
| Energia Média (kWméd) | 10.560,00 | 10.370,00 | 7.280,00 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 32,79 | 33,39 | 37,84 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Iratim ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 671 DATA: 31/10/2002
AUTOR: ANEEL
EIXOS

POTÊNCIA: 96,30 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (Kw)
(m) (m)
26°13'44,6" S

Vista Alegre 810,00 766,00 12.700 DRS-PCH
51°46'20,52" W
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (Kw)
(m) (m)
26°11'35" S

Engenho Velho 709,00 681,00 10.100 DRS-PCH
51°50'58" W
III.2 – Aspectos de Gestão
19. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Gap 3D Engenharia

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Caio Vinícius Voigt | 1720204158315 | PR-185976/D | Responsável Geral do Projeto |
| Vagner Luiz dos Santos | 25 2020 7522440-7 | SC-596976 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Daniel Wojahn | 1720194860772 | RS-144703/D | Estudos geotécnicos |
| Caio Vinícius Voigt | 1720204158935 | PR-185976/D | Estudos hidrológicos |
| Daniel Faller | 1720204158358 | PR-96294/D | Estudos energéticos |
| Caio Vinícius Voigt | 1720204159346 | PR-185976/D | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga
Número 11326/2021
Órgão Emissor Instituto de Água e Terra – IAT
Data de emissão 16 de dezembro de 2021
Validade 27 de junho de 2024
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
20. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo nessa revisão do projeto básico foi reduzida de
Queda e níveis 43,13 metros para 27,51 metros, por solicitação do órgão ambiental. Não há
operacionais interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de
inventário.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Catanduva
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.

Área de Drenagem da PCH (km²): 1.184,00 NOME DO RIO DA USINA: Iratim

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65775900 Solais Novo Iratim 1.610,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65776000 Solais Iratim 1.680,00
65925000 Salto Claudelino Chopim 1.660,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.549,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CCR
Caio Vinícius Voigt

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 3 1720204159346
PR-185976/D
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65775900 Solais Novo Iratim 1.610,00
21. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 13.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis com a
necessidade da alteração do barramento do empreendimento que foi deslocado cerca
de 2.500 metros para jusante.
Estudos Energéticos
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.701,03 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
22. Os parâmetros apresentados no sumário executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
3 Documento nº 48513.011650/2022-41-1 (ANEXO: 001)

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
Novo sumário
PCH Catanduva Despacho nº 4.137/2017
executivo
26°11'24,74" S 26°11'35" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°49'34,27" W 51°50'48" W
26°11'25,13" S 26°11'35" S
Coordenadas da casa de força
51°49'29,16" W 51°50'48" W

NA Montante (m) 766,00 740,30
NA Jusante (m) 722,87 712,79
Potência Instalada Total (kW) 18.000 13.000
Número de Unidades Geradoras 3 2

| Potência instalada por gerador (kVA) | 6.666,70; 6.666,70; 6.666,60 | 7.222,22; 7.222,22 |
| --- | --- | --- |
| Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) | 0,90; 0,90; 0,90 | 0,90; 0,90 |
| Potência instalada por turbina (kW) | 6.185,60; 6.185,60; 6.185,60 | 6.701,03; 6.701,03 |
| Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) | 8,10; 8,10; 8,10 | 8,26; 8,26 |
| Rendimento nominal por turbina (%) | 92,5%; 92,5%; 92,5% | 93,0%; 93,0% |
| Rendimento nominal por gerador (%) | 97,0%; 97,0%; 97,0% | 97,0%; 97,0% |

TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26% 1,00%
usina (%)

| IP: Indisponibilidade programada da usina (%) | 1,00% | 2,00% |
| --- | --- | --- |
| h: Perdas hidráulicas nominais (m) | 0,798 | 0,7 |
| Hb: Queda bruta nominal (m) | 43,13 | 27,51 |
| Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) | 0,42% | 1,00% |

Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 54 50

qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00 0,00
Série de Vazões Médias Mensais - Conforme Anexo
23. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Catanduva conforme solicitado pela Catanduva Geração de Energia Ltda. O
DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
24. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
25. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão de Despacho, alterando as características técnicas referente à PCH Catanduva com 13.000 kW de
potência instalada, de titularidade da Catanduva Geração de Energia Ltda.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
26. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO HENRIQUE PAIVA DE PAULA
Especialista em Regulação Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Catanduva

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1965 10,28 42,24 31,04 64,51 46,81 50,14 91,50 51,26 70,91
34,70 93,46 31,01 14,76 11,16 32,76 35,18 25,30 60,98 66,78 36,23 33,97
1966

| 1967 | 27,02 | 33,42 | 52,82 | 19,55 | 12,94 | 18,53 | 19,69 | 35,33 | 37,11 | 22,35 | 25,50 | 22,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 | 11,43 | 8,78 | 6,96 | 8,55 | 9,42 | 11,15 | 17,66 | 10,18 | 9,94 | 16,80 | 29,48 | 33,17 |
| 1969 | 63,44 | 28,11 | 33,82 | 64,12 | 32,47 | 71,53 | 48,40 | 26,75 | 36,22 | 53,20 | 38,86 | 14,38 |
| 1970 | 17,67 | 13,38 | 11,76 | 10,70 | 20,17 | 70,23 | 56,00 | 20,33 | 26,75 | 46,51 | 16,56 | 59,76 |
| 97,95 | 38,88 | 18,76 | 43,47 | 53,46 | 65,84 | 62,77 | 22,58 | 15,36 | 36,29 | 12,93 | 6,60 |  |

1971

| 1972 | 10,32 | 19,25 | 21,80 | 25,03 | 9,14 | 47,42 | 39,19 | 95,80 122,20 50,21 | 19,56 | 29,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 45,28 | 51,40 | 33,45 | 24,74 | 57,98 | 51,63 | 46,76 | 62,40 | 65,27 | 51,82 | 42,93 | 18,07 |
| 1974 | 35,72 | 28,88 | 20,88 | 12,28 | 9,63 | 30,22 | 28,32 | 17,54 | 32,52 | 14,60 | 17,65 | 18,07 |
| 1975 | 41,42 | 37,53 | 26,69 | 13,91 | 8,25 | 16,61 | 20,03 | 32,83 | 67,37 | 58,63 | 38,84 | 48,53 |
| 33,04 | 23,21 | 15,99 | 17,15 | 18,29 | 44,68 | 22,83 | 43,51 | 26,28 | 24,67 | 38,83 | 19,42 |  |

1976

| 1977 | 20,58 | 15,24 | 28,22 | 20,38 | 10,08 | 21,61 | 16,45 | 27,05 | 21,88 | 35,33 | 35,25 | 29,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 11,04 | 5,18 | 7,85 | 1,99 | 1,79 | 3,01 | 24,12 | 13,87 | 20,50 | 11,14 | 29,44 | 21,37 |
| 1979 | 9,48 | 6,98 | 15,15 | 21,76 | 86,85 | 21,26 | 22,45 | 31,23 | 32,34 | 92,74 | 61,44 | 33,07 |
| 1980 | 26,95 | 21,92 | 51,80 | 15,07 | 28,08 | 16,08 | 32,78 | 34,63 | 39,29 | 23,29 | 29,96 | 46,58 |
| 37,05 | 40,38 | 19,97 | 32,28 | 23,41 | 22,17 | 12,05 | 11,39 | 11,21 | 23,67 | 37,81 | 53,20 |  |

1981

| 1982 | 15,13 | 28,43 | 12,35 | 5,52 | 9,20 | 50,81 112,16 30,87 | 15,00 | 52,08 103,75 41,97 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 31,41 | 35,52 | 72,97 | 43,75 115,63 76,20 219,10 43,48 | 56,78 | 47,35 | 65,27 | 21,18 |  |  |  |  |
| 1984 | 16,53 | 24,29 | 26,67 | 37,12 | 35,42 | 72,78 | 32,09 | 86,31 | 38,24 | 30,40 | 58,04 | 32,33 |
| 1985 | 18,14 | 24,74 | 26,02 | 54,82 | 25,23 | 18,29 | 19,86 | 14,36 | 13,60 | 16,55 | 29,60 | 11,84 |
| 13,34 | 31,48 | 24,84 | 29,53 | 40,52 | 42,35 | 19,14 | 23,12 | 38,82 | 35,60 | 38,71 | 24,97 |  |

1986

| 1987 | 21,46 | 41,41 | 14,46 | 20,18 130,58 53,95 | 32,54 | 23,41 | 16,25 | 30,29 | 25,13 | 13,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 13,82 | 16,48 | 17,10 | 15,50 115,01 60,87 | 24,52 | 10,93 | 7,37 | 21,76 | 13,53 | 19,14 |  |
| 1989 | 56,42 | 69,41 | 31,23 | 33,45 | 59,68 | 16,51 | 29,42 | 39,71 142,24 47,82 | 26,15 | 13,50 |  |
| 1990 | 50,49 | 24,38 | 17,70 | 52,07 | 51,59 132,24 48,35 | 83,72 | 71,76 | 73,82 | 51,96 | 37,25 |  |
| 17,01 | 12,61 | 6,33 | 13,97 | 7,96 | 48,03 | 27,58 | 27,32 | 12,30 | 30,78 | 38,12 | 38,49 |

1991

| 1992 | 23,50 | 22,37 | 24,87 | 25,95 164,57 74,92 | 88,16 | 46,81 | 48,08 | 32,78 | 37,60 | 35,42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 29,72 | 29,54 | 24,89 | 19,68 | 66,50 | 51,60 | 42,61 | 28,19 | 57,32 | 84,89 | 25,84 | 30,37 |
| 1994 | 13,74 | 44,91 | 20,54 | 15,96 | 43,58 | 68,93 | 81,83 | 22,84 | 18,48 | 28,43 | 51,98 | 34,93 |
| 1995 105,75 | 35,99 | 21,25 | 23,86 | 10,91 | 17,02 | 32,38 | 12,38 | 31,89 | 46,01 | 16,53 | 15,07 |  |
| 48,75 | 66,22 | 61,06 | 36,03 | 11,53 | 42,05 | 66,47 | 26,54 | 48,12 106,52 37,35 | 35,01 |  |  |  |

1996

| 1997 | 30,10 | 102,93 | 27,94 | 10,41 | 22,39 | 76,09 | 48,93 | 86,61 | 33,90 127,68 108,16 36,67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 48,29 | 82,95 | 56,22 | 208,51 61,25 | 36,33 | 44,93 146,26 80,88 121,25 26,96 | 21,85 |  |  |  |  |  |
| 1999 | 29,26 | 30,78 | 17,93 | 25,36 | 11,89 | 36,01 | 55,28 | 13,92 | 13,03 | 59,83 | 18,40 | 18,42 |
| 2000 | 19,25 | 19,08 | 21,73 | 17,83 | 26,46 | 23,17 | 55,93 | 23,67 114,35 93,67 | 23,89 | 17,44 |  |  |
| 42,59 | 82,88 | 32,10 | 29,04 | 32,26 | 40,78 | 55,35 | 28,46 | 51,44 | 99,98 | 22,17 | 20,97 |  |

2001

| 2002 | 20,90 | 14,53 | 24,06 | 21,99 | 52,13 | 17,25 | 12,89 | 35,33 | 50,96 | 64,25 | 64,53 | 66,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 35,63 | 79,08 | 29,52 | 15,25 | 10,35 | 37,92 | 23,62 | 11,69 | 10,54 | 21,09 | 45,56 | 75,99 |
| 2004 | 35,69 | 16,32 | 6,46 | 6,84 | 37,82 | 27,99 | 38,75 | 16,94 | 18,18 | 75,12 | 74,28 | 21,36 |
| 2005 | 23,03 | 9,61 | 6,51 | 16,12 | 54,48 | 76,12 | 38,21 | 22,25 105,87 139,34 39,89 | 14,77 |  |  |  |
| 14,83 | 21,72 | 22,49 | 15,88 | 6,53 | 3,53 | 3,81 | 10,60 | 23,73 | 19,70 | 18,12 | 31,75 |  |

2006

2007 25,38 22,19 30,84 121,24 123,50 27,36 23,98 14,48 10,19 25,94 54,73 40,12
2008 29,43 13,98 15,52 40,07 37,55 42,17 24,01 30,67 32,58 71,10 76,66 16,48
2009 16,83 17,92 13,37 7,28 16,67 26,97 39,30 57,42 80,73 97,40 45,24 39,28

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Catanduva

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2010 41,97 30,41 45,05 101,79 82,49 46,45 34,50 34,05 12,94 18,28 17,82 87,40
43,58 58,05 44,88 34,90 15,03 44,98 82,88 83,38 93,47 35,75 29,44 17,10
2011

| 2012 | 20,48 | 15,27 | 15,91 | 25,94 | 24,86 | 37,65 | 27,26 | 26,27 | 12,08 | 28,11 | 22,65 | 15,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 36,88 | 29,28 | 73,99 | 32,04 | 34,13 118,60 52,97 | 45,57 | 57,90 | 50,09 | 27,55 | 48,16 |  |  |
| 2014 | 39,15 | 17,66 | 49,02 | 29,70 | 53,16 129,70 59,42 | 22,47 | 53,57 | 68,80 | 33,48 | 18,54 |  |  |
| 2015 | 60,55 | 22,73 | 17,36 | 16,78 | 37,33 | 60,08 | 87,87 | 24,77 | 33,68 | 74,96 | 59,37 | 82,17 |
| 38,91 | 47,99 | 56,95 | 28,54 | 49,67 | 38,37 | 31,55 | 48,51 | 32,19 | 40,20 | 25,45 | 29,91 |  |

2016

2017 42,71 27,19 23,72 16,20 48,15 71,39 15,18 16,85 10,65 60,32 68,35 32,64
2018 49,54 21,51 26,58 13,75 19,06 18,89 17,34