DSP - DESPACHO 3317/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Torrão de Ouro, no rio Laranjinha, nos municípios de Ribeirão do Pinhal e Cornélio Procópio, (PR), de titularidade da GRX Engenharia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-21
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 918/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.006030/2008-81.
Assunto: Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica Torrão de
Ouro, com Registro Ativo e Aceite
conferidos à GRX Engenharia Ltda., por
meio, respectivamente, dos Despachos nº
3.479, de 19 de setembro de 2008, e nº 180,
de 27 de janeiro de 2010, localizada nos
municípios de Ribeirão do Pinhal e Cornélio
Procópio, no estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Torrão de Ouro, com 8.000 kW de Potência Instalada, cadastrada
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037259-5.01, com Registro
Ativo e Aceite conferidos à GRX Engenharia Ltda. (GRX), por meio, respectivamente, dos Despachos
nº 3.479, de 19 de setembro de 2008, e nº 180, de 27 de janeiro de 2010, localizada no rio Laranjinha,
sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Ribeirão do Pinhal e Cornélio
Procópio, no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 09/08/2002, o Despacho n° 471 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Laranjinha, c/c Despacho nº 1.104, de 15 de abril de 2013, onde foram identificados 6
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Torrão de Ouro.
3. Em 22 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.479, foi conferido o Registro
Ativo à GRX, o qual foi Aceito em 28 de janeiro de 2010 por meio do Despacho nº 180.
4. Em 26 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente
a esse empreendimento.
III – DA ANÁLISE
1 Por meio da correspondência s/n, de 23 de outubro de 2016 (Documento nº 48513.027423/2016-00).

Fl. 02 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
5. Trata-se da solicitação formulada por GRX para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração
da PCH Torrão de Ouro.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do
interessado, conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o CREA, compreendendo, também, os aspectos de
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 471/2002, de 08/08/2002.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Torrão de Ouro

PCH Torrão de Ouro Estudos de Inventário Sumário Executivo
23°14'55"S 23°14'55"S
Localização do barramento
50°27'15"W 50°28'29"W

| NA Montante (m) | 407 | 407 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 385,4 | 385,4 |
| Queda Bruta (m) | 21,6 | 21,6 |
| Área do Reservatório (km²) | 2,9 | 2,71 |
| Potência (kW) | 8.000 | 8.000 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 37,1 | 37,1 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Laranjinha ESTADO: PR 64
BACIA:

DESPACHO: 471/2002 DATA: 08/08/2002
AUTOR: Empresa Internacional de Engenharia Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 35.260 kW 6
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante

montante Força (kW)
(m) (m)
2 Vazão Média de Longo Termo.

Fl. 03 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
23°18'54"S

PCH Bonanza 440 412,2 9.800 Eixo disponível3
50°29'21"W
NA NA Condição

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante

jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
23°17'42"S

PCH Santa Mariana 365 350 6.700 PB Aceito
50°29'17"W
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: GRX Engenharia Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Gustavo de Brito Ribas 20082410042 62267/d-PR Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Santo Fachin 20093330288 25106/d-PR
topográficos

| Adriano Razera Filho | 20093311259 | 17174/d-PR | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Eduardo de Brito Neto | 20093347989 | 102192/d-PR | Estudos hidrológicos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20082410042 | 62267/d-PR | Estudos energéticos |
| Gustavo de Brito Ribas | 20164557840 | 62267/d-PR | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentada.
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentada.
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
3 Inicialmente, o empreendimento foi outorgado, por transferência, à empresa Bonanza Energética Ltda., por meio da
Resolução Autorizativa (REA) nº 425/2006, c/c REA nº 2.326/2010, entretanto a outorga foi revogada pela REA nº
5.436/2015, em virtude da inviabilidade ambiental do empreendimento.

Fl. 04 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais As informações estão iguais ao do inventário.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Torrão de Ouro
METODOLOGIA
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
ADOTADA:
Área de Drenagem

3.045 NOME DO RIO DA USINA: Laranjinha
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64390000 Porto Santa Terezinha Laranjinha 3.445
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64360000 Andirá das Cinzas 5.622
Laranjinha

64382000 Fazenda Casa Branca 2.602
64380000 Figueira Laranjinha 1.060
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.204 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Perfil Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Ciclopico
Gustavo de Brito Ribas

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 201645578404
62267/d-PR
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
64390000 Porto Santa Terezinha Laranjinha 3.445
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 8.000 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,54, referente ao Projeto Básico, é
3,57% menor que o do inventário (0,56), portanto está compatível com o
critério de tolerância de 10%.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
4 Documento nº 48513.031624/2016-00.

Fl. 05 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
12. Ressalta-se que a Série de Vazões Médias Mensais preenchida no Sumário Executivo
abrangeu um período de 1931 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 37,22 m³/s. Entretanto, a
Série de Vazões Médias Mensais apresentada no Projeto Básico foi obtida a partir de um período de
1930 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 37,1 m³/s. Portanto, diante da divergência e da
ausência de manifestação por parte da GRX, considerou-se o parâmetro definido no Projeto Básico.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Torrão de Ouro Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 23°14'55"S
50°28'29"W
Coordenadas da casa de força 23°14'53"S
50°28'29"W
Potência Instalada Total (kW) 8.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 4.490
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 4.000
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 10,75
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 95,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,648
Hb: Queda bruta nominal (m) 21,6
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,80%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 20
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,42
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Torrão de Ouro conforme solicitado por GRX, bem como o
encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

Fl. 06 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
15. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Torrão de Ouro sob a titularidade de GRX.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para
fins da emissão da DRDH.
LEILA DE MOURA CARVALHO
Especialista em Regulação
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

Fl. 07 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Torrão de Ouro

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1930 | 13,0 | 16,8 | 27,0 | 16,7 | 37,4 | 20,5 | 38,3 |  |  |  |  |  |
| 1931 60,1 | 75,9 | 55,4 | 34,9 | 40,4 | 52,2 | 37,7 | 31,5 | 35,9 | 34,8 | 57,5 | 88,8 |  |
| 1932 46,3 | 113,1 | 55,7 | 47,4 | 35,6 | 44,7 | 48,9 | 40,4 | 34,5 | 68,0 | 69,1 107,2 |  |  |
| 1933 81,3 | 76,5 | 39,8 | 17,4 | 13,3 | 16,6 | 13,7 | 9,1 | 11,0 | 9,1 | 10,6 | 9,3 |  |
| 1934 24,7 | 29,1 | 10,4 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | 6,3 | 5,4 | 8,7 | 8,6 | 5,7 | 84,0 |  |
| 1935 19,2 | 26,8 | 21,8 | 9,7 | 7,9 | 14,9 | 8,5 | 16,3 | 58,0 229,0 26,6 | 20,9 |  |  |  |
| 1936 114,5 | 30,0 | 14,2 | 9,1 | 7,5 | 7,8 | 6,1 | 10,6 | 24,8 | 10,1 | 7,0 | 25,3 |  |
| 1937 225,0 | 68,5 | 37,9 | 35,3 | 15,5 | 21,0 | 10,6 | 16,6 | 10,1 | 39,4 105,5 | 7,3 |  |  |
| 1938 18,7 | 19,9 | 9,2 | 13,6 | 49,2 | 13,9 | 16,3 | 47,2 | 15,8 | 13,5 | 9,8 | 23,2 |  |
| 1939 50,1 | 21,2 | 11,7 | 8,8 | 11,6 | 14,5 | 10,4 | 7,6 | 7,3 | 6,3 | 32,2 | 39,7 |  |
| 1940 26,8 | 16,4 | 9,8 | 8,9 | 9,3 | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 7,4 |  |
| 1941 30,4 | 47,0 | 15,0 | 9,2 | 7,7 | 6,7 | 12,1 | 28,1 | 36,9 | 36,6 | 88,0 | 70,7 |  |
| 1942 21,0 | 94,1 | 30,3 | 37,0 | 18,2 | 32,7 | 39,1 | 15,4 | 16,9 | 14,1 | 8,8 | 10,3 |  |
| 1943 19,4 | 21,3 | 13,7 | 8,8 | 7,8 | 8,2 | 7,0 | 6,3 | 7,3 | 24,6 | 24,8 | 11,7 |  |
| 1944 32,1 | 13,4 | 17,9 | 10,1 | 8,4 | 7,7 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 5,1 | 8,4 | 6,0 |  |
| 1945 | 6,5 | 41,5 | 28,4 | 7,9 | 6,8 | 23,7 | 32,9 | 8,5 | 7,1 | 7,2 | 8,4 | 6,2 |
| 1946 25,1 | 171,8 119,8 | 25,7 | 18,5 | 48,8 | 48,1 | 17,8 | 14,0 | 27,0 | 14,6 | 17,5 |  |  |
| 1947 80,3 | 85,6 | 52,5 | 18,9 | 24,1 | 16,6 | 14,8 | 15,8 | 41,5 | 54,6 | 18,5 | 19,7 |  |
| 1948 38,2 | 51,1 | 26,3 | 17,7 | 12,5 | 10,5 | 11,2 | 19,3 | 11,4 | 14,0 | 20,2 | 11,0 |  |
| 1949 | 6,1 | 6,3 | 11,9 | 10,5 | 7,7 | 8,3 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 15,4 |
| 1950 12,1 | 39,8 | 58,8 | 22,4 | 13,7 | 8,1 | 7,6 | 5,6 | 5,5 | 11,7 | 14,8 | 10,7 |  |
| 1951 44,0 | 60,5 | 69,1 | 20,5 | 11,3 | 10,0 | 8,2 | 7,2 | 5,7 | 15,6 | 36,8 | 16,5 |  |
| 1952 10,0 | 13,6 | 27,1 | 9,7 | 6,4 | 9,5 | 5,8 | 5,1 | 8,2 | 31,4 | 33,8 | 9,5 |  |
| 1953 36,6 | 61,3 | 16,3 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 9,7 | 7,8 | 11,0 | 31,6 | 19,8 | 23,6 |  |
| 1954 25,1 | 49,9 | 48,1 | 25,0 227,1 81,2 | 40,9 | 18,5 | 13,5 | 15,1 | 10,0 | 9,4 |  |  |  |
| 1955 11,0 | 8,5 | 12,1 | 13,9 | 9,2 | 17,5 | 21,2 | 21,7 | 18,2 | 11,4 | 21,6 | 14,2 |  |
| 1956 25,9 | 19,0 | 13,3 | 43,0 125,8 88,4 | 36,9 | 81,4 | 30,5 | 18,1 | 11,9 | 10,2 |  |  |  |
| 1957 16,2 | 34,3 | 14,5 | 16,1 | 9,4 | 9,3 | 100,1 60,3 155,6 54,3 | 38,1 | 47,3 |  |  |  |  |
| 1958 21,0 | 15,7 | 24,7 | 20,2 | 30,7 | 40,8 | 19,8 | 12,8 | 34,9 | 52,4 | 61,4 | 46,2 |  |
| 1959 52,0 | 90,7 | 29,0 | 20,4 | 19,5 | 13,7 | 10,0 | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 10,0 |  |
| 1960 23,1 | 17,0 | 14,4 | 49,0 | 23,2 | 34,6 | 18,3 | 16,3 | 10,2 | 27,8 | 33,4 | 15,0 |  |
| 1961 14,6 | 23,7 | 52,1 | 106,6 41,5 | 21,8 | 13,0 | 9,7 | 10,0 | 10,6 | 24,4 | 19,0 |  |  |
| 1962 14,2 | 15,2 | 24,6 | 9,8 | 8,5 | 8,9 | 7,2 | 7,9 | 10,4 | 66,7 | 22,7 | 18,5 |  |
| 1963 187,8 | 68,3 | 44,1 | 20,3 | 11,1 | 9,9 | 7,4 | 6,0 | 6,8 | 19,2 | 55,9 | 22,9 |  |
| 1964 | 8,8 | 83,9 | 29,5 | 17,3 | 13,9 | 14,8 | 19,2 | 14,4 | 10,5 | 10,3 | 15,9 | 37,9 |
| 1965 42,7 | 78,7 | 44,4 | 35,4 117,8 35,3 | 60,2 | 24,6 | 16,0 | 69,3 | 19,7 | 40,8 |  |  |  |
| 1966 35,8 | 51,3 | 27,5 | 38,5 | 14,1 | 10,5 | 12,1 | 8,5 | 14,6 | 35,5 | 44,9 | 21,3 |  |
| 1967 45,2 | 31,7 | 20,6 | 12,5 | 7,8 | 25,5 | 18,5 | 9,9 | 8,6 | 7,5 | 16,8 | 27,2 |  |
| 1968 24,3 | 24,8 | 20,5 | 10,7 | 9,0 | 7,4 | 6,9 | 7,5 | 5,8 | 11,0 | 6,9 | 12,1 |  |
| 1969 11,7 | 11,4 | 7,8 | 9,0 | 6,0 | 35,7 | 21,8 | 9,1 | 6,8 | 49,7 163,1 27,5 |  |  |  |

Fl. 08 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Torrão de Ouro

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 93,8 | 43,7 | 40,8 | 15,8 | 31,0 | 29,4 | 24,4 | 15,5 | 56,5 | 36,0 | 13,5 | 94,2 |
| 1971 198,9 | 37,8 | 22,0 | 13,7 | 18,5 | 58,4 | 97,3 | 22,8 | 17,1 | 14,4 | 10,6 | 21,0 |
| 1972 90,8 | 194,6 | 62,4 | 50,0 | 20,7 | 14,3 | 73,7 | 69,5 | 86,3 238,3 54,1 | 50,5 |  |  |
| 1973 107,0 | 81,3 | 57,7 | 26,8 | 45,7 | 34,6 | 43,8 | 46,8 | 35,5 | 96,6 | 46,4 | 30,0 |
| 1974 111,6 | 56,7 | 127,9 | 41,2 | 24,5 | 90,2 | 31,8 | 18,0 | 12,8 | 69,9 | 29,4 129,8 |  |
| 1975 147,1 101,1 | 40,3 | 19,2 | 16,7 | 13,8 | 17,7 | 17,0 | 11,3 104,5 74,6 171,5 |  |  |  |  |
| 1976 105,3 145,9 | 58,9 | 37,1 | 31,7 | 76,8 | 32,7 114,7 87,7 | 88,6 112,4 73,9 |  |  |  |  |  |
| 1977 107,7 | 58,3 | 20,9 | 77,6 | 17,6 | 19,4 | 13,7 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 13,5 | 52,6 |
| 1978 15,4 | 7,7 | 27,4 | 6,1 | 8,0 | 4,8 | 35,0 | 13,6 | 53,6 | 15,5 | 18,3 | 27,6 |
| 1979 18,5 | 14,9 | 16,3 | 7,6 | 19,2 | 10,9 | 12,5 | 20,8 | 60,5 | 30,5 | 27,8 | 28,6 |
| 1980 63,6 | 77,6 | 134,7 | 59,7 | 25,2 | 23,6 | 41,3 | 23,1 | 57,3 | 26,7 | 18,0 | 84,9 |
| 1981 126,9 | 41,7 | 18,8 | 20,9 | 18,6 | 13,0 | 12,1 | 12,1 | 9,4 | 30,9 | 47,3 110,4 |  |
| 1982 33,1 | 69,1 | 40,6 | 19,7 | 15,6 | 78,2 127,6 31,4 | 17,9 | 36,7 139,4 239,2 |  |  |  |  |
| 1983 86,0 | 51,0 | 71,2 | 37,9 176,5 326,4 70,2 | 33,8 120,4 62,5 | 42,2 | 26,4 |  |  |  |  |  |
| 1984 22,0 | 22,2 | 19,1 | 26,4 | 24,1 | 15,0 | 13,4 | 15,5 | 27,4 | 17,3 | 17,4 | 52,4 |
| 1985 21,5 | 15,7 | 31,0 | 45,1 | 27,0 | 22,1 | 14,7 | 13,3 | 12,2 | 10,5 | 12,8 | 12,7 |
| 1986 13,0 | 37,4 | 31,8 | 25,8 | 61,7 | 24,2 | 14,4 | 48,4 | 20,7 | 17,8 | 17,2 | 79,3 |
| 1987 39,6 | 115,1 | 27,9 | 19,3 | 98,4 115,3 37,4 | 19,1 | 17,0 | 25,7 109,9 45,3 |  |  |  |  |
| 1988 25,5 | 24,7 | 27,5 | 19,9 | 81,0 | 61,6 | 18,7 | 15,4 | 14,7 | 18,4 | 19,4 | 15,3 |
| 1989 160,2 | 88,7 | 54,1 | 26,3 | 21,1 | 21,2 | 41,6 | 39,1 | 83,4 | 25,2 | 25,3 | 93,2 |
| 1990 375,6 | 47,1 | 26,1 | 23,1 | 23,9 | 21,5 | 89,6 | 55,3 | 56,8 | 64,7 | 32,3 | 27,6 |
| 1991 28,8 | 54,6 | 66,1 | 30,1 | 21,0 | 26,3 | 23,7 | 23,0 | 16,4 | 26,2 | 25,6 | 75,7 |
| 1992 20,1 | 45,7 | 105,2 | 98,5 174,0 52,9 | 24,9 | 20,1 | 40,1 | 60,8 | 30,4 | 36,2 |  |  |
| 1993 101,4 117,0 | 44,2 | 47,4 | 29,1 | 55,7 | 20,5 | 18,3 | 57,0 | 69,5 | 19,2 | 27,5 |  |
| 1994 60,8 | 35,9 | 22,7 | 15,6 | 16,3 | 50,5 | 21,7 | 15,7 | 11,7 | 16,0 | 27,0 | 17,7 |
| 1995 156,6 106,3 | 39,3 | 57,1 | 23,1 | 27,1 | 47,9 | 19,7 | 59,2 | 87,6 | 25,4 | 20,9 |  |
| 1996 38,3 | 35,3 | 47,9 | 28,2 | 15,1 | 12,6 | 10,5 | 10,1 | 20,3 | 42,5 | 30,2 | 46,1 |
| 1997 278,1 174,9 | 34,5 | 20,2 | 15,0 | 53,9 | 45,9 | 35,8 | 43,0 | 36,6 | 91,4 | 57,0 |  |
| 1998 68,4 | 88,2 | 100,3 127,3 58,4 | 44,1 | 27,7 | 42,5 165,7 177,8 43,5 | 33,7 |  |  |  |  |  |
| 1999 13,2 | 57,2 | 26,6 | 27,7 | 39,1 | 26,2 | 44,1 | 13,4 | 20,4 | 11,7 | 9,4 | 9,3 |
| 2000 13,6 | 119,9 | 22,3 | 14,5 | 13,4 | 17,0 | 17,2 | 36,8 157,7 32,8 | 31,0 | 39,8 |  |  |
| 2001 50,1 | 110,1 | 31,8 | 26,5 | 28,4 | 61,1 | 21,1 | 20,3 | 25,7 | 27,8 | 12,9 | 27,0 |
| 2002 106,9 | 27,6 | 42,7 | 13,8 | 58,7 | 17,4 | 13,4 | 48,9 | 35,1 | 16,5 | 42,5 | 64,7 |
| 2003 93,9 | 99,9 | 33,3 | 43,4 | 22,7 | 18,8 | 29,3 | 13,3 | 10,8 | 13,8 | 28,8 | 22,3 |
| 2004 80,2 | 33,7 | 29,0 | 14,1 | 86,9 | 61,9 | 37,8 | 15,3 | 11,1 | 42,2 | 34,3 | 22,2 |
| 2005 118,4 | 42,8 | 16,4 | 12,6 | 17,6 | 10,5 | 8,0 | 6,5 | 23,9 | 70,9 | 39,6 | 52,7 |
| 2006 25,4 | 62,4 | 19,0 | 18,2 | 6,8 | 6,2 | 6,7 | 4,3 | 10,5 | 21,8 | 7,8 | 42,5 |
| 2007 133,1 228,6 | 81,5 | 22,4 | 14,9 | 9,3 | 74,3 |  |  |  |  |  |  |