DSP - DESPACHO 3325/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Rio do Sul, no rio Itajaí Açu, no município de Lontras, (SC), de titularidade da Rio do Sul Energética Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-21
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 919/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.004517/2010-43
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Rio do Sul, com Registro Ativo e Aceite
conferidos à empresa Rio do Sul Energética Ltda., por
meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.806, de 23 de
setembro de 2010, e nº 2.899, de 12 de julho de 2011,
localizada no município de Lontras, estado de Santa
Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Rio do Sul, com 10.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035427-9.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Rio do Sul
Energética Ltda. (Rio do Sul Energética ou Interessada), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.806, de 23
de setembro de 2010, e nº 2.899, de 12 de julho de 2011, localizada no rio Itajaí Açu, sub-bacia 83, na bacia
hidrográfica do Atlântico Sudeste, no município de Lontras, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 3 de fevereiro de 2010, o Despacho n° 248 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Itajaí-Açu, no trecho entre a confluência dos seus formadores, os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, e o reservatório
da UHE Salto do Pilão (El. 319,0 m), onde foi identificado 1 aproveitamento hidrelétrico, a PCH Rio do Sul.
3. Em 23 de setembro de 2010, por meio do Despacho nº 2.806, foi conferido o Registro Ativo à Rio do
Sul Energética, o qual foi aceito em 12 de julho de 2011 por meio do Despacho nº 2.899.
4. Em 19 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento, complementado2 em 27 de outubro de 2016.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada Rio do Sul Energética para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Rio
do Sul.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência nº 001-ITAJAI2016, de 15 de janeiro de 2016, protocolado sob nº 48513.001094/2016-00.
2 Por meio da correspondência nº 001-ITAJAI2016, de 15 de janeiro de 2016, protocolado sob nº 48513.027505/2016-00.
48524.012864/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 248, de 3 de fevereiro de 2010.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Rio do Sul

PCH Rio do Sul Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°8'8,38"S 27°8'8,38"S
Localização do Barramento
49°31'53,93"W 49°31'53,93"W

NA Montante (m) 327,1 327,1
NA Jusante (m) 319,1 319,10
Queda Bruta (m) 8 8

| Área do Reservatório (km²) | 0,04 | 0,0986 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 10000 | 10000 |
| Energia Média (kWméd) | 5530 | 5134 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 156,82 | 119,76 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Rio Itajaí-Açu ESTADO: SC 83
BACIA:

DESPACHO: 248/2010 DATA: 3/2/2010
AUTOR: Sérgio Moisés Rodrigues Batista / Elizeu Riba
EIXOS
POTÊNCIA: 10.000 kW 1
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
Não existe eixo inventariado a montante

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
Usina Hidrelétrica Salto 27°7'0"S

319 112,77 191.890,00 Em operação
Pilão
49°30'0"W
III.2 – Aspectos de Gestão
3 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: 3 Energie Engenharia Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Sérgio Moises Rodrigues Batista | 3792742-7 | 046730-3 | Responsável Geral do Projeto |
| Cesar Luis Teixeira | 3946611-2 | 081864-9 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Inácio Kotovicz | 4035835-9 | 082870-5 | Estudos geotécnicos |
| Sérgio Moises Rodrigues Batista | 5987412-6 | 046730-3 | Estudos hidrológicos |
| Sérgio Moises Rodrigues Batista | 5987412-6 | 046730-3 | Estudos energéticos |
| Sérgio Moises Rodrigues Batista | 5987412-6 | 046730-3 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de Licença Não possui
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não possui
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais Não houve diferenças na queda e nos níveis operacionais em relação ao inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Rio do Sul
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

5.466,34 NOME DO RIO DA USINA: Itajaí Açu
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
83300002 Posto Rio do Sul Rio Itajaí-Açu 5.160
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 83300200 | Posto Rio do Sul Novo | Rio Itajaí-Açu | 5.160 |
| 83520000 | Posto Warnow | Rio Itajaí-Açu | 9.790 |
| 83690000 | Indaial | Rio Itajaí-Açu | 9.850 |
| 83440000 | Ibirama | Rio Itajaí do Norte | 3.330 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.724,43 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Sérgio Moises Rodrigues Batista Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 5987412-6
046730-3 ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
83300002 Posto Rio do Sul Rio Itajaí-Açu 51.60
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 10.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado prevê
4 turbinas de 2577,32 kW e 4 geradores de potência unitária nominal de 2.777,78 kVA,
com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
4 Anexo ao documento nº 48513.027505/2016-00.

FL. 05 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Rio do Sul Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 27°8'8,38"S
49°31'53,93"W
Coordenadas da casa de força 27°8'8,38"S
49°31'53,93"W
Potência Instalada Total (kW) 10.000
Número de Unidades Geradoras 4
Potência instalada por gerador (kVA) 2777,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 2577,32
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 7,76
Rendimento nominal por turbina (%) 92,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,64
Hb: Queda bruta nominal (m) 8
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 720 kW médio5
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 11,27
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 5
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Destaca-se que a série de vazões utilizou somente dados consistidos disponibilizados pela ANA,
referente ao posto Rio do Sul – código ANA 83300002 -, localizado próximo ao eixo da PCH Rio do Sul. Para o
preenchimento das falhas da série de vazões, foram utilizados os postos Rio do Sul Novo – código 83300200 -, Indaial
– código ANA 83690000 -, Ibirama – código ANA 83440000 –, e Warnow – código ANA 83520000. Devido à restrição
dos períodos disponíveis das séries de vazões históricas disponibilizadas pela ANA, a série de vazões elaborada para
a PCH Rio do Sul restringe-se ao período jan/1941 a dez/2005.
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Rio do Sul às empresas Rio do Sul Energética Ltda. bem como o encaminhamento de
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
5 A empresa declarou 10Kwh como consumo interno, para fins dos dados de garantia física, tal valor foi convertido para kW médio.

FL. 06 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Rio do Sul sob a titularidade da Rio do Sul Energética Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
ANA CLÁUDIA CIRINO DOS SANTOS
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
ANEXO
Série informada de vazões médias mensais para a PCH Rio do Sul

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 | 86,44 145,13 101,01 | 45,78 | 80,63 114,43 | 48,97 133,32 | 76,65 | 95,54 138,29 | 87,09 |  |  |  |  |  |
| 1942 | 40,89 131,36 | 87,29 | 93,75 | 74,05 | 74,79 | 65,47 | 71,93 | 69,39 | 59,32 | 30,19 | 37,29 |  |
| 1943 | 33,69 | 54,24 | 26,80 | 22,35 | 60,17 194,92 116,53 275,44 143,01 | 90,05 | 67,59 | 40,36 |  |  |  |  |
| 1944 | 113,35 | 43,12 104,98 | 34,96 | 22,99 | 26,70 | 26,27 | 21,19 | 29,87 | 31,15 | 52,23 | 20,66 |  |
| 1945 | 14,09 | 64,52 | 32,20 | 25,74 | 15,68 | 22,03 | 34,11 | 25,95 | 57,63 | 68,54 | 28,39 | 31,99 |
| 1946 | 85,81 227,76 169,50 | 60,49 | 61,87 141,96 190,69 113,35 | 69,71 108,06 | 53,71 | 63,77 |  |  |  |  |  |  |
| 1947 | 60,81 137,72 | 81,47 | 30,09 | 35,17 | 55,19 | 64,09 | 99,58 246,83 220,35 | 97,36 | 84,86 |  |  |  |
| 1948 | 69,07 128,18 117,59 | 99,16 238,36 | 58,79 119,71 290,27 | 57,84 | 55,62 | 68,65 | 26,91 |  |  |  |  |  |
| 1949 | 37,82 | 21,93 | 38,98 | 71,30 | 33,48 | 92,48 | 40,26 | 86,55 103,08 | 63,03 | 31,57 | 31,68 |  |
| 1950 | 96,83 | 81,47 113,35 | 36,65 | 50,21 | 38,03 | 38,56 108,06 | 75,96 203,40 | 44,49 | 62,82 |  |  |  |
| 1951 | 122,89 247,89 144,07 | 42,16 | 25,85 | 27,54 | 41,21 | 19,49 | 26,38 193,86 | 88,88 | 50,53 |  |  |  |
| 1952 | 73,73 | 54,98 | 26,70 | 26,80 | 15,57 | 59,26 | 95,98 | 36,02 150,43 203,40 150,43 | 53,50 |  |  |  |
| 1953 | 70,45 114,41 | 57,42 | 30,72 | 26,91 | 24,37 | 27,76 | 28,18 | 75,96 134,54 181,15 | 76,27 |  |  |  |
| 1954 | 72,78 | 66,85 116,53 | 75,11 177,97 188,57 247,89 | 67,80 251,07 399,26 | 62,73 | 42,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | 37,58 | 50,61 | 60,25 | 71,08 125,01 109,11 258,49 112,29 139,84 | 52,65 | 49,37 | 76,38 |  |  |  |  |  |
| 1956 | 144,07 154,67 | 56,36 111,23 131,36 | 58,48 | 53,07 | 91,95 230,94 136,66 | 65,47 | 56,46 |  |  |  |  |  |
| 1957 | 60,28 | 57,52 | 74,26 | 79,56 | 72,25 | 54,88 221,41 536,04 453,41 191,75 | 86,97 | 48,73 |  |  |  |  |
| 1958 | 44,49 | 71,83 211,87 | 53,18 | 35,28 | 99,79 | 51,80 119,71 220,35 165,26 145,13 123,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 62,18 109,11 | 51,38 | 86,23 | 75,85 | 42,16 | 31,15 | 59,01 177,97 | 59,64 | 29,34 | 33,05 |  |  |
| 1960 | 32,10 | 79,77 | 89,94 | 67,16 | 33,90 | 30,19 | 19,49 155,73 | 98,63 138,78 168,44 | 86,55 |  |  |  |
| 1961 | 70,66 125,01 161,02 | 78,39 | 42,69 | 48,94 | 51,80 | 25,42 351,71 348,53 342,18 170,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | 71,30 | 70,55 | 89,41 | 40,68 | 96,61 | 60,38 | 79,66 | 43,65 161,02 105,62 | 85,28 | 55,40 |  |  |
| 1963 | 224,59 412,09 144,07 113,35 | 41,85 | 26,48 | 32,31 | 32,96 131,33 289,40 216,83 115,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 47,47 | 71,68 | 52,15 | 64,72 | 89,08 | 52,94 | 57,27 | 77,15 | 98,52 102,00 | 63,23 | 56,27 |  |
| 1965 | 60,25 | 35,50 | 51,25 | 60,25 122,38 | 54,14 113,93 169,61 103,99 112,29 | 92,91 193,86 |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 176,91 498,96 154,67 | 93,75 | 66,74 137,72 | 73,20 | 75,74 224,59 132,42 | 94,60 138,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 98,73 207,64 131,36 | 59,11 | 44,39 | 79,98 | 78,82 | 82,00 268,02 166,32 130,30 115,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 38,98 | 27,86 | 28,07 | 24,90 | 16,00 | 22,03 | 28,81 | 16,63 | 67,38 | 61,55 103,08 | 66,95 |  |
| 1969 | 145,13 253,19 136,66 244,71 | 50,11 146,19 132,42 | 81,25 | 68,33 | 48,31 105,94 | 41,42 |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 77,33 | 78,92 | 72,35 | 44,18 | 53,50 164,20 129,24 | 93,22 110,17 | 98,94 | 39,62 145,13 |  |  |  |  |
| 1971 | 273,32 163,14 270,14 191,75 229,88 282,85 187,51 | 92,38 102,97 | 97,04 | 29,87 | 22,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 51,80 253,19 | 96,93 | 72,78 | 30,19 114,41 | 89,58 348,53 301,92 207,64 122,89 121,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 123,95 139,84 | 74,58 | 82,74 121,83 175,86 272,26 376,08 310,39 102,97 | 80,83 | 63,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 131,36 155,73 158,91 | 52,76 | 36,97 | 60,81 | 88,03 | 44,28 126,06 | 62,93 | 65,15 | 31,89 |  |  |  |
| 1975 | 67,06 | 48,41 135,60 | 45,66 | 52,86 | 72,88 | 41,63 154,67 468,24 329,46 | 97,14 329,46 |  |  |  |  |  |
| 1976 | 188,57 | 70,24 165,26 | 49,47 136,66 203,40 | 87,40 255,31 130,30 | 96,30 | 68,96 275,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 298,74 270,14 133,48 | 92,80 | 49,05 | 33,69 | 41,32 270,14 | 95,03 302,98 230,94 | 83,05 |  |  |  |  |  |
| 1978 | 86,02 | 64,73 | 88,14 | 29,03 | 21,51 | 27,33 | 58,27 | 38,35 122,89 | 50,21 114,41 172,68 |  |  |  |
| 1979 | 53,92 | 32,20 | 42,06 | 49,15 181,15 | 66,32 | 65,05 | 72,88 | 78,50 377,14 189,63 182,21 |  |  |  |  |
| 1980 | 109,11 | 54,88 195,98 | 63,67 | 66,53 | 58,37 170,56 332,64 269,08 159,96 133,48 332,64 |  |  |  |  |  |  |  |

FL. 08 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Série informada de vazões médias mensais para a PCH Rio do Sul

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1981 185,39 117,59 48,63 43,01 33,16 32,84 45,87 35,70 74,26 72,46 63,88 101,59
1982 45,55 201,28 104,77 56,99 43,22 93,65 131,36 104,24 61,02 176,91 375,02 148,31
1983 202,34 191,75 247,89 139,84 359,13 357,01 1108,11 399,33 228,82 143,01 129,24 186,45

| 1984 | 117,59 | 80,51 114,07 | 92,38 116,53 218,23 188,57 537,10 168,44 190,69 190,69 105,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 61,55 236,24 103,39 117,59 | 61,97 | 35,81 | 63,14 | 29,66 | 50,96 | 54,13 | 95,66 | 16,21 |  |
| 1986 | 23,52 | 88,35 | 52,44 | 44,39 | 32,52 | 50,53 | 29,87 | 43,22 | 74,16 133,48 205,52 208,70 |  |
| 1987 | 246,83 206,58 | 60,49 | 59,11 247,89 134,54 119,71 147,25 | 88,56 273,32 | 71,30 | 50,85 |  |  |  |  |
| 1988 | 61,44 | 82,00 | 72,67 | 77,97 237,30 134,54 | 61,76 | 33,26 | 83,58 | 85,49 | 41,21 | 28,92 |
| 1989 | 180,09 176,91 104,77 114,41 210,81 | 43,75 | 59,96 | 69,49 266,96 | 88,99 | 51,38 | 48,73 |  |  |  |
| 1990 | 364,42 206,58 141,96 153,61 100,43 361,24 241,54 181,15 212,93 351,71 261,66 | 91,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | 81,47 | 54,56 | 50,74 | 30,19 | 29,45 | 98,20 | 84,43 155,73 | 48,84 144,07 161,02 123,95 |  |  |
| 1992 | 117,59 163,14 122,89 | 59,22 193,86 298,74 382,43 268,02 154,67 | 81,57 107,00 | 85,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | 151,49 281,79 146,19 | 95,24 | 99,37 109,11 188,57 | 73,73 194,92 254,25 | 87,61 127,12 |  |  |  |  |  |
| 1994 | 61,55 266,96 143,01 150,43 209,75 204,46 270,14 109,11 | 54,03 116,53 185,39 | 71,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 | 382,48 243,05 132,08 | 58,59 | 44,53 | 76,70 | 96,19 | 77,02 126,06 197,04 | 79,66 | 52,23 |  |  |
| 1996 | 157,85 166,32 179,03 126,06 | 38,98 | 88,99 145,13 126,06 224,59 206,58 | 79,24 122,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1997 | 189,63 423,75 145,13 | 42,27 | 38,56 | 54,45 128,18 155,73 101,91 369,72 380,31 131,36 |  |  |  |  |  |  |

1998 203,41 284,93 298,35 290,27 220,35 122,89 189,63 352,77 411,03 279,67 118,65 105,94

| 1999 | 93,97 149,37 | 87,50 | 98,31 | 46,08 | 76,70 253,19 | 63,03 | 74,05 205,52 | 87,82 | 56,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 139,84 149,37 122,89 | 64,41 | 47,88 | 55,62 110,17 | 72,78 305,10 296,62 100,13 158,22 |  |  |  |  |
| 2001 | 202,34 310,39 148,31 143,01 234,12 169,50 149,37 | 87,61 170,56 373,96 107,00 165,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 125,01 | 95,77 | 78,61 143,01 | 82,52 | 97,36 | 85,39 255,31 200,22 243,65 290,27 297,68 |  |  |  |
| 2003 | 79,88 103,08 137,72 | 53,07 | 43,33 | 77,15 | 59,85 | 33,58 | 40,79 | 89,94 | 89,20 195,98 |
| 2004 | 67,16 | 47,57 | 30,51 | 52,23 | 84,43 | 68,20 163,14 | 54,78 138,79 232,73 132,82 125,37 |  |  |
| 2005 | 106,48 | 50,90 | 38,68 | 67,71 179,05 108,96 104,49 | 95,04 440,02 274,49 168,12 | 69,69 |  |  |  |