DSP - DESPACHO 302/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Santa Leopoldina, no rio Santa Maria da Vitória, no município de Santa Leopoldina, no município de Santa Leopoldina, (ES), de titularidade da Pequena Central Hidrelétrica SL S.A.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-02-25
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL
Em 23 de fevereiro de 2016.
Processo: 48500.000467/2007-31
Assunto: Adequação do Sumário Executivo
referente à Pequena Central Hidrelétrica
Santa Leopoldina, com Registro Ativo e
Aceite conferidos à empresa Pequena
Central Hidrelétrica SL S/A, por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 237, de
2 de fevereiro de 2007, e nº 744, de 30 de
março de 2007, localizada no município de
Santa Leopoldina, no estado do Espírito
Santo.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Leopoldina, com 11.000 kW de Potência Instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.ES.035273-0.01,
com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Pequena Central Hidrelétrica SL S.A.
(Interessada), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 237, de 2 de fevereiro de 2007, e nº
744, de 30 de março de 2007, localizada no rio Santa Maria da Vitória, sub-bacia 57, na bacia
hidrográfica do Atlântico Leste, no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo.
II – DOS FATOS
2. Em 19/01/2007, o Despacho n° 101 retificou a divisão de quedas os Estudos de
Inventário Hidrelétrico do rio Santa Maria da Vitória, aprovada por meio do Despacho nº 77, de 16 de
fevereiro de 2000.
3. Em 2 de fevereiro de 2007, por meio do Despacho nº 237, foi conferido o Registro
Ativo à empresa Pequena Central Hidrelétrica SL S.A., o qual foi aceito em 30 de março de 2007 por
meio do Despacho nº 744.
\SCG\NT\117\NT_077LG0202 48524.001329/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
4. Em 09 de maio de 2011, a titularidade do processo 48500.000467/2007-31 foi
transferida da empresa Duto Engenharia Ltda. para a Pequena Central Hidrelétrica SL S.A., por
intermédio do Despacho nº 1.956.
5. Em 20 de outubro de 2015, por meio da correspondência Sem Número1, a
interessada protocolou o Sumário Executivo referente a esse empreendimento, o qual foi
apresentado de maneira completa em 27 de janeiro de 2016.
III – DA ANÁLISE
6. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Pequena Central Hidrelétrica SL S/A
para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH)
referente ao processo de implantação e exploração da PCH Santa Leopoldina.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 101, de 19/01/2007.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Leopoldina

PCH Santa Leopoldina Estudos de Inventário Sumário Executivo
20°5'27"S 20°5'12"S
Localização do barramento
40°32'40"W 40°33'8"W
NA Montante (m) 70 100
NA Jusante (m) 39 14,93
Queda Bruta (m) 31 85,07

Área do Reservatório (km²) 0,37 0,0037
Potência (kW) 9.200 11.000
Vazão Qmlt2 (m³/s) 35,10 9,08
Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Santa Maria (da Vitória) ESTADO: ES SUB-BACIA: 57
DESPACHO: 101 DATA: 19/01/2007
AUTOR: Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA

POTÊNCIA: 77.260 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 5
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
20°5'5"S

UHE Suíça 350,0 102,0* 33.900 Concedido
40°33'36"W
1 DOC SICNET 48513.028569/2015-00
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
9. Note-se que, conforme apresentado na Tabela 1, as características do
aproveitamento são diferentes dos definidos no inventário do rio Santa Maria.
10. Sinteticamente, o barramento do aproveitamento foi deslocado da posição
originalmente prevista nos estudos de inventário do rio Santa Maria, no leito do rio, para o canal de
fuga da UHE Suíça, no trecho de vazão reduzida, o que permitiu elevar o nível de montante de 70,00
para 100,00 metros (Nível de jusante da UHE Suíça). A casa de força, por sua vez, continua
localizada na posição originalmente definida no inventário, porém, a cota obtida nos levantamentos
de campo foi 14,93 metros, diferente dos 39,00 metros obtidos nos levantamentos dos estudos de
inventário.
11. Em relação à vazão observa-se que houve alteração da série hidrológica prevista
para o aproveitamento, traduzida na Tabela 1 pela alteração da Qmlt. A revisão da PCH Santa
Leopoldina utiliza a série defluente da UHE Suíça, sem vertimentos, o que altera significativamente a
série de vazões do empreendimento, logo, a média de longo termo. Contudo, a PCH Santa
Leopoldina definida no inventário também era em derivação, logo a vazão a ser efetivamente
aproveitada não seria o total da série anterior, pois ainda haveria necessidade de se manter uma
defluência no trecho de vazão reduzida (a ser definida pelo órgão de recursos hídricos). Ademais,
como resultado, o vertedouro precisa apenas comportar a vazão máxima defluente da casa de força
da UHE Suíça, que é de 20,65 m3/s.
12. No cômputo geral, as alterações permitiram aumentar a potência de 9.200 kW para
11.000 kW e a energia média do empreendimento de 4,6 MWmédios para 6,45 MWmédios, o que é
uma otimização do aproveitamento do trecho, sendo recomendável sua aprovação.
13. Com vistas a evitar possíveis conflitos com estudos de inventários ou outros
empreendimentos, foram pesquisados os sistemas de informação3 da ANEEL. Constatou-se que
inexistem estudos ou projetos hidroenergéticos em andamento no trecho em análise.
14. A partição de quedas definida como o aproveitamento ótimo da cascata do rio Santa
Maria não está sendo afetada uma vez que a PCH Santa Leopoldina é o único empreendimento
previsto entre o canal de fuga da UHE Suíça e a foz do rio Santa Maria no Oceano Atlântico. Assim,
uma revisão dos estudos de inventário torna-se desnecessária.
15. Frise-se que a alternativa apresenta vantagens também do ponto de vista ambiental.
Além da redução da área do reservatório, aponta-se que o empreendimento revisado dispõe de
licenciamento ambiental prévio, apresentada na Tabela 4, a seguir.
3 Nominalmente: Siph, Sigel, Sicnet, Outorga de Geração e Relatório de Acompanhamento de Estudos e Projetos
Hidroenergéticos.

FL. 04 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
16. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: SPEC-Planejamento,Engenharia,Consultoria Eireli

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Responsável Geral do
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat 14201400000002079408 CREA n°. 9862/D
Projeto
Estudos cartográficos e

Marcelo Silva Narciso 200982358 CREA ES415
topográficos

Luiz Alexandre Pereira 14201400000002089160 CREA MG 2113014 Estudos geotécnicos
Sandra Regina da Luz 14201400000002089250 CREA MG 2113121 Estudos hidrológicos
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat 14201500000002657117 CREA n°. 9862/D Estudos energéticos
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat 14201500000002657117 CREA n°. 9862/D Estruturas extravasoras
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença LICENÇA PRÉVIA4
Número 19/2015
Órgão emissor IEMA – ES
Data de emissão 02/03/2015
Validade 07/12/2018
Vazão remanescente 2,042
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não Emitida
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
17. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6,
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e Níveis Operacionais A queda do Sumário Executivo é superior, e os níveis operacionais foram alterados, como
explicitado no item III.1.
4 48513.016344/2015-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Leopoldina
METODOLOGIA Medição Direta no Canal de Fuga da UHE Suíça e Aplicação de método indireto para extensão da
ADOTADA: série de vazões.
Área de Drenagem

993 NOME DO RIO DA USINA: Santa Maria da Vitória
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

2040045 UHE Suíça Santa Maria da Vitória 894
POSTO FLUVIOMÉTRICO PARA EXTENSÃO DA SÉRIE

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
51770000 Córrego do Galo Jucu Braço Norte 980
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 20,65 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA
GRAVIDADE/TERRA
BARRAGEM:
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat, Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 142015000000026570835
CREA n°. 9862/D ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
2040045 UHE Suíça Santa Maria da Vitória 894
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 11.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3666 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.074 kVA, com 0,9 de fator de potência.
18. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimada no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
19. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
apresentação da DRDH, desde que compatíveis com estes.
5 DOC SICNET 48513.028569/2015-71-2 (VIA 001) (ANEXO: 002)

FL. 06 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Santa Leopoldina Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 11.000
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 4.074 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 3.667 / 2,60
Rendimento da turbina 91,00%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,33%
Indisponibilidade programada (%) 6,86%
Perdas hidraúlicas nominais (m) 3,49
Queda bruta nominal (m) 85,07
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,1%
Consumo Interno (kW médio) 57,60
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 2,0426
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 2,1186
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
20. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum
ato referente à adequação do projeto apresentado pela empresa Pequena Central Hidrelétrica SL
S/A.
21. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
22. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Santa Leopoldina,
nos termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
23. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
6 A ser confirmada quando da obtenção da DRDH.

FL. 07 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela
SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos,
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua
publicação.
[...]
24. Assim, é adequada a emissão do DRS-PCH referente à PCH SANTA LEOPOLDINA
à empresa Pequena Central Hidreletrica SL S/A, bem como o encaminhamento de Ofício à Agência
Estadual de Recursos Hídricos (do Espírito Santo), para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
25. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
26. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Santa Leopoldina de titularidade da empresa
Pequena Central Hidreletrica SL S/A.

FL. 08 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
27. Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício à Agência Estadual de Recursos Hídricos,
para fins da emissão da DRDH.
LEONARDO MAROTTA GARDINO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 09 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Leopoldina

| Ano JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET OUT NOV | DEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 10,27 | 8,88 | 11,20 | 7,88 | 5,66 | 3,66 | 4,80 | 5,34 | 6,54 | 9,21 17,17 14,53 |  |
| 1932 20,65 12,35 11,85 | 8,06 | 9,06 | 8,47 | 6,59 | 4,17 | 2,74 | 3,94 | 9,65 11,81 |  |  |
| 1933 20,65 16,67 16,17 20,65 20,65 13,99 11,47 8,00 | 4,46 | 5,93 10,68 16,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1934 15,46 12,98 13,68 13,12 9,51 | 7,63 | 6,49 | 5,09 | 4,46 | 6,07 | 9,41 | 8,35 |  |  |  |
| 1935 20,65 20,65 15,81 15,44 9,77 | 7,40 | 5,76 | 4,83 | 2,99 | 3,96 | 6,25 11,35 |  |  |  |  |
| 1936 5,64 | 14,36 13,63 | 7,07 | 5,27 14,36 8,15 | 3,59 | 4,17 | 8,81 10,36 13,81 |  |  |  |  |
| 1937 17,99 20,65 14,90 20,65 20,65 11,60 11,37 7,66 | 5,67 | 6,27 14,53 20,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938 16,18 | 8,81 | 7,09 | 10,56 6,40 | 9,94 | 5,36 | 6,21 | 3,92 | 5,11 15,62 18,82 |  |  |
| 1939 19,15 12,08 | 7,29 | 6,45 | 4,08 | 3,17 | 2,92 | 1,86 | 2,08 | 1,65 | 0,98 | 7,13 |
| 1940 6,16 | 6,39 | 15,44 | 9,14 10,94 10,02 5,06 | 3,12 | 3,73 | 4,36 | 9,56 | 5,43 |  |  |
| 1941 8,34 | 10,44 14,54 15,09 9,72 | 6,81 | 6,58 | 4,68 | 5,85 | 7,21 | 6,49 12,91 |  |  |  |
| 1942 20,65 14,36 11,40 | 9,96 | 6,51 | 5,88 | 5,76 | 7,29 | 4,05 | 5,54 15,27 20,65 |  |  |  |

1943 20,65 20,65 20,65 19,15 14,54 12,85 10,61 8,25 9,06 12,62 13,09 20,65

| 1944 18,66 13,82 13,10 10,85 11,16 9,01 | 7,66 | 8,05 | 1,24 | 4,40 | 7,35 20,65 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 20,65 18,00 19,48 20,65 17,01 11,16 9,61 | 8,19 | 8,69 | 8,60 14,18 20,65 |  |  |  |  |  |
| 1946 17,67 10,76 12,91 18,16 13,46 8,66 | 6,85 | 6,87 | 4,61 | 7,15 | 9,20 | 9,05 |  |  |
| 1947 6,18 | 5,99 | 9,17 | 7,76 | 7,68 | 4,54 | 4,75 | 4,04 | 4,03 14,37 19,98 20,65 |
| 1948 18,33 13,28 13,28 10,10 11,80 8,28 | 7,47 | 5,03 | 3,94 | 4,75 | 9,14 20,65 |  |  |  |

1949 20,65 20,65 20,65 20,65 16,18 14,91 11,51 8,62 6,54 10,40 19,19 20,65

| 1950 20,65 14,96 13,11 10,92 7,51 | 7,01 | 6,10 | 3,82 | 3,43 | 3,85 12,61 20,65 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1951 12,00 16,49 20,65 13,73 8,37 12,58 6,88 | 8,39 | 4,04 | 3,16 | 2,17 12,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 20,65 20,65 20,65 12,68 8,26 | 7,46 | 8,36 | 8,36 | 6,94 | 4,15 20,65 20,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1953 16,45 19,90 11,55 11,17 7,45 | 5,20 | 4,57 | 3,56 | 3,09 | 2,92 16,88 20,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1954 18,37 | 8,16 | 5,75 | 11,77 5,49 | 4,98 | 3,55 | 2,70 | 3,46 | 2,96 | 3,18 | 5,68 |  |
| 1955 8,35 | 4,17 | 2,46 | 4,66 | 3,74 | 1,68 | 1,11 | 0,25 | 0,21 | 2,40 18,88 15,42 |  |  |
| 1956 8,47 | 3,56 | 7,66 | 2,63 | 2,84 | 3,15 | 2,20 | 2,50 | 2,14 | 5,94 14,99 20,65 |  |  |
| 1957 20,65 15,17 17,78 18,28 12,81 12,33 7,94 | 4,84 | 4,10 | 3,77 11,77 20,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 14,19 12,78 | 8,32 | 14,43 10,20 6,35 | 7,15 | 4,66 | 5,36 | 7,76 | 8,65 | 7,67 |  |  |  |
| 1959 9,11 | 4,42 | 9,79 | 4,02 | 3,65 | 1,93 | 1,58 | 0,93 | 2,54 | 5,27 10,92 20,65 |  |  |
| 1960 20,65 20,65 20,65 20,65 16,39 12,55 11,62 9,67 | 8,21 | 7,28 12,51 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 20,65 20,65 12,28 | 9,95 10,12 8,56 | 7,03 | 4,88 | 2,76 | 3,47 | 3,43 | 4,37 |  |  |  |  |
| 1962 16,99 12,27 | 5,67 | 2,26 | 2,56 | 2,60 | 2,15 | 0,54 | 0,28 | 3,40 | 5,38 14,25 |  |  |
| 1963 11,80 | 5,10 | 2,89 | 2,70 | 1,53 | 0,55 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 |
| 1964 10,39 | 7,75 | 7,37 | 10,16 3,00 | 1,85 | 3,06 | 2,74 | 1,56 10,69 8,95 12,41 |  |  |  |  |
| 1965 20,44 20,65 12,30 | 8,98 | 5,99 | 4,75 | 4,45 | 2,90 | 1,85 | 3,77 19,75 7,35 |  |  |  |  |
| 1966 14,69 | 4,64 | 1,73 | 1,75 | 1,59 | 1,27 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 3,14 13,19 9,07 |  |  |
| 1967 4,65 | 7,06 | 8,45 | 7,46 | 6,34 | 2,85 | 1,43 | 0,42 | 0,00 | 0,31 | 4,19 17,06 |  |
| 1968 15,68 12,18 20,45 | 9,25 | 5,16 | 3,66 | 3,82 | 2,49 | 5,48 | 5,50 | 4,35 | 8,60 |  |  |
| 1969 6,43 | 8,62 | 6,17 | 3,06 | 1,38 | 3,37 | 1,28 | 0,02 | 0,48 | 1,42 | 5,88 18,74 |  |
| 1970 20,65 18,12 | 6,65 | 5,48 | 3,23 | 2,92 | 4,13 | 6,03 | 5,26 | 8,38 20,65 20,65 |  |  |  |

FL. 010 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016

| 1971 8,10 | 6,05 | 6,51 | 5,00 | 3,32 | 3,22 | 3,36 | 2,89 | 3,33 | 8,32 20,65 20,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 12,53 13,26 10,48 | 8,54 | 7,36 | 5,54 | 5,34 | 5,06 | 5,63 | 6,75 17,30 20,65 |  |  |  |
| 1973 11,60 | 8,68 | 20,65 16,00 9,55 | 7,34 | 6,13 | 4,49 | 3,33 | 9,46 | 9,00 13,48 |  |  |
| 1974 20,65 14,42 14,60 11,10 7,86 | 5,50 | 5,50 | 3,85 | 3,75 | 8,56 | 9,88 13,88 |  |  |  |  |
| 1975 20,65 20,65 15,91 10,37 8,06 | 6,68 | 5,87 | 4,55 | 3,72 | 9,00 14,82 9,42 |  |  |  |  |  |
| 1976 3,30 | 3,14 | 1,84 | 1,95 | 1,95 | 0,82 | 1,70 | 0,48 | 1,17 | 3,16 18,24 20,65 |  |
| 1977 18,80 | 8,69 | 5,28 | 5,35 | 5,17 | 3,15 | 2,30 | 0,72 | 1,63 | 5,01 | 9,76 13,07 |
| 1978 19,35 15,07 13,12 15,79 11,01 7,29 10,57 6,27 | 4,90 | 7,07 | 6,06 12,13 |  |  |  |  |  |  |  |

1979
20,65 20,65 20,65 20,65 19,88 15,69 13,72 11,83 10,78 10,55 20,65 20,65

| 1980 20,65 20,65 15,66 20,65 16,34 11,99 10,19 8,82 | 6,81 | 7,49 | 8,15 20,65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 16,16 11,08 19,01 20,18 11,43 10,27 7,61 | 7,64 | 5,35 10,20 20,65 20,65 |  |  |  |  |  |
| 1982 20,65 15,11 20,65 19,33 13,56 10,52 9,19 | 8,86 | 6,41 | 5,68 | 4,58 | 7,01 |  |  |
| 1983 20,65 20,65 | 9,18 | 8,35 | 5,86 | 5,05 | 4,59 | 2,63 | 5,90 10,85 20,65 20,65 |

1984

| 15,80 | 8,89 | 9,07 | 9,14 | 5,69 | 3,88 | 2,92 | 3,42 | 4,45 | 8,20 13,80 20,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 20,65 20,65 20,65 11,40 14,51 10,34 7,78 | 9,55 | 8,02 11,80 11,79 20,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1986 20,65 11,36 | 6,28 | 4,49 | 4,24 | 4,12 | 3,33 | 3,77 | 2,83 | 1,67 | 2,27 | 8,31 |  |
| 1987 7,69 | 4,22 | 14,83 10,32 4,46 | 3,59 | 2,83 | 2,14 | 1,76 | 1,39 | 5,69 15,38 |  |  |  |
| 1988 19,73 | 7,16 | 8,81 | 3,12 | 2,68 | 1,87 | 1,01 | 0,71 | 0,45 | 3,38 | 5,28 | 7,23 |
| 1989 3,58 | 2,88 | 6,47 | 3,23 | 2,62 | 2,30 | 1,14 | 1,38 | 0,42 | 0,81 | 5,71 20,65 |  |
| 1990 6,53 | 4,09 | 3,83 | 2,93 | 1,44 | 0,62 | 0,81 | 0,66 | 1,65 | 3,14 | 4,46 | 8,61 |
| 1991 20,65 12,60 20,65 | 9,82 | 7,04 | 4,56 | 4,36 | 5,96 | 4,39 | 2,59 | 8,45 | 6,57 |  |  |
| 1992 13,26 13,86 | 7,30 | 5,38 | 4,15 | 2,86 | 4,69 | 2,55 | 2,74 | 4,63 20,65 19,84 |  |  |  |

1993

| 13,83 | 6,01 | 3,50 | 7,16 | 3,70 | 2,73 | 1,74 | 1,60 | 0,75 | 1,20 | 1,56 | 8,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 20,65 | 7,30 | 20,65 12,23 8,92 | 5,31 | 3,92 | 2,67 | 1,70 | 1,92 | 3,66 | 9,71 |  |  |
| 1995 3,76 | 1,47 | 1,72 | 3,53 | 1,73 | 0,98 | 1,78 | 0,84 | 0,00 | 2,77 10,28 20,65 |  |  |
| 1996 18,13 | 3,52 | 3,40 | 2,34 | 1,94 | 1,07 | 0,21 | 0,62 | 1,59 | 5,89 20,65 18,93 |  |  |
| 1997 20,26 | 9,98 | 20,65 18,17 10,89 7,35 | 4,69 | 3,92 | 3,92 | 5,16 | 7,11 18,41 |  |  |  |  |

1998

| 11,87 | 7,23 | 5,90 | 5,03 | 4,06 | 3,22 | 2,30 | 3,76 | 1,54 | 4,77 11,60 13,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 12,33 | 2,59 | 9,54 | 5,95 | 4,15 | 2,49 | 3,57 | 3,05 | 3,23 | 4,84 14,35 16,22 |
| 2000 14,10 11,52 | 9,59 | 8,00 | 5,08 | 4,35 | 3,17 | 2,17 | 4,03 | 1,28 12,28 20,65 |  |
| 2001 10,32 | 4,59 | 4,22 | 2,98 | 2,50 | 2,44 | 1,84 | 2,02 | 3,49 | 8,02 20,65 20,65 |
| 2002 20,65 14,71 | 8,40 | 7,16 | 6,86 | 4,96 | 5,10 | 4,26 | 8,01 | 4,69 | 7,59 13,73 |

2003

| 20,65 | 8,45 | 6,81 | 6,76 | 4,23 | 2,87 | 2,67 | 2,19 | 1,37 | 0,81 | 0,96 | 5,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 17,51 16,99 17,03 12,95 8,21 | 7,81 | 6,01 | 4,35 | 2,22 | 2,89 | 3,94 16,40 |  |  |  |  |  |
| 2005 15,52 20,65 20,65 15,31 17,95 20,65 14,32 9,31 | 8,52 | 7,30 18,14 20,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 15,49 | 6,23 | 20,65 12,89 7,03 | 6,70 | 5,58 | 4,66 | 5,48 | 8,76 20,14 20,65 |  |  |  |  |
| 2007 20,65 20,65 10,30 10,20 6,77 | 5,08 | 4,16 | 3,34 | 3,59 | 3,06 | 4,67 | 5,70 |  |  |  |  |
| 2008 3,82 | 15,47 16,54 12,54 5,43 | 3,51 | 2,81 | 1,77 | 1,48 | 2,57 18,21 20,65 |  |  |  |  |  |
| 2009 20,65 15,14 14,42 20,65 9,80 | 8,58 | 6,53 | 5,12 | 3,67 14,39 15,05 20,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 7,63 | 4,37 | 13,56 12,73 7,33 | 4,74 | 4,67 | 2,86 | 1,88 | 2,82 12,10 19,73 |  |  |  |  |
| 2011 16,95 | 4,74 | 20,65 15,88 8,37 | 6,07 | 4,74 | 3,26 | 3,11 | 4,49 15,28 20,65 |  |  |  |  |
| 2012 20,65 | 8,50 | 6,32 | 6,58 | 6,38 | 5,90 | 3,54 | 8,05 | 4,24 | 2,65 14,98 9,37 |  |  |
| 2013 9,33 | 12,14 14,41 17,39 7,27 | 5,71 | 4,01 | 2,96 | 2,40 | 3,41 | 5,55 20,65 |  |  |  |  |