DSP - DESPACHO 3347/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Águas Dos Gatos, no rio Jaguari, nos municípios de Jari e Santiago, (RS), de titularidade da Hidrotérmica S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-27
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 930/2016-SCG/ANEEL
Em 20 de dezembro de 2016.
Processo nº 48500.001351/2011-94.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica PCH Dos Gatos, com Registro
Ativo e Aceite conferidos à Hidrotérmica S/A, por
meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.811, de
27 de abril de 2011, e nº 3.039, de 22 de julho de 2011,
localizada nos municípios de Jari e Santiago, no
estado do Rio Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) PCH Dos Gatos, com 15.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037305-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos
à Hidrotérmica S/A (Hidrotérmica), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.811, de 27 de abril de 2011,
e nº 3.039, de 22 de julho de 2011, localizada no rio Jaguari, sub-bacia 76, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai,
nos municípios de Jari e Santiago, no Estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 02/03/2011, o Despacho n° 1.004 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Jaguari, onde foram identificados 11 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Dos Gatos.
3. Em 27 de abril de 2011, por meio do Despacho nº 1.811, foi conferido o Registro Ativo à
Hidrotérmica S/A, o qual foi Aceito em 22 de julho de 2011 por meio do Despacho nº 3.039.
4. Em 6 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Hidrotérmica S/A para emissão do Despacho de Registro
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da
PCH Dos Gatos.
48524.012956/2016-00
1 Por meio da correspondência nº BE-114/2016, datada de 26 de setembro de 2016 e cadastrada no SIC sob nº 48513.025470/201600.

FL. 02 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica,
inclusive perante o CREA, compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à
barragem e demais estruturas do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico
está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1, 2 e 2.1 que o Projeto Básico apresentado não interfere na
partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.004, de 02/03/2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Dos Gatos

PCH Dos Gatos Estudos de Inventário Sumário Executivo
29°15'51"S 29°15'51"S
Localização do Barramento
54°25'56"W 54°25'56"W

| NA Montante (m) | 234 | 235 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 198,5 | 198,5 |
| Queda Bruta (m) | 35,5 | 36,5 |
| Área do Reservatório (km²) | 3,11 | 2,4 |
| Potência (kW) | 15.000 | 21.000 |
| Energia Média (kWméd) | 8.200 | 9.410 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 37,4208104850323 | 37,42 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Jaguari ESTADO: RS SUB-BACIA: 76
DESPACHO: 1.004 DATA: 02/03/2011
AUTOR: Giancarlo Porto Bratkowski
EIXOS

POTÊNCIA: 75.900 kW IDENTIFICADOS 11
:
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
2.1 - Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento Coordenadas da NA Montante NA Jusante Potência
Condição

a montante Casa de Força (m) (m) (kW)
29°10'45"S

PCH Vinte Tiros 258 235 8.000 PB Aceito
54°21'11"W
Coordenadas do

Aproveitamento NA Montante NA Jusante Potência
Limite Máximo do Condição

a jusante (m) (m) (kW)
Reservatório
29°16'7"S

PCH Dos Morros 197 167 14.000 PB Aceito
54°26'5"W
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Hidrotérmica S/A

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Giancarlo Porto Bratkowski | 5028673 | RS114157 | Responsável Geral do Projeto |
| Milton Dupont | 5788970 | RS029463 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Arthur Arnt | 5333884 | GO001194 | Estudos geotécnicos |
| Uriel Garber | 5031857 | RS154090 | Estudos hidrológicos |
| Giancarlo Porto Bratkowski | 8228703 | RS114157 | Estudos energéticos |
| Giancarlo Porto Bratkowski | 5028673 | RS114157 | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos

FL. 04 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam
que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é superior à prevista no Inventário,
Queda e níveis
decorrente da alteração do Nível de Montante. Entretanto, os níveis
operacionais
operacionais não interferem em outros aproveitamentos.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Dos Gatos
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
METODOLOGIA ADOTADA:
Área de Drenagem da PCH

1.414 NOME DO RIO DA USINA: Jaguari
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
76440000 Jaguari Jaguari 2.296
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
76460000 Enersto Alves Jaguarizinho 933
Jaguari

76490000 Passo do Loreto 4.578
76742000 Passo do Osório Arroio Caveira 1.163
Piratinim

75450000 Passo Santa Maria 3.277
76120000 Ponte Toropi Toropi 3.310
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.555,01 TR 1.000
Soleira livre e Ogiva alta controlada
TIPO DE VERTEDOURO:
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: CCV
Giancarlo Porto Bratkowski -

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART3 5028673
RS114157
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
76440000 Jaguari Jaguari 2.296
3
Documento SIC nº 48513.014725/2011-00.

FL. 05 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 21.000 kW é superior à estimada no inventário. Tal
Estudos potência foi determinada com base em análise de custo incremental. O
Energéticos projeto apresentado prevê 2 turbinas de 10.815 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 10.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Dos Gatos Sumário Executivo
29°15'51"S
Coordenadas do eixo do barramento
54°25'56"W
29°15'51"S
Coordenadas da casa de força
54°25'56"W
Potência Instalada Total (kW) 21.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 10.500
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 10.815
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,72
Rendimento nominal por turbina (%) 92,70%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,09%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,09
Hb: Queda bruta nominal (m) 36,5
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 200
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 673/2015, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Dos Gatos conforme solicitado por Hidrotérmica S/A, bem como o encaminhamento
de documento ao Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Dos Gatos sob a titularidade de Hidrotérmica S/A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Departamento de Recursos Hídricos da
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH.
JORGE LUIS C PORTO
Analista Administrativo – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Dos Gatos

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1942 | 6,60 | 6,50 | 11,90 | 21,30 | 164,60 54,00 | 29,20 108,70 19,10 | 60,10 | 7,40 | 2,60 |  |  |  |
| 1943 | 0,90 | 2,80 | 2,40 | 1,60 | 4,70 | 22,50 | 55,60 | 15,20 | 29,20 | 12,10 | 7,30 | 4,00 |
| 1944 | 6,50 | 1,20 | 1,70 | 3,50 | 6,80 | 55,40 | 10,10 | 11,10 | 20,40 | 61,10 | 6,80 | 0,80 |
| 1945 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 0,60 | 1,40 | 2,20 | 20,90 | 45,60 | 60,60 | 14,30 | 13,50 | 45,70 |
| 1946 | 17,90 | 17,30 | 3,50 | 2,60 | 15,60 | 27,30 | 43,80 | 18,30 | 9,20 | 84,50 | 23,80 | 71,40 |
| 1947 | 35,00 | 23,50 | 6,10 | 9,10 | 124,80 55,70 | 22,50 | 9,70 | 52,90 | 22,80 | 4,90 | 18,20 |  |
| 1948 | 9,70 | 23,50 | 23,90 | 91,90 | 66,50 | 58,10 | 58,00 | 12,20 | 48,10 | 28,30 | 39,50 | 4,30 |
| 1949 | 3,20 | 1,30 | 2,00 | 14,30 | 10,50 | 6,10 | 26,00 | 27,50 | 26,10 | 97,50 | 2,60 | 1,70 |
| 1950 | 2,20 | 1,30 | 6,10 | 5,60 | 43,70 | 96,30 | 61,90 136,60 41,00 | 38,40 | 13,60 | 3,30 |  |  |
| 1951 | 6,80 | 4,40 | 18,50 | 6,20 | 5,50 | 32,50 | 11,90 | 3,60 | 10,60 | 60,10 | 69,60 | 18,80 |
| 1952 | 4,30 | 1,90 | 2,20 | 4,80 | 2,60 | 45,80 | 54,80 | 22,20 | 36,10 | 58,80 | 15,10 | 15,00 |
| 1953 | 9,20 | 5,60 | 2,00 | 2,80 | 16,80 | 41,50 | 64,60 | 31,60 | 97,50 159,60 17,10 | 3,10 |  |  |
| 1954 | 34,90 | 53,50 | 70,80 | 42,70 | 29,50 | 98,80 150,90 64,00 | 58,60 114,90 17,50 | 14,70 |  |  |  |  |
| 1955 | 19,60 | 32,20 | 29,40 | 93,20 | 78,90 | 99,40 | 49,10 | 24,30 | 11,80 | 39,00 | 9,50 | 5,50 |
| 1956 | 60,00 | 57,80 | 4,30 | 64,60 | 13,40 | 10,40 | 31,70 | 24,70 | 18,00 | 13,20 | 2,90 | 1,70 |
| 1957 | 2,70 | 1,50 | 0,50 | 0,60 | 1,50 | 16,00 | 73,90 | 17,70 | 32,70 | 14,50 | 42,20 | 10,50 |
| 1958 | 39,80 | 2,10 | 4,50 | 20,20 | 26,80 | 17,80 | 25,60 | 60,70 | 34,10 | 63,40 | 13,50 | 95,00 |
| 1959 | 5,80 | 49,70 | 46,10 | 90,10 | 91,30 | 87,00 | 25,70 | 36,00 | 49,40 | 37,80 | 10,40 | 24,10 |
| 1960 | 3,60 | 3,00 | 3,70 | 9,00 | 2,40 | 45,50 | 39,00 | 53,90 | 75,80 | 31,20 | 19,20 | 3,80 |
| 1961 | 3,10 | 3,80 | 39,60 | 57,50 | 45,20 100,60 78,30 | 25,00 | 96,30 106,80 24,80 | 19,70 |  |  |  |  |
| 1962 | 3,80 | 2,70 | 21,10 | 30,90 | 12,10 | 7,30 | 6,30 | 21,10 | 16,60 | 8,60 | 4,00 | 2,80 |
| 1963 | 1,10 | 1,20 | 2,30 | 4,80 | 3,60 | 13,50 | 25,30 | 43,80 | 80,70 | 93,20 | 68,30 | 37,00 |
| 1964 | 3,50 | 5,20 | 1,70 | 14,70 | 8,60 | 4,70 | 10,60 | 53,10 | 54,30 | 32,60 | 7,00 | 8,80 |
| 1965 | 6,00 | 2,00 | 0,90 | 6,10 | 14,30 | 19,40 | 18,90 | 55,90 135,40 65,20 | 20,70 | 73,30 |  |  |
| 1966 | 20,00 | 18,60 | 90,10 | 40,10 | 10,80 | 62,00 | 86,30 | 40,90 | 51,40 | 75,20 | 31,60 | 47,00 |
| 1967 | 14,20 | 4,30 | 10,20 | 2,70 | 15,50 | 36,40 | 40,20 | 63,40 131,00 52,50 | 14,70 | 7,30 |  |  |
| 1968 | 1,20 | 1,30 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 5,70 | 13,40 | 4,10 | 9,70 | 38,70 | 45,10 | 9,50 |
| 1969 | 29,70 | 42,10 | 10,70 | 20,40 | 52,30 | 62,70 | 20,40 | 27,60 | 15,50 | 8,60 | 31,20 | 5,00 |
| 1970 | 6,50 | 7,60 | 5,20 | 2,30 | 47,10 | 94,40 | 57,40 | 48,60 | 12,70 | 33,40 | 13,40 | 51,80 |
| 1971 | 38,80 | 52,00 | 62,10 | 15,00 | 32,50 | 68,90 | 39,10 | 58,30 | 12,70 | 6,00 | 2,50 | 1,70 |
| 1972 | 5,70 | 2,50 | 25,90 | 23,80 | 21,20 145,30 98,80 139,10 116,80 61,50 | 70,20 | 33,10 |  |  |  |  |  |
| 1973 | 32,50 | 87,00 | 30,00 | 42,50 | 94,40 | 81,40 109,30 63,40 | 46,80 | 35,00 | 10,40 | 19,10 |  |  |
| 1974 | 46,40 | 12,40 | 9,50 | 3,30 | 14,50 | 68,30 | 27,10 | 41,20 | 19,90 | 7,00 | 5,10 | 60,60 |
| 1975 | 17,40 | 7,40 | 19,40 | 9,80 | 38,20 | 52,00 | 27,60 | 61,40 | 76,40 | 13,70 | 17,50 | 22,30 |
| 1976 | 23,7 | 40,8 | 22,1 | 18,2 | 18 | 15,7 | 15,8 | 14,9 | 26 | 29 | 51,1 | 84,9 |
| 1977 121,6 | 90,4 | 42,7 | 44,8 | 34,2 | 29,7 | 26,2 | 21,4 | 20,6 | 22,7 | 34,5 | 70,9 |  |
| 1978 123,6 | 86,3 | 72,9 | 58,1 | 48,2 | 44,7 | 39,9 | 34,7 | 31,1 | 51,2 | 46,8 | 59,1 |  |
| 1979 | 1,90 | 9,80 | 5,10 | 23,50 | 54,70 | 14,20 | 40,40 | 42,40 | 92,50 127,90 46,70 | 50,90 |  |  |
| 7,00 | 3,20 | 20,40 | 19,50 | 30,70 | 42,50 | 37,60 | 30,70 | 13,50 | 91,30 | 56,10 | 14,70 |  |

1980

1981 22,80 39,60 7,50 2,70 4,30 21,40 12,50 4,10 47,90 12,70 16,50 9,90
1982 3,20 16,10 7,50 1,50 24,80 108,70 108,10 121,10 85,70 72,00 170,80 19,80

FL. 08 da Nota Técnica nº 930/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Dos Gatos (Cont.)

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
11,00 43,30 93,80 68,30 146,60 37,40 120,50 48,10 29,30 46,50 24,60 7,50
1983

1984 17,90 15,70 7,00 62,70 195,00 134,10 106,60 42,00 82,90 41,60 37,20 11,50
1985 3,50 15,50 17,40 78,30 60,90 43,90 88,20 108,70 85,70 15,00 9,20 1,50
1,30 10,40 58,90 79,50 65,20 73,30 64,60 72,00 55,00 29,30 117,40 23,20
1986

| 1987 | 16,10 20,20 | 31,00 | 98,80 | 54,20 | 58,90 173,90 | 78,30 | 47,40 | 33,40 | 34,20 | 5,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 22,40 17,50 | 1,40 | 24,70 | 40,20 | 35,30 | 21,60 | 10,10 124,80 | 23,90 | 19,70 | 6,10 |  |
| 1989 | 13,50 13,70 | 5,30 | 49,40 | 12,10 | 6,50 | 40,90 | 25,50 149,10 | 80,70 | 13,30 | 7,80 |  |
| 1990 | 9,10 14,80 | 41,80 | 110,60 | 62,70 | 94,40 | 68,90 | 10,10 | 75,80 108,70 157,80 | 25,80 |  |  |
| 1991 | 3,80 | 4,00 | 3,50 | 51,20 | 20,80 100,00 108,10 | 78,90 | 64,60 | 48,60 | 26,50 | 13,90 |  |
| 1992 | 16,70 15,50 | 26,00 | 94,40 | 93,80 | 73,90 | 87,00 | 7,90 | 86,30 | 43,70 | 62,70 | 42,70 |
| 51,10 21,60 | 51,70 | 12,90 | 57,90 | 85,70 113,70 | 24,60 | 9,40 | 62,10 | 83,20 | 69,60 |  |  |

1993

1994 6,80 78,30 11,70 19,70 18,40 62,70 87,00 57,20 39,80 70,20 33,90 6,10
1995 8,10 28,90 54,50 6,80 22,80 32,60 62,70 73,30 35,90 40,80 5,30 1,00
22,30 68,90 17,90 64,00 8,30 27,70 29,10 33,20 38,10 21,00 32,90 10,60
1996

| 1997 | 4,30 34,00 | 7,60 | 4,00 | 10,00 | 42,30 | 22,80 | 38,80 | 19,20 190,30 140,70 | 65,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 60,30 62,60 | 80,00 | 144,90 | 55,50 | 33,90 | 94,50 105,30 | 73,90 | 37,40 | 10,40 | 5,90 |  |  |
| 1999 | 3,20 18,20 | 6,40 | 53,60 | 49,50 | 72,40 | 70,70 | 25,70 | 83,70 | 57,40 | 18,30 | 4,50 |  |
| 2000 | 5,10 | 8,60 | 21,50 | 31,70 | 33,00 | 79,10 | 38,60 | 15,60 | 66,60 | 66,40 | 36,50 | 20,30 |
| 2001 131,40 32,20 | 25,50 | 52,70 | 60,00 | 68,30 | 93,80 | 14,50 | 59,60 | 52,80 | 16,30 | 9,50 |  |  |
| 2002 | 2,70 | 6,70 | 32,30 | 52,00 101,40 | 65,50 107,40 | 99,40 | 83,90 212,40 | 92,00 101,60 |  |  |  |  |
| 26,80 66,80 | 70,40 | 41,10 | 61,10 | 62,10 | 51,50 | 16,50 | 14,70 | 57,20 | 60,60 | 95,30 |  |  |

2003

2004 15,80 9,60 2,00 2,40 3,60 4,70 15,30 12,80 15,10 25,20 37,50 10,30
2005 10,50 3,50 0,70 79,70 84,90 81,40 20,30 33,10 68,40 130,90 22,60 20,80
15,00 6,80 15,70 10,10 9,30 36,10 29,60 18,50 48,70 39,40 50,10 15,30
2006

| 2007 | 12,60 30,60 | 36,30 | 23,50 | 34,70 | 17,50 | 28,40 | 14,70 128,10 | 32,50 | 32,50 | 10,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 7,20 | 4,20 | 3,90 | 12,30 | 30,60 | 46,30 | 38,40 | 52,50 | 36,60 | 90,60 | 27,40 | 8,30 |
| 2009 | 6,60 13,20 | 22,50 | 1,90 | 11,10 | 21,00 | 20,80 | 64,40 | 95,80 | 149,70 | 79,00 |  |  |
| 2010 187,40 38,00 | 31,30 | 19,70 | 32,90 | 38,20 | 93,70 | 18,40 134,70 | 16,60 |  |  |  |  |  |