DSP - DESPACHO 3275/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Trindade Baixo Jusante, no rio Chopim, nos municípios de Mangueirinha e Clevelândia, (PR), de titularidade da Minas PCH S.A e BE - Empresa de Estudos Energéticos S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-20
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 902/2016-SCG/ANEEL
Em 15 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.001903/2014-15
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Trindade Baixo Jusante, com Registro Ativo e
Aceite conferidos a Minas PCH S/A, BE-Empresa de
Estudos Energéticos S.A. , por meio, respectivamente,
dos Despachos nº 1.304, de 28 de abril de 2014, e
Despacho nº 1.749, de 29 de maio de 2015, localizada nos
municípios de Mangueirinha (Barragem) e Clevelândia
(Barragem e Casa de Força), no estado do Paraná.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Trindade Baixo Jusante, com 21.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.033723-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a MINAS
PCH S/A. (Minas PCH) e BE-Empresa de Estudos Energéticos S.A. (BE), por meio, respectivamente, dos Despachos
nº 1.304, de 28 de abril de 2014, e nº 1.749, de 29 de maio de 2015, localizada no rio Chopim, sub-bacia 65, na bacia
hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Mangueirinha (Barragem) e Clevelândia (Barragem e Casa de Força),
no estado do Paraná.
II – DOS FATOS
2. Em 11/03/2014, o Despacho n° 563 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Chopim,
onde foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Trindade Baixo Jusante.
3. Em 28 de abril de 2014, por meio do Despacho nº 1.304, foi conferido o Registro Ativo a Minas PCH,
o qual foi Aceito em 29 de maio de 2015 por meio do Despacho nº 1.749.
4. Em 28 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por Minas PCH para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Trindade Baixo Jusante.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência MPCH-TBJ-ANL-CTE-001/2016, Documento nº 48513.026387/2016-00.

FL. 02 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 563, de 11/03/2014.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Trindade Baixo Jusante

PCH Trindade Baixo Jusante Estudos de Inventário Sumário Executivo
26°17'12"S 26°17'12"S
Localização do Barramento
52°17'46"W 52°17'46"W

NA Montante (m) 825 825
NA Jusante (m) 788 788
Queda Bruta (m) 37 37

| Área do Reservatório (km²) | 2,05 | 2,07 |
| --- | --- | --- |
| Potência (kW) | 18.600 | 21.000 |
| Energia Média (kWméd) | 10.200 | 12.430 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 48,2 | 51,45 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Chopim ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 563 DATA: 11/03/2014
AUTOR: Minas PCH S.A.

POTÊNCIA: 35.900 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 2
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
26°17'5"S

PCH Cadeado 860 825,18 19.000 DRS3
52°14'54"W
Condição

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
26°17'3"s

PCH Foz do Curucaca 788 737 29,50 Outorgado4
52°18'3"W
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 O interessado informou que a PCH Cadeado estava na condição de PB aprovado, contudo verifiquei que está na fase de DRS, de onde
foram extraídas as coordenadas corretas do empreendimento;
4 O interessado informou que a PCH Foz do Cururcaca estava na condição de PB aprovado, contudo verifiquei que está outorgado por meio
da REA 291, 28/05/2002.

FL. 03 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Poente Engenharia e Consultoria Ltda.
Responsabilidad

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro
e
Responsável

Paulo Orestes Mota 14201400000002183811 35591/D-MG
Geral do Projeto
Estudos

Jadir de Souza Moreira / Sérgio Vicente 92221220150320785 / 0673407-SP / PRcartográficos e

Novak 20145489630 15463/D
topográficos
Estudos

Antônio César Bastos 14201400000002183212 32086/D
geotécnicos
Estudos

Antonio Edmundo Bicalho de Melo 14201400000002214632 29619
hidrológicos
Estudos

Leonardo Soares João 14201400000002183092 48091
energéticos
Estruturas

Antonio Edmundo Bicalho de Melo 14201600000003391306 29619
extravasoras
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda e os níveis operacionais apresentados no Sumário Executivo são iguais aos do
estudo de inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Trindade Baixo Jusante
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1652 NOME DO RIO DA USINA: Chopim
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65925000 Salto Claudelino Chopim 1660
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65927000 Porto Palmeirinha Chopim 3390
6596000 Água do Verê Chopim 6690
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2013 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto CCV

Antonio Edmundo Bicalho de Melo Nº DA 1420160000000339130
NOME DO RESP. TÉCNICO:
29619 ART5 6
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65925000 Salto Claudelino Chopim 1660
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 21.000 kW é superior à estimada no inventário em 12,9% e o
fator de capacidade passou de 0,55 para 0,59, mas a empresa apresentou
justificativas. Inicialmente, relatou que em consulta ao banco de dados da
Hidroweb-ANA, em julho de 2014, foi verificada alterações nas áreas de
drenagem dos postos base na ordem de 7%, além de inconsistências
observadas nos registros das estações. Novas séries foram levantadas para
um período de 58 anos, o que resultou no aumento da vazão QMLT de 48,2 para
51,45 m3/s. Também apresentou os custos totais para as várias alternativas de
motorização e a de melhor relação custo/beneficio foi a alternativa de 20MW,
mas foi adotada a potência de 21MW. Adicionalmente, cabe destacar que a
curva de permanência de vazões do projeto básico tem perfil similar a do
inventário. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 10.800 kW e 2 geradores
de potência unitária nominal de 10.556 kVA, com 0,9 de fator de potência.
5 Documento nº 48513.026387/2016-46-2;

FL. 05 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Trindade Baixo Jusante Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 26°17'12"S
52°17'46"W
Coordenadas da casa de força 26°17'3"S
52°18'3"W
Potência Instalada Total (kW) 21000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 10556
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 10800
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 34,05
Rendimento nominal por turbina (%) 93,00%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,85
Hb: Queda bruta nominal (m) 37
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 220
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 2,5
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,101
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante conforme solicitado por MINAS PCH e BE, bem como o
encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH
também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.

FL. 06 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante sob a titularidade de MINAS PCH e BE.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão
da DRDH.
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 55,91 | 35,11 | 34,61 | 19,91 | 83,11 | 96,51 | 67,11 | 36,01 | 88,11 | 68,91 | 36,11 | 54,11 |
| 1932 | 45,61 | 60,21 | 54,81 | 97,51 | 72,91 | 56,71 | 35,91 | 35,51 | 52,81 | 45,71 | 44,61 | 72,61 |
| 1933 | 26,31 | 34,21 | 26,81 | 18,81 | 18,61 | 16,11 | 17,81 | 15,11 | 25,31 | 47,81 | 29,01 | 18,41 |
| 1934 | 26,11 | 54,21 | 40,31 | 42,41 | 30,41 | 19,61 | 18,31 | 17,91 | 20,71 | 40,71 | 20,01 | 46,81 |
| 1935 | 28,41 | 28,61 | 41,61 | 20,81 | 14,51 | 21,11 | 26,11 | 57,11 | 81,21 | 241,01 | 82,01 | 46,51 |
| 1936 | 87,21 | 34,11 | 25,91 | 18,31 | 21,01 | 65,31 | 27,01 | 69,81 | 78,31 | 68,61 | 65,11 | 42,51 |
| 1937 | 40,51 | 34,61 | 63,31 | 57,51 | 32,71 | 26,51 | 19,51 | 31,01 | 26,51 | 96,41 | 80,81 | 41,31 |
| 1938 | 41,61 | 83,61 | 31,01 | 35,71 | 65,21 | 104,01 148,01 | 44,31 | 42,91 | 41,71 | 37,21 | 31,51 |  |
| 1939 | 33,81 | 39,31 | 61,41 | 38,41 | 43,81 | 37,91 | 37,01 | 20,91 | 43,01 | 27,91 | 70,61 | 130,01 |
| 1940 | 49,11 | 36,31 | 23,41 | 30,21 | 38,81 | 21,01 | 18,61 | 28,21 | 24,51 | 26,61 | 22,51 | 30,21 |
| 1941 | 52,51 | 78,01 | 38,81 | 25,41 | 31,71 | 42,01 | 29,01 | 65,01 | 41,51 | 48,11 | 50,31 | 57,61 |
| 1942 | 30,01 | 86,81 | 55,01 | 66,51 | 75,81 | 61,41 | 56,01 | 35,01 | 35,21 | 40,61 | 17,91 | 16,61 |
| 1943 | 12,21 | 22,01 | 17,71 | 12,31 | 21,91 | 78,11 | 34,31 | 48,21 | 37,31 | 55,71 | 40,01 | 27,91 |
| 1944 | 38,91 | 28,01 | 57,61 | 44,41 | 24,91 | 16,81 | 13,71 | 9,36 | 20,31 | 12,41 | 36,51 | 35,41 |
| 1945 | 12,81 | 19,01 | 37,31 | 17,51 | 14,31 | 19,61 | 79,41 | 38,81 | 23,01 | 36,11 | 36,41 | 30,01 |
| 1946 | 53,01 | 160,01 | 109,01 | 53,41 | 61,41 | 62,91 | 134,01 | 41,61 | 38,61 | 82,01 | 52,91 | 78,21 |
| 1947 | 48,41 | 52,41 | 60,61 | 35,81 | 37,21 | 66,81 | 49,01 | 61,51 | 121,01 103,01 | 38,71 | 37,01 |  |
| 1948 | 28,01 | 44,21 | 43,11 | 34,61 | 22,61 | 41,51 | 34,41 | 59,61 | 37,81 | 55,51 | 65,01 | 17,71 |
| 1949 | 16,61 | 10,41 | 20,41 | 50,71 | 41,21 | 49,01 | 21,91 | 16,91 | 19,41 | 23,91 | 13,61 | 10,51 |
| 1950 | 39,61 | 40,31 | 63,51 | 24,01 | 32,91 | 28,61 | 38,21 | 15,91 | 16,01 | 109,01 | 43,61 | 27,61 |
| 1951 | 45,11 | 68,61 | 113,01 | 24,71 | 14,01 | 10,21 | 14,21 | 7,49 | 5,91 | 54,41 | 70,31 | 42,01 |
| 1952 | 18,41 | 17,81 | 12,81 | 15,01 | 6,17 | 37,41 | 24,11 | 15,41 | 49,81 | 115,01 | 59,71 | 22,71 |
| 1953 | 23,21 | 29,91 | 19,61 | 27,41 | 18,51 | 24,21 | 19,61 | 11,61 | 54,21 | 87,82 | 103,02 | 35,22 |
| 1954 | 58,32 | 33,22 | 37,02 | 22,72 | 124,02 135,02 | 70,32 | 32,92 | 55,52 | 97,52 | 43,52 | 36,02 |  |
| 1955 | 27,92 | 17,42 | 26,02 | 43,32 | 80,22 | 188,02 166,02 | 72,02 | 56,62 | 18,82 | 14,72 | 15,22 |  |
| 1956 | 23,22 | 24,02 | 13,92 | 88,52 | 83,42 | 45,42 | 36,12 | 61,62 | 65,92 | 40,12 | 12,92 | 7,56 |
| 1957 | 17,72 | 55,22 | 17,12 | 12,62 | 13,52 | 43,52 | 126,02 230,02 168,02 | 47,22 | 34,92 | 24,52 |  |  |
| 1958 | 13,72 | 8,43 | 18,92 | 17,22 | 8,04 | 29,82 | 30,22 | 46,12 | 112,02 | 58,52 | 57,62 | 69,62 |
| 1959 | 28,42 | 41,92 | 25,12 | 33,82 | 32,62 | 47,02 | 28,72 | 37,92 | 34,02 | 28,32 | 17,42 | 15,22 |
| 1960 | 8,35 | 13,02 | 10,12 | 11,52 | 16,02 | 20,52 | 15,22 | 74,42 | 72,62 | 85,12 | 72,02 | 23,72 |
| 1961 | 19,62 | 20,12 | 112,02 | 39,32 | 35,82 | 22,02 | 12,82 | 9,47 | 88,72 | 114,02 | 66,32 | 37,62 |
| 1962 | 31,82 | 50,22 | 31,52 | 16,32 | 29,82 | 39,82 | 27,12 | 21,22 | 61,12 | 81,02 | 39,02 | 19,02 |
| 1963 | 19,32 | 36,42 | 42,62 | 26,02 | 40,32 | 21,42 | 12,12 | 11,92 | 17,42 | 72,12 | 134,02 | 50,92 |
| 1964 | 19,22 | 29,32 | 22,62 | 39,42 | 59,12 | 26,42 | 32,52 | 76,52 | 55,22 | 38,42 | 22,92 | 18,32 |
| 1965 | 14,22 | 18,62 | 14,72 | 10,32 | 61,12 | 42,12 | 99,02 | 68,82 | 72,72 | 146,02 | 75,02 | 111,02 |
| 1966 | 47,42 | 150,02 | 42,02 | 16,92 | 11,62 | 45,82 | 48,42 | 32,92 | 91,22 | 102,02 | 50,22 | 46,42 |
| 1967 | 35,42 | 46,52 | 78,62 | 24,22 | 14,32 | 22,72 | 24,32 | 50,42 | 51,12 | 28,52 | 33,32 | 29,32 |
| 1968 | 12,02 | 8,14 | 5,44 | 7,80 | 9,08 | 11,62 | 21,42 | 10,22 | 9,84 | 20,23 | 39,53 | 38,53 |
| 1969 | 97,23 | 37,33 | 47,73 | 97,03 | 44,73 | 100,03 | 70,33 | 35,03 | 38,33 | 78,73 | 54,43 | 16,43 |
| 1970 | 21,23 | 14,93 | 12,53 | 10,93 | 25,53 | 68,93 | 83,93 | 25,23 | 35,63 | 67,03 | 19,63 | 92,33 |
| 1971 | 156,03 | 54,23 | 22,93 | 63,73 | 78,53 | 133,03 | 97,23 | 28,73 | 17,83 | 50,33 | 15,93 | 9,89 |
| 1972 | 25,83 | 36,43 | 27,83 | 32,63 | 13,23 | 69,33 | 54,73 | 162,03 204,03 | 74,03 | 24,13 | 39,33 |  |

FL. 08 da Nota Técnica nº 902/2016–SCG/ANEEL, de 15/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 65,03 | 75,03 | 45,73 | 32,23 | 86,03 | 75,23 | 67,83 | 94,73 | 98,53 | 76,13 | 60,83 | 21,83 |
| 1974 | 49,93 | 38,73 | 30,93 | 25,33 | 28,03 | 63,33 | 32,63 | 28,03 | 44,14 | 23,84 | 48,34 | 38,64 |
| 1975 | 60,44 | 52,74 | 24,54 | 15,54 | 14,24 | 26,84 | 35,34 | 40,94 | 94,74 | 127,04 | 63,04 | 68,44 |
| 1976 | 51,14 | 29,04 | 24,74 | 23,75 | 32,15 | 74,85 | 36,75 | 65,45 | 43,05 | 37,15 | 59,15 | 23,35 |
| 1977 | 22,95 | 23,75 | 43,05 | 28,35 | 14,65 | 36,45 | 36,95 | 65,75 | 40,55 | 62,05 | 54,45 | 39,55 |
| 1978 | 16,85 | 8,35 | 8,92 | 3,83 | 3,87 | 9,41 | 64,05 | 33,55 | 56,05 | 23,15 | 45,86 | 25,76 |
| 1979 | 13,36 | 7,39 | 17,26 | 37,26 | 184,06 | 45,06 | 41,46 | 63,96 | 54,86 | 176,06 116,06 | 47,16 |  |
| 1980 | 55,46 | 30,76 | 47,66 | 20,56 | 42,66 | 24,56 | 58,46 | 72,16 | 66,76 | 39,06 | 48,56 | 67,36 |
| 1981 | 47,86 | 67,86 | 25,26 | 38,06 | 33,96 | 40,46 | 19,56 | 16,86 | 21,76 | 35,66 | 74,16 | 89,86 |
| 1982 | 25,56 | 38,86 | 23,36 | 7,58 | 13,46 | 84,16 | 152,06 | 50,16 | 29,86 | 99,76 | 230,05 | 74,85 |
| 1983 | 49,65 | 67,45 | 162,05 | 87,55 | 226,05 127,05 284,05 | 69,45 | 94,25 | 75,85 | 82,75 | 31,45 |  |  |
| 1984 | 24,35 | 36,35 | 25,95 | 49,05 | 50,45 | 111,05 | 44,55 | 114,05 | 62,15 | 34,95 | 54,15 | 26,35 |
| 1985 | 13,75 | 37,55 | 20,65 | 35,95 | 24,65 | 19,25 | 24,85 | 20,95 | 23,35 | 26,85 | 34,85 | 11,85 |
| 1986 | 15,65 | 59,95 | 31,25 | 50,15 | 63,05 | 52,85 | 20,45 | 29,65 | 57,65 | 64,65 | 37,35 | 19,25 |
| 1987 | 21,65 | 48,45 | 18,05 | 35,25 | 230,05 | 87,35 | 50,25 | 34,45 | 23,05 | 52,35 | 34,85 | 18,75 |
| 1988 | 16,05 | 16,65 | 12,15 | 22,35 | 172,05 100,05 | 33,25 | 14,45 | 12,15 | 20,15 | 20,75 | 17,25 |  |
| 1989 | 56,65 | 95,05 | 46,05 | 44,45 | 66,65 | 23,25 | 47,85 | 54,95 | 200,05 | 71,75 | 35,45 | 18,85 |
| 1990 | 84,45 | 34,55 | 18,55 | 84,95 | 74,15 | 229,05 | 72,95 | 110,05 105,05 | 80,95 | 55,45 | 57,25 |  |
| 1991 | 22,65 | 16,05 | 7,54 | 15,15 | 12,75 | 103,05 | 48,85 | 43,45 | 17,65 | 63,95 | 53,45 | 42,75 |
| 1992 | 29,45 | 28,25 | 39,85 | 39,95 | 192,05 120,05 139,05 | 64,75 | 78,75 | 50,85 | 62,55 | 31,65 |  |  |
| 1993 | 45,85 | 40,55 | 25,95 | 26,65 | 89,15 | 88,35 | 60,85 | 37,75 | 61,05 | 127,05 | 35,85 | 36,25 |
| 1994 | 12,85 | 57,55 | 33,06 | 23,26 | 75,16 | 98,16 | 155,06 | 30,96 | 27,66 | 49,16 | 104,06 | 78,06 |
| 1995 | 150,06 | 38,36 | 30,36 | 60,36 | 20,16 | 19,06 | 34,26 | 34,66 | 59,76 | 146,06 | 28,76 | 18,46 |
| 1996 | 52,66 | 102,06 | 64,56 | 48,36 | 13,06 | 55,36 | 97,66 | 42,96 | 73,26 | 223,06 | 55,96 | 55,46 |
| 1997 | 33,16 | 148,06 | 51,66 | 14,36 | 32,06 | 115,06 | 88,26 | 118,06 | 52,46 | 218,06 191,06 | 62,96 |  |
| 1998 | 111,06 | 133,06 | 98,46 | 297,06 | 98,06 | 37,46 | 70,56 | 200,06 153,06 148,06 | 29,26 | 31,76 |  |  |
| 1999 | 34,76 | 47,96 | 27,36 | 41,96 | 21,96 | 82,86 | 89,36 | 18,06 | 20,66 | 99,16 | 22,86 | 17,06 |
| 2000 | 27,16 | 31,36 | 31,66 | 26,46 | 56,26 | 34,06 | 68,56 | 37,96 | 192,06 151,06 | 34,86 | 24,76 |  |
| 2001 | 50,46 | 118,06 | 62,96 | 62,76 | 58,46 | 73,66 | 67,16 | 33,46 | 28,86 | 166,06 | 32,26 | 30,36 |
| 2002 | 18,96 | 15,56 | 12,96 | 11,86 | 48,36 | 33,16 | 24,26 | 71,46 | 77,46 | 131,06 113,06 | 79,46 |  |
| 2003 | 28,36 | 31,06 | 46,86 | 23,46 | 19,46 | 43,46 | 35,86 | 18,96 | 13,36 | 29,06 | 75,36 | 154,06 |
| 2004 | 62,76 | 21,46 | 9,69 | 11,66 | 43,66 | 47,16 | 73,27 | 24,97 | 30,37 | 106,07 115,07 | 32,47 |  |
| 2005 | 33,97 | 14,77 | 11,17 | 27,77 | 78,67 | 136,07 | 46,77 | 28,37 | 151,07 194,07 | 48,77 | 24,57 |  |
| 2006 | 17,67 | 19,87 | 30,67 | 20,17 | 12,57 | 4,65 | 12,27 | 28,47 | 44,27 | 28,67 | 31,97 | 39,97 |
| 2007 | 41,37 | 32,37 | 47,07 | 152,07 | 201,07 | 38,27 | 58,57 | 25,37 | 28,87 | 57,77 | 110,07 | 55,87 |
| 2008 | 37,97 | 18,27 | 16,37 | 46,17 | 51,87 | 58,77 | 36,97 | 46,57 | 48,57 | 132,07 142,07 | 23,87 |  |
| 2009 | 25,27 | 22,27 | 20,37 | 11,58 | 28,78 | 51,48 | 75,08 | 111,08 128,08 157,08 | 68,58 | 59,08 |  |  |
| 2010 | 63,48 | 45,18 | 69,78 | 177,08 | 131,08 | 71,48 | 51,68 | 50,98 | 17,68 | 26,08 | 25,38 | 142,08 |
| 2011 | 66,19 | 89,09 | 69,09 | 52,69 | 20,99 | 72,09 | 133,09 132,09 159,09 | 54,09 | 43,69 | 24,29 |  |  |
| 2012 | 29,59 | 21,29 | 22,09 | 37,69 | 36,49 | 56,69 | 40,49 | 38,79 | 16,29 | 42,09 | 32,99 | 21,89 |
| 2013 | 56,29 | 43,69 | 118,09 | 47,69 | 51,79 | 199,09 | 81,69 | 69,39 | 65,19 | 85,39 | 60,99 | 45,19 |