DSP - DESPACHO 2563/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Sakura, no rio Marombas, nos municípios de Frei Rogério e Curitibanos, (SC), de titularidade da Múltipla Participações Ltda e da Statkraft Energias Renováveis S.A.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-09-29
Autor: SCG/ANEEL

.
Nota Técnica nº 674/2016-SCG/ANEEL
Em 26 de setembro de 2016.
Processo nº: 48500.006421/2010-10
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Sakura, com Registro Ativo e Aceite
conferidos às empresas Múltipla Participações Ltda. e
Statkraft Energias Renováveis S.A., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 802, de 23 de
fevereiro de 2011, e nº 1.966, de 12 de janeiro de 2012, c/c
Despacho nº 104, de 15 de janeiro de 2016, localizada nos
municípios de Frei Rogério e Curitibanos, no estado de
Santa Catarina.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Sakura, com 12.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035407-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Múltipla
Participações Ltda. e à Statkraft Energias Renováveis S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 802, de
23 de fevereiro de 2011, e nº 1.966, de 12 de janeiro de 2012, c/c Despacho nº 1041, de 15 de janeiro de 2016,
localizada no rio Marombas, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de Frei Rogério e
Curitibanos, no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. Em 29/07/2010, o Despacho n° 2.188 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Marombas, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Sakura.
3. Em 23 de fevereiro de 2011, por meio do Despacho nº 802, foi conferido o Registro Ativo à Múltipla
Participações Ltda. e à Statkraft Energias Renováveis S.A., o qual foi Aceito em 12 de janeiro de 2012 por meio do
Despacho nº 1.966.
1 Registra a alteração da razão social da empresa Desenvix S.A. / Desenvix Energias Renováveis S.A. para Statkraft Energias Renováveis
S.A.
48524.010171/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
4. Em 3 de agosto de 2016, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pelas Múltipla Participações Ltda. e Statkraft Energias Renováveis
S.A. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao
processo de implantação e exploração da PCH Sakura.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.188, de 29/07/2010.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Sakura

PCH Sakura Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°16'16"S 27°16'12"S
Localização do barramento
50°44'55"W 50°44'23"W

NA Montante (m) 774 774
NA Jusante (m) 760 760,04
Queda Bruta (m) 14 13,96

Área do Reservatório (km²) 0,6 1,0051
Potência (kW) 10.600 12.600
Vazão QMLT3 (m³/s) 70,92 78,37
Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Marombas ESTADO: SC 71
BACIA:

DESPACHO: 2.188 DATA: 29/07/2010
AUTOR: QBEC Projetos e Consultoria Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 43.180 kW 9
IDENTIFICADOS:
2 Por meio da correspondência 3850-SAK-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.019829/2016-00.
3 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

NA Montante NA Jusante Potência Condição
Aproveitamento a montante Coordenadas da Casa de Força
(m) (m) (kW)
27°13'26"S

PCH Frei Rogério4 788 776 9.600 PB Aceito
50°43'24"W

Coordenadas do Limite Máximo NA Montante NA Jusante Potência Condição
Aproveitamento a jusante

do Reservatório (m) (m) (kW)
27°29'51,21"

UHE São Roque5 760 706,49 135.000 Em Construção
50°48'19,32"W
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenheiros Associados Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
NELSON DORNELAS 5879459-2 019403-3 SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

LIDIA MIZUE ENAMI 3956589-7 098458-3
topográficos

| ERIK WUNDER | 4269598-2 | 074327-0 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| NELSON DORNELAS | 5879459-2 | 019403-3 SC | Estudos hidrológicos |
| NELSON DORNELAS | 5879459-2 | 019403-3 SC | Estudos energéticos |
| NELSON DORNELAS | 5879459-2 | 019403-3 SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Ainda não emitida
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Ainda não emitida
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
4 O sumário executivo entregue considera algumas alterações em relação ao inventário, quais sejam, NA Jusante 775,6 m, Queda Bruta
12,4 m e Potência 12.300 kW, portanto, não impactando a PCH Sakura.
5 Localizada no rio Canoas, de cujo rio Marombas é afluente.

FL. 04 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é inferior em 0,04 metros o que está compatível com o
detalhamento dos estudos na etapa de projeto básico por meio do levantamento da curvachave no canal de fuga que considerou a influência do remanso da UHE São Roque, no
rio Canoas, do qual o rio Marombas é afluente.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Sakura
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

3.135 NOME DO RIO DA USINA: MAROMBAS
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
A.D. (km²):
CÓDIGO NOME RIO

71498000 PASSO MAROMBAS MAROMBAS 3.654
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
71490000 PONTE MAROMBAS MAROMBAS 360
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.988 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: ENROCAMENTO COM NÚCLEO ARGILA
NELSON DORNELAS Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 5879459-26
019403-3 SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
FLUVIOMÉTRICA 71498000 MAROMBAS 3.654
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 12.600 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 4.352 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.667 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
6 Anexo ao Documento nº 48513.019829/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Sakura Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 12.600
Número de Unidades Geradoras 3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 4.667 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 4.352 / 10,72
Rendimento da turbina 92,20%
Rendimento do gerador 96,30%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,92%
Indisponibilidade programada (%) 3,29%
Perdas hidráulicas nominais (m) 0,391
Queda bruta nominal (m) 13,96
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,27%
Consumo Interno (kW médio) 26
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 5,25
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 1,29
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Múltipla Participações Ltda. e Statkraft Energias
Renováveis S.A.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já
cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Sakura, nos termos da REN 343/2008,
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a
seguir transcrito:

FL. 06 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério
da ANEEL, contados da data de sua publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o
DRS-PCH referente à PCH Sakura à Múltipla Participações Ltda. e à Statkraft Energias Renováveis S.A., bem como
o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa
Catarina, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Sakura sob a titularidade da Múltipla Participações Ltda. e da Statkraft
Energias Renováveis S.A.

FL. 07 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH.
LEONARDO MAROTTA GARDINO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sakura

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 | 39,9 | 18,6 | 27,3 | 70,9 | 24,5 | 56,4 | 24,7 | 49,9 |  |  |  |  |
| 1941 | 40,7 | 124,9 | 123,9 | 47,7 | 61,4 | 73,1 | 41,0 | 129,6 | 65,4 | 59,6 | 78,6 | 56,6 |
| 1942 | 22,2 | 78,8 | 74,2 | 79,1 | 69,4 | 38,9 | 42,7 | 54,5 | 44,3 | 36,2 | 13,7 | 13,3 |
| 1943 | 9,7 | 26,6 | 8,8 | 7,6 | 56,5 | 162,4 | 91,0 | 156,8 | 115,5 | 70,0 | 34,5 | 20,0 |
| 1944 | 102,3 | 28,4 | 45,8 | 18,5 | 9,0 | 10,0 | 13,3 | 8,0 | 12,8 | 11,5 | 21,8 | 9,8 |
| 1945 | 4,9 | 13,9 | 7,4 | 4,4 | 4,7 | 8,5 | 17,8 | 9,9 | 30,2 | 26,9 | 13,1 | 11,8 |
| 1946 | 44,8 | 119,2 | 86,8 | 47,4 | 29,1 | 91,0 | 139,9 | 54,8 | 30,8 | 84,1 | 34,2 | 47,3 |
| 1947 | 26,9 | 70,9 | 36,0 | 12,8 | 16,8 | 46,4 | 34,2 | 63,1 | 134,3 | 106,1 | 43,5 | 36,9 |
| 1948 | 22,0 | 44,3 | 47,5 | 41,9 | 108,9 | 39,2 | 55,0 | 153,0 | 29,5 | 44,7 | 35,5 | 13,5 |
| 1949 | 17,9 | 8,8 | 25,7 | 37,6 | 25,4 | 61,7 | 19,4 | 43,0 | 52,8 | 47,7 | 20,2 | 12,3 |
| 1950 | 53,9 | 33,8 | 47,2 | 20,7 | 25,7 | 19,1 | 20,1 | 65,9 | 62,6 | 152,1 | 50,8 | 29,1 |
| 1951 | 48,2 | 108,0 | 77,1 | 25,4 | 13,4 | 12,6 | 25,6 | 7,5 | 7,8 | 168,1 | 111,7 | 45,6 |
| 1952 | 31,0 | 21,4 | 11,5 | 9,3 | 7,7 | 34,5 | 66,3 | 19,0 | 116,4 | 140,8 | 87,0 | 31,6 |
| 1953 | 40,0 | 72,1 | 36,6 | 24,6 | 22,3 | 19,6 | 25,2 | 29,1 | 66,9 | 139,9 | 132,4 | 49,0 |
| 1954 | 46,9 | 36,7 | 66,7 | 68,4 | 118,3 | 152,1 | 202,8 | 48,8 | 193,4 | 199,0 | 46,9 | 30,3 |
| 1955 | 17,5 | 21,7 | 33,6 | 45,3 | 69,2 | 117,4 | 188,7 | 80,0 | 67,3 | 34,5 | 37,8 | 46,8 |
| 1956 | 108,0 | 68,2 | 28,4 | 76,6 | 93,0 | 41,7 | 35,1 | 73,9 | 151,2 | 85,9 | 37,1 | 24,1 |
| 1957 | 17,7 | 38,3 | 54,6 | 40,9 | 36,1 | 40,5 | 149,3 | 369,9 | 262,9 | 83,5 | 64,4 | 52,4 |
| 1958 | 25,7 | 53,6 | 156,8 | 38,3 | 23,6 | 51,7 | 27,9 | 68,5 | 147,4 | 113,6 | 80,1 | 89,1 |
| 1959 | 42,6 | 65,3 | 36,5 | 50,7 | 51,4 | 33,2 | 24,0 | 29,3 | 78,0 | 35,3 | 15,7 | 13,5 |
| 1960 | 21,0 | 40,9 | 37,5 | 28,6 | 34,0 | 31,7 | 17,1 | 62,0 | 62,5 | 99,5 | 117,4 | 54,9 |
| 1961 | 65,1 | 46,8 | 124,9 | 73,4 | 43,5 | 36,8 | 32,0 | 18,3 | 246,0 | 207,5 | 200,0 | 82,0 |
| 1962 | 50,7 | 44,9 | 37,6 | 21,7 | 72,9 | 47,2 | 61,7 | 31,2 | 98,6 | 93,3 | 47,7 | 24,4 |
| 1963 | 69,9 | 151,2 | 140,8 | 65,7 | 32,4 | 18,9 | 17,2 | 24,6 | 62,6 | 183,1 | 169,0 | 80,1 |
| 1964 | 31,5 | 47,8 | 38,5 | 52,6 | 62,6 | 37,8 | 47,5 | 86,9 | 90,3 | 52,2 | 34,0 | 28,4 |
| 1965 | 23,8 | 17,1 | 19,9 | 19,2 | 72,9 | 35,5 | 81,2 | 136,1 | 159,6 | 164,3 | 90,9 | 131,4 |
| 1966 | 121,1 | 235,7 | 142,7 | 49,6 | 29,4 | 95,8 | 78,4 | 73,4 | 174,6 | 169,0 | 93,2 | 109,8 |
| 1967 | 65,4 | 104,2 | 86,4 | 35,0 | 29,1 | 38,2 | 32,9 | 78,6 | 157,7 | 113,6 | 80,3 | 81,7 |
| 1968 | 31,0 | 17,7 | 19,7 | 23,4 | 17,6 | 17,9 | 31,2 | 15,6 | 45,1 | 36,6 | 88,4 | 56,0 |
| 1969 | 83,4 | 144,6 | 88,3 | 168,1 | 57,9 | 125,8 | 93,0 | 53,9 | 65,4 | 44,2 | 54,8 | 26,7 |
| 1970 | 31,1 | 25,4 | 25,2 | 20,6 | 36,0 | 106,1 | 105,2 | 53,9 | 74,1 | 74,0 | 28,9 | 76,3 |
| 1971 | 171,8 | 98,6 | 112,7 | 150,2 | 137,1 | 175,6 | 125,8 | 104,2 | 73,9 | 62,9 | 22,2 | 17,3 |
| 1972 | 37,6 | 160,5 | 84,0 | 51,0 | 24,5 | 99,5 | 66,6 | 238,5 | 251,6 | 169,0 | 95,8 | 70,0 |
| 1973 | 68,0 | 105,2 | 75,1 | 47,0 | 81,7 | 131,4 | 126,7 | 236,6 | 214,1 | 94,8 | 79,8 | 43,1 |
| 1974 | 50,3 | 76,2 | 84,3 | 41,5 | 32,1 | 70,4 | 55,9 | 37,6 | 102,3 | 41,0 | 36,5 | 21,8 |
| 1975 | 40,5 | 49,0 | 51,6 | 28,8 | 26,9 | 57,3 | 34,5 | 93,9 | 238,5 | 220,6 | 64,2 | 146,5 |
| 1976 | 118,3 | 60,1 | 92,9 | 36,9 | 97,6 | 136,1 | 78,4 | 140,8 | 90,5 | 89,4 | 87,5 | 97,6 |
| 1977 | 88,3 | 125,8 | 110,8 | 60,4 | 26,9 | 29,3 | 40,9 | 143,6 | 67,9 | 173,7 | 150,2 | 60,8 |
| 1978 | 55,4 | 42,0 | 44,4 | 18,3 | 14,2 | 17,2 | 49,3 | 34,4 | 83,9 | 37,9 | 57,3 | 66,0 |
| 1979 | 27,3 | 19,8 | 30,1 | 46,9 | 156,8 | 69,5 | 68,3 | 49,8 | 49,5 | 262,9 | 176,5 | 99,5 |

FL. 09 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sakura

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 45,6 | 29,0 | 108,9 | 39,0 | 53,0 | 42,9 | 100,5 | 187,8 | 180,3 | 106,1 | 102,3 | 161,5 |
| 1981 | 97,6 | 79,9 | 31,9 | 24,6 | 19,6 | 25,6 | 24,3 | 23,7 | 54,1 | 47,0 | 46,8 | 38,1 |
| 1982 | 20,6 | 89,8 | 55,9 | 29,9 | 33,4 | 102,3 | 171,8 | 112,7 | 58,8 | 142,7 | 316,4 | 119,2 |
| 1983 | 98,6 | 128,6 | 174,6 | 91,4 | 239,4 | 236,6 | 687,2 | 214,1 | 143,6 | 84,2 | 83,8 | 69,0 |
| 1984 | 52,0 | 44,5 | 60,3 | 51,5 | 73,6 | 135,2 | 98,6 | 321,1 | 94,8 | 114,5 | 107,0 | 98,6 |
| 1985 | 33,1 | 80,3 | 38,5 | 56,0 | 43,0 | 24,4 | 31,3 | 20,6 | 39,0 | 31,7 | 58,4 | 14,6 |
| 1986 | 16,6 | 35,7 | 29,4 | 54,0 | 41,4 | 49,7 | 28,2 | 38,5 | 66,2 | 83,7 | 94,7 | 87,6 |
| 1987 | 105,8 | 72,7 | 31,9 | 33,7 | 199,9 | 93,1 | 79,1 | 80,8 | 50,7 | 140,8 | 53,9 | 39,6 |
| 1988 | 37,5 | 40,8 | 38,1 | 49,8 | 216,0 | 121,7 | 56,1 | 31,4 | 52,6 | 59,0 | 37,9 | 40,3 |
| 1989 | 85,6 | 102,9 | 61,7 | 62,3 | 113,0 | 42,3 | 52,3 | 56,1 | 185,4 | 95,7 | 49,0 | 30,9 |
| 1990 | 148,8 | 102,1 | 57,0 | 86,2 | 100,1 | 326,8 | 140,7 | 112,4 | 135,8 | 220,7 | 176,1 | 77,5 |
| 1991 | 40,1 | 29,5 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 83,7 | 67,4 | 102,8 | 38,1 | 78,2 | 46,2 | 56,3 |
| 1992 | 45,7 | 74,3 | 82,7 | 47,9 | 218,7 | 178,8 | 272,2 | 155,2 | 97,2 | 56,4 | 65,2 | 41,4 |
| 1993 | 49,3 | 123,5 | 85,0 | 55,8 | 101,9 | 101,1 | 105,0 | 65,9 | 148,6 | 189,5 | 79,4 | 112,8 |
| 1994 | 37,0 | 160,3 | 86,1 | 77,2 | 94,0 | 136,3 | 183,6 | 79,9 | 46,4 | 95,6 | 148,0 | 56,5 |
| 1995 | 186,4 | 123,6 | 56,7 | 34,4 | 24,7 | 50,9 | 52,5 | 32,6 | 73,1 | 140,1 | 54,2 | 45,3 |
| 1996 | 95,4 | 120,6 | 126,3 | 86,0 | 32,0 | 70,5 | 110,0 | 99,1 | 132,8 | 141,3 | 65,4 | 87,8 |
| 1997 | 81,2 | 185,3 | 85,0 | 30,5 | 32,6 | 85,9 | 123,2 | 166,5 | 59,5 | 303,4 | 300,4 | 100,4 |
| 1998 | 149,9 | 201,1 | 203,3 | 262,5 | 147,6 | 66,1 | 112,7 | 239,6 | 258,6 | 158,3 | 51,0 | 57,3 |
| 1999 | 58,8 | 85,2 | 44,2 | 74,7 | 37,0 | 65,6 | 197,3 | 45,1 | 46,3 | 134,9 | 44,6 | 34,0 |
| 2000 | 52,0 | 80,1 | 77,9 | 51,8 | 58,0 | 58,1 | 104,2 | 81,4 | 264,3 | 226,5 | 74,7 | 110,0 |
| 2001 | 124,7 | 198,8 | 93,4 | 76,6 | 100,0 | 97,4 | 105,5 | 60,6 | 93,1 | 221,6 | 95,5 | 82,3 |
| 2002 | 52,2 | 52,2 | 40,3 | 67,3 | 60,7 | 65,1 | 52,4 | 148,8 | 138,4 | 177,1 | 168,0 | 115,0 |
| 2003 | 45,0 | 54,6 | 75,1 | 37,2 | 34,8 | 59,5 | 44,7 | 26,6 | 22,6 | 49,2 | 52,6 | 139,9 |
| 2004 | 69,8 | 35,6 | 21,5 | 33,2 | 65,8 | 49,3 | 123,0 | 47,6 | 80,5 | 162,1 | 128,7 | 70,8 |
| 2005 | 76,3 | 36,2 | 25,4 | 60,0 | 140,3 | 128,4 | 76,0 | 66,4 | 280,2 | 226,4 | 126,5 | 46,6 |
| 2006 | 38,4 | 36,1 | 39,3 | 27,9 | 16,8 | 14,7 | 16,3 | 41,1 | 39,2 | 40,0 | 63,3 | 82,6 |
| 2007 | 55,0 | 74,5 | 97,6 | 68,3 | 170,9 | 65,5 | 131,4 | 57,6 | 121,1 | 157,7 | 183,1 | 76,2 |
| 2008 | 79,1 | 83,1 | 55,1 | 76,9 | 65,6 | 88,6 | 60,9 | 56,4 | 115,9 | 263,5 | 234,5 | 56,4 |
| 2009 | 74,4 | 54,1 | 39,2 | 23,1 | 23,6 | 29,8 | 130,8 | 155,6 | 220,2 | 78,4 | 92,1 | 85,3 |
| 2010 | 106,4 | 85,7 | 87,7 | 235,7 | 225,6 | 100,9 | 86,6 | 94,3 |  |  |  |  |