DSP - DESPACHO 2905/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica São Joaquim, de titularidade da Rafitec S/A Industria e Comércio de Sacarias, no rio Lava Tudo, no município de São Joaquim, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-09-23
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL
Em 17 de setembro de 2021.
Processo: 48500.001015/2020-41.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica São Joaquim, com 6.400 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Rafitec
S/A Industria e Comércio de Sacarias.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) São Joaquim, com 6.400 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.040193-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Rafitec S/A Industria e Comércio de Sacarias. (Rafitec ou Interessada),
por meio do Despacho nº 1.213, de 29 de abril de 2020, localizada no rio Lava Tudo, sub-bacia 73, na bacia
hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se no município de São Joaquim, estado de Santa
Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.051, de 10 de maio de 2018, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Lava Tudo, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH São
Joaquim.
3. O Despacho nº 1.213, de 29 de abril de 2020, confere o DRI-PCH à Rafitec, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH São Joaquim.
4. Por meio do Ofício nº 013/2021, de 25 de maio de 2021, a Interessada protocolou o
Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\NT_609DG1709 48524.008130/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH São Joaquim
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH São Joaquim:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF1
(datum SIRGAS 2000)
28°5'30,74" S
Barramento Painel/SC e São Joaquim/SC
50°3'20,39" W
28°5'46,38" S
Casa de Força São Joaquim/SC
50°3'44,22" W
28°6'2,19" S Painel/SC, São Joaquim/SC e
Limite máximo do Reservatório
50°1'17,39" W Urupema/SC
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.051, de 10 de maio de 2018.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Joaquim

PCH São Joaquim Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°4'47,43" S 28°5'30,74" S
Localização do Barramento
53°6'30,08" W 50°3'20,39" W

| NA Montante (m) | 987,80 | 987,80 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 972,30 | 971,00 |
| Queda Bruta (m) | 15,50 | 16,80 |
| Área do Reservatório (km²) | 0,70 | 0,92 |
| Potência (kW) | 6.000 | 6.400 |
| Energia Média (kWméd) | 3.210,00 | 3.543,30 |

QMLT2

Vazão (m³/s) 32,94 34,48
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Lava Tudo ESTADO: SC SUB-BACIA: 70
DESPACHO: 1.051 DATA: 10/05/2018
AUTOR: Estelar Engenheiros Associados
EIXOS

POTÊNCIA: 11,56 2 (dois)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
1
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
2 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
28°6'24,18" S DRS-PCH nº

PCH Urupema 1.089,20 1.034,48 10.001
49°52'31,94" W 236/2020
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
- - - - - Não existe
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
ELLUZ ENERGIAS RENOVÁVEIS / B&S LTDA
Empresa Projetista:

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Anderson Borges 7735574-0 140.549-0 Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Alana Cristina Both 7735697-9 171.256-3
topográficos

| Alana Cristina Both | 7735697-9 | 171.256-3 | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson Borges | 7735574-0 | 140.549-0 | Estudos hidrológicos |
| Anderson Borges | 7735574-0 | 140.549-0 | Estudos energéticos |
| Alana Cristina Both | 7735697-9 | 171.256-3 | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário,
cerca de 1,30 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto,
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo
Queda e níveis operacionais
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa
de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Joaquim
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.158,00 NOME DO RIO DA USINA: Lava Tudo
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.170,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550,00
70100000 Despraiado Pelotas 533,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 6.981,55 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre com perfil creager e contraforte
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Alana Cristina Both Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7735697-9
171.256-3 ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.170,00
12. As principais características do empreendimento estão transcritas abaixo:
[...]
A PCH São Joaquim é uma pequena central hidrelétrica que aproveita o desnível do rio Lava
Tudo, com uma potência total instalada de 6,40MW, contando com duas turbinas do tipo
Kaplan, com uma energia média de 3,54MW. De modo que, a área de drenagem no local
da barragem é de 1.158,00km².

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
A topografia na região da barragem apresenta- se com a ombreira esquerda relativamente
íngreme e a ombreira direita razoavelmente plana.
O arranjo da PCH São Joaquim apresenta estrutura do barramento, a partir da margem
esquerda em barragem de enrocamento até a margem direita do rio, seguida de uma
transição em concreto e do vertedouro de soleira livre na margem direita.
O nível de água máximo normal do reservatório foi estabelecido na El. 987,80 m,
proporcionando, juntamente com a barragem/vertedouro uma queda bruta total de
16,80m. A perda hidráulica máxima total calculada para o circuito hidráulico de geração foi
de 0,50m (3,00% da queda bruta total).
A adução da vazão destinada a geração de energia será realizada através de circuito
hidráulico de geração, localizado na margem esquerda do rio, transpondo um trecho da
alça do rio, proporcionando um trecho de vazão reduzida (TVR), o qual será mantido pela
vazão remanescente. A vazão remanescente será descarregada através de tubulação
incorporado na estrutura do vertedouro.
Onde o planejamento construtivo do empreendimento prevê um prazo total de
implantação de 18 meses, com a entrada da operação comercial da 1ª unidade geradora
para novembro/2023.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 6.400 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Houve pequeno aumento da queda do aproveitamento, o que, associado ao aumento da
vazão média de longo termo, trouxe impactos positivos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Estudos Energéticos
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
estimado nos Estudos Energéticos do Projeto Básico.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.200,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH São Joaquim Sumário Executivo
28°5'30,74" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°3'20,39" W
28°5'46,38" S
Coordenadas da casa de força
50°3'44,22" W
NA Montante (m) 987,80
NA Jusante (m) 971,00
Potência Instalada Total (kW) 6.400
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.555,56; 3.555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 3.200,00; 3.200,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,66; 6,66
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,5
Hb: Queda bruta nominal (m) 16,80
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 64
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,94
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH São Joaquim conforme solicitado por Rafitec S/A
Industria e Comércio de Sacarias, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH São Joaquim sob a titularidade de Rafitec S/A Industria e Comércio
de Sacarias.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Joaquim

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1945 6,35 10,60 8,48 7,09 6,97 7,37 10,64 18,70 42,45 30,16 9,29 6,69
32,38 33,24 23,58 11,98 12,32 54,61 55,55 30,12 14,47 12,32 7,58 13,34
1946

| 1947 11,70 | 19,08 | 10,02 | 6,52 | 13,48 | 21,14 | 19,85 | 13,34 | 31,14 | 20,47 | 11,85 | 28,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 11,56 | 18,52 | 15,35 | 27,67 | 41,68 | 9,77 | 42,86 | 41,79 | 8,95 | 18,35 | 9,66 | 7,26 |
| 1949 7,33 | 6,88 | 10,38 | 10,93 | 11,25 | 20,82 | 12,19 | 16,11 | 20,13 | 25,13 | 9,75 | 7,66 |
| 1950 9,40 | 14,60 | 11,08 | 9,69 | 17,43 | 12,72 | 9,10 | 66,55 | 48,26 | 77,19 | 18,13 | 12,47 |
| 26,15 | 21,83 | 15,64 | 10,51 | 7,95 | 8,52 | 11,32 | 7,27 | 10,42 | 61,56 | 26,84 | 14,22 |

1951

| 1952 15,97 | 12,22 | 8,61 | 8,63 | 7,57 | 40,37 | 27,20 | 19,43 | 39,89 | 46,58 | 17,83 | 15,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 9,08 | 14,76 | 11,61 | 10,06 | 10,41 | 11,06 | 18,65 | 18,80 | 73,11 | 57,05 | 29,25 | 11,83 |
| 1954 33,51 | 13,03 | 8,61 | 9,60 | 28,15 | 51,91 | 72,37 | 11,37 | 192,29 103,56 4,09 | 9,65 |  |  |
| 1955 5,55 | 23,00 | 4,88 | 43,32 | 35,77 | 18,44 | 76,08 | 13,56 | 10,88 | 36,52 | 6,90 | 7,11 |
| 66,73 | 38,92 | 7,74 | 81,42 | 25,94 | 12,08 | 6,85 | 27,22 | 34,89 | 3,73 | 2,79 | 4,79 |

1956

| 1957 6,75 | 27,97 | 29,41 | 26,32 | 10,63 | 15,72 | 51,82 | 195,78 111,26 47,28 | 18,27 | 13,94 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 7,33 | 21,07 | 36,10 | 9,93 | 5,60 | 49,31 | 17,52 | 31,41 | 44,75 | 64,80 | 98,87 | 25,59 |
| 1959 6,99 | 17,19 | 8,29 | 53,31 | 14,27 | 21,64 | 11,28 | 41,07 | 39,33 | 28,58 | 13,90 | 10,39 |
| 1960 13,84 | 48,07 | 21,44 | 47,08 | 8,90 | 20,55 | 26,31 | 66,55 | 28,24 | 26,06 | 15,42 | 16,31 |
| 11,77 | 13,75 | 40,84 | 31,28 | 18,27 | 17,31 | 43,85 | 11,67 | 69,62 | 52,03 | 38,32 | 7,53 |

1961

| 1962 7,28 | 2,70 | 2,43 | 9,36 | 23,13 | 17,59 | 128,19 54,12 | 28,17 | 61,86 | 19,79 | 32,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 21,27 | 30,55 | 29,43 | 12,41 | 10,43 | 6,23 | 6,64 | 110,22 86,40 | 153,39 43,72 | 12,84 |  |  |
| 1964 6,46 | 8,77 | 22,34 | 16,99 | 18,44 | 14,64 | 13,75 | 26,40 | 65,45 | 27,32 | 13,30 | 13,05 |
| 1965 13,61 | 9,45 | 9,18 | 14,93 | 36,66 | 15,77 | 35,40 | 136,39 145,07 57,25 | 41,12 | 37,46 |  |  |
| 38,46 | 262,46 50,48 | 63,99 | 8,62 | 136,35 29,14 | 42,88 | 35,99 | 70,96 | 54,35 | 92,32 |  |  |

1966

| 1967 36,95 | 61,93 | 43,12 | 13,74 | 20,25 | 41,79 | 28,69 | 108,43 237,73 25,57 | 19,22 | 11,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968 6,35 | 2,89 | 10,58 | 5,26 | 2,87 | 3,75 | 37,71 | 2,56 | 54,45 | 24,45 | 81,40 | 68,34 |
| 1969 58,32 | 110,75 37,49 | 39,96 | 8,59 | 30,71 | 20,70 | 10,36 | 42,80 | 19,97 | 68,41 | 8,54 |  |
| 1970 24,71 | 17,72 | 11,11 | 3,70 | 28,80 | 45,19 | 54,49 | 39,71 | 28,58 | 22,71 | 3,91 | 33,26 |
| 67,98 | 53,92 | 101,73 52,51 | 55,47 | 54,66 | 51,25 | 75,87 | 15,91 | 19,75 | 5,31 | 4,33 |  |

1971

| 1972 6,93 | 26,39 | 13,58 | 12,87 | 4,59 | 25,46 | 41,95 | 90,94 | 86,31 | 23,63 | 19,06 | 18,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 47,27 | 20,09 | 6,08 | 12,76 | 68,58 | 54,43 | 40,05 | 77,83 | 49,75 | 15,03 | 17,63 | 6,08 |
| 1974 14,54 | 49,13 | 34,09 | 7,74 | 8,67 | 39,12 | 24,26 | 16,97 | 15,71 | 15,83 | 30,04 | 24,20 |
| 1975 10,39 | 7,02 | 4,32 | 2,60 | 4,87 | 17,58 | 10,17 | 46,13 | 103,98 81,39 | 17,52 | 66,15 |  |
| 48,48 | 9,98 | 44,23 | 6,53 | 45,30 | 34,90 | 59,52 | 120,53 22,27 | 12,78 | 46,44 | 95,53 |  |

1976

| 1977 36,56 | 46,18 | 26,88 | 23,62 | 17,08 | 13,21 | 77,27 | 152,68 16,65 | 32,70 | 21,22 | 12,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 58,69 | 30,89 | 19,02 | 2,90 | 3,31 | 4,30 | 20,36 | 7,55 | 42,72 | 20,11 | 22,63 | 15,00 |
| 1979 8,51 | 5,34 | 8,97 | 12,99 | 31,84 | 21,63 | 51,33 | 25,10 | 12,85 | 102,38 50,77 | 20,65 |  |
| 1980 16,02 | 17,66 | 33,31 | 14,03 | 23,48 | 10,70 | 51,66 | 151,56 34,92 | 52,42 | 20,55 | 123,65 |  |
| 42,55 | 80,18 | 11,86 | 17,80 | 9,65 | 13,23 | 9,83 | 14,11 | 33,45 | 24,51 | 7,86 | 15,17 |

1981

| 1982 8,87 | 19,91 | 11,64 | 4,46 | 4,50 | 67,32 | 36,22 | 22,96 | 10,12 | 83,96 | 90,23 | 33,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 45,11 | 57,93 | 38,65 | 31,03 | 69,72 | 67,83 | 274,75 120,20 50,67 | 21,73 | 43,04 | 17,11 |  |  |
| 1984 55,63 | 34,05 | 21,56 | 15,44 | 21,57 | 62,24 | 77,77 | 118,20 63,03 | 33,95 | 32,01 | 14,03 |  |
| 1985 5,29 | 21,44 | 28,17 | 29,41 | 18,82 | 27,46 | 16,96 | 26,04 | 24,43 | 27,81 | 25,36 | 4,29 |
| 13,47 | 8,73 | 3,01 | 17,85 | 26,10 | 18,25 | 17,28 | 18,03 | 28,38 | 33,09 | 70,45 | 29,95 |

1986

1987 37,58 41,64 7,72 58,83 133,80 40,25 44,06 56,28 36,68 78,90 20,44 13,44
1988 15,44 15,69 14,97 51,38 53,41 38,51 17,72 7,07 47,24 17,66 6,43 9,11
1989 51,01 34,09 10,03 22,15 36,43 6,40 24,35 65,20 103,80 29,73 8,55 8,96

Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Joaquim

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1990 52,65 51,30 32,64 52,71 77,35 92,19 38,60 21,50 69,47 77,46 46,68 16,51
11,82 16,75 10,45 15,54 9,37 23,26 18,15 38,92 7,93 100,26 63,03 54,39
1991

| 1992 21,82 | 38,06 | 23,80 | 15,52 | 130,61 34,32 | 50,78 | 79,94 | 79,74 | 12,17 | 25,82 | 7,31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 35,63 | 39,01 | 20,77 | 27,28 | 34,76 | 34,58 | 187,65 20,51 | 35,36 | 62,87 | 9,87 | 82,22 |  |
| 1994 26,67 | 79,08 | 38,29 | 31,93 | 80,51 | 120,58 79,77 | 13,81 | 9,54 | 85,91 | 33,23 | 29,08 |  |
| 1995 83,07 | 24,12 | 31,02 | 23,34 | 9,35 | 37,53 | 39,81 | 36,71 | 23,35 | 36,49 | 22,18 | 7,98 |
| 45,64 | 30,52 | 36,92 | 24,24 | 8,16 | 28,09 | 60,05 | 48,05 | 52,96 | 25,85 | 16,37 | 9,02 |

1996

| 1997 46,60 | 90,24 | 28,84 | 10,41 | 13,93 | 18,05 | 56,98 | 54,96 | 35,05 | 123,46 96,81 | 45,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 24,96 | 134,56 55,41 | 68,40 | 60,30 | 40,95 | 57,60 | 79,77 | 78,96 | 25,24 | 11,02 | 19,30 |  |
| 1999 24,21 | 24,54 | 13,05 | 23,21 | 13,79 | 24,02 | 53,69 | 11,22 | 11,93 | 51,67 | 31,71 | 17,79 |
| 2000 10,05 | 15,15 | 22,32 | 24,78 | 20,57 | 19,44 | 46,30 | 19,31 | 97,57 | 84,81 | 17,64 | 19,56 |
| 65,53 | 42,31 | 31,93 | 40,33 | 66,40 | 23,97 | 69,18 | 18,53 | 51,88 | 94,86 | 20,83 | 30,26 |

2001

| 2002 16,55 | 9,34 | 10,97 | 18,33 | 27,64 | 67,82 | 38,93 | 46,69 | 52,15 | 63,85 | 52,66 | 35,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 14,49 | 33,94 | 26,52 | 15,37 | 30,40 | 22,61 | 15,57 | 4,70 | 5,82 | 18,98 | 19,94 | 63,67 |
| 2004 38,16 | 15,02 | 11,88 | 23,21 | 46,75 | 17,75 | 70,92 | 13,48 | 84,30 | 42,08 | 29,53 | 12,06 |
| 2005 16,53 | 9,71 | 16,53 | 24,49 | 68,54 | 38,80 | 41,59 | 43,98 | 94,12 | 91,44 | 22,87 | 18,84 |
| 34,54 | 11,70 | 11,00 | 8,90 | 4,00 | 3,68 | 26,28 | 52,54 | 16,48 | 21,45 | 47,86 | 22,97 |

2006

| 2007 10,55 | 18,66 | 58,52 | 14,14 | 40,44 | 16,60 | 87,38 | 46,51 | 39,38 | 40,26 | 32,34 | 7,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 15,46 | 11,38 | 11,01 | 25,85 | 38,44 | 64,65 | 14,93 | 22,44 | 55,95 | 121,26 58,50 | 10,77 |  |
| 2009 13,41 | 15,76 | 37,10 | 3,68 | 4,95 | 5,99 | 53,63 | 121,46 176,68 82,29 | 50,53 | 23,20 |  |  |
| 2010 60,63 | 101,03 15,67 | 76,23 | 101,96 34,62 | 43,87 | 35,65 | 28,43 | 18,51 | 23,21 | 26,96 |  |  |
| 40,80 | 72,94 | 26,40 | 13,14 | 15,98 | 21,70 | 83,17 | 165,48 75,68 | 14,05 | 8,17 | 16,00 |  |

2011

| 2012 51,24 | 37,52 | 7,86 | 6,56 | 7,06 | 30,93 | 32,96 | 12,97 | 14,07 | 25,83 | 5,64 | 10,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 11,61 | 29,88 | 53,37 | 12,90 | 5,59 | 32,09 | 24,04 | 117,29 86,30 | 28,51 | 16,73 | 9,06 |  |
| 2014 14,71 | 13,45 | 26,69 | 32,60 | 59,93 | 132,55 34,60 | 16,05 | 58,06 | 81,61 | 20,00 | 62,08 |  |
| 2015 66,46 | 29,62 | 15,84 | 17,23 | 16,85 | 30,76 | 103,46 12,85 | 90,16 | 131,87 28,51 | 19,86 |  |  |
| 22,92 | 56,02 | 28,38 | 32,49 | 24,68 | 10,92 | 33,19 | 25,05 | 19,99 | 62,91 | 10,79 | 38,61 |

2016

2017 31,98 15,58 8,58 12,21 58,17 74,27 5,66 17,71 3,70 13,55 9,75 18,91
2018 63,40 7,81 11,96 7,72 5,20 17,91 31,94 19,03 62,25 27,82 28,12 28,61
2019 22,67 11,96 11,71 20,54 68,29 19,76 42,67 6,08 6,47 20,12 31,80 7,70
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO