DSP - DESPACHO 3134/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Foz do Rio do Peixe, no rio do Peixe, no município de Caldas Novas, (GO), de titularidade da FR Incorporadora Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-02
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 854/2016-SCG/ANEEL
Em 30 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.003165/2011-90
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Foz do Rio do Peixe, com Registro Ativo e
Aceite conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 3.181, de 5 de agosto
de 2011, e nº 3.559, de 8 de novembro de 2012, localizada
no município de Caldas Novas, no estado de Goiás.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Foz do Rio do Peixe, com 17.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037224-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR
Incorporadora Ltda. (FR), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.181, de 5 de agosto de 2011, e nº 3.559,
de 8 de novembro de 2012, localizada no rio do Peixe, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município
de Caldas Novas, no estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. Em 06/06/2011, o Despacho n° 2.416 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio do Peixe
e seu afluente rio dos Bois, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Foz do
Rio do Peixe.
3. Em 5 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.181, foi conferido o Registro Ativo a FR
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 8 de novembro de 2012 por meio do Despacho nº 3.559.
4. Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH
Foz do Rio do Peixe.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
1 Por meio da correspondência s/n°, Documento nº 48513.026445/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.416, de 06/06/2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Foz do Rio do Peixe

PCH Foz do Rio do Peixe Estudos de Inventário Sumário Executivo
17°33'38,96"S 17°33'39,18"S
Localização do Barramento
48°30'12,69"W 48°30'12,7"W

| NA Montante (m) | 625 | 626 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 598,5 | 600,41 |
| Queda Bruta (m) | 26,5 | 25,59 |
| Área do Reservatório (km²) | 5,87 | 6,37 |
| Potência (kW) | 15.600 | 17.000 |
| Energia Média (kWméd) | 9.150 | 9.330 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 48,33 | 49,68 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
rio do Peixe e seu afluente rio dos SUBNOME DO RIO: ESTADO: GO 60
Bois BACIA:

DESPACHO: 2.416 DATA: 06/06/2011
AUTOR: FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda.
EIXOS
POTÊNCIA: 73.750 kW 12
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
17°27'46,51"S

PCH Capão Comprido 652 626,41 16.500 PB Aceito
48°30'26,76"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
17°36'17,64"S

UHE Corumbá I 595 514,2 375.000 Em operação
48°26'9,64"W
III.2 – Aspectos de Gestão
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Prime Projetos e Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| DANILO JORGE SANTOS | 0720160038061 | 10195/D-DF | Responsável Geral do Projeto |
| PAULO RYAN GOMES | 00047634201211022110 | 17867/D-GO | Estudos cartográficos e topográficos |
| EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO | 0720160038071 | 506.1115960/D-SP | Estudos geotécnicos |
| RODRIGO GOMES OTSUKI | 0720120047337 | 18858/D-DF | Estudos hidrológicos |
| DANILO JORGE SANTOS | 0720160038061 | 10195/D-DF | Estudos energéticos |
| LUCIANO JORGE SANTOS | 0720160038082 | 10018/D-DF | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não foi apresentado
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença.
A implantação de uma estação fluviométrica no canal de fuga da PCH Foz do Rio do Peixe
Queda e níveis operacionais permitiu a elaboração de uma curva-chave, então, de posse das informações obtidas
identificou-se uma elevação em aproximadamente 2,0m no nível normal jusante da usina, o
que representou uma perda de queda bruta do aproveitamento, parcialmente compensada
pela elevação no nível de água do reservatório.

FL. 04 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Foz do Rio do Peixe
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

3.323 NOME DO RIO DA USINA: do Peixe
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60564000 Chácara da Barra do Peixe 3.310
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 60430000 | Ponte Anápolis - Brasília | Corumbá | 1.650 |
| 60432000 | Ribeirão das Antas | das Antas | 223 |
| 60445000 | Estrada GO-56 | Corumbá | 7.690 |
| 60540000 | Montes Claros | Piracanjuba | 3.680 |
| 60591000 | Jusante Ponte GO-213 | Piracanjuba | 2.410 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 848,5 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Seção gravidade
LUCIANO JORGE SANTOS Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720160038082
10018/D-DF ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60564000 Chácara da Barra do Peixe 3.310
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 17.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 8.942 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 9.445 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
3 Documento nº 48513.026445/2016-00-1 (ANEXO: 001)

FL. 05 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Foz do Rio do Peixe Sumário Executivo
17°33'39,18"S
Coordenadas do eixo do barramento
48°30'12,7"W
17°33'37,71"S
Coordenadas da casa de força
48°30'15,15"W
Potência Instalada Total (kW) 17.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 9.445
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 8.942
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 11,70
Rendimento nominal por turbina (%) 91,14%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,38
Hb: Queda bruta nominal (m) 25,59
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,05%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Foz do Rio do Peixe conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.

FL. 06 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Foz do Rio do Peixe sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH.
GUILHERME VIETA JUNQUEIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Rio do Peixe

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
81,65 119,49 132,25 103,86 62,21 42,42 39,08 34,60 33,46 34,30 36,00 45,70
1931

1932 79,39 92,11 72,28 53,25 38,25 35,16 30,59 24,45 19,92 28,27 35,44 64,04
1933 113,99 96,05 72,02 66,88 45,70 36,29 32,89 26,22 24,14 27,98 32,03 57,76
70,23 53,51 54,57 44,60 34,88 21,44 18,68 15,56 17,45 21,75 19,92 24,14
1934

1935 86,65 97,52 88,65 93,84 60,65 39,36 30,02 26,51 16,19 22,65 26,80 42,69
1936 43,78 29,73 76,35 56,70 37,14 26,51 24,14 18,99 16,19 16,82 22,05 34,02
56,43 22,35 36,85 44,33 31,17 28,27 21,75 17,13 15,56 21,13 38,53 61,95
1937

| 1938 | 72,28 | 51,37 | 52,98 | 42,69 | 27,40 | 23,84 | 22,65 | 16,82 | 14,28 | 15,87 | 22,65 | 53,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 76,35 | 79,39 | 38,53 | 33,17 | 29,44 | 25,33 | 19,61 | 17,45 | 14,28 | 15,87 | 27,69 | 33,17 |
| 1940 | 55,11 | 85,66 | 82,65 | 45,16 | 36,57 | 28,27 | 22,65 | 17,76 | 14,60 | 17,13 | 43,51 | 38,81 |
| 72,02 | 48,41 | 41,58 | 49,22 | 27,11 | 22,65 | 19,61 | 15,24 | 15,24 | 18,37 | 26,22 | 45,97 |  |

1941

1942 65,85 62,21 98,50 62,21 37,69 54,31 36,00 21,44 19,92 21,13 35,72 54,04
1943 124,71 115,66 104,11 61,43 39,93 36,85 30,59 22,65 20,83 30,30 49,49 51,37
46,24 71,26 68,69 48,95 38,53 27,11 23,55 18,99 15,56 16,50 37,97 39,93
1944

1945 58,28 107,01 99,96 110,39 64,55 44,06 36,85 28,56 22,95 28,85 47,05 99,23
1946 121,86 89,88 111,10 73,81 50,84 39,08 35,72 28,56 25,33 25,63 31,17 50,04
66,37 80,39 130,13 96,05 51,91 37,69 31,45 26,80 22,65 22,95 21,75 56,17
1947

| 1948 | 83,66 | 79,39 | 90,62 | 68,44 | 34,30 | 36,00 | 25,33 | 22,05 | 19,31 | 19,31 | 18,07 | 63,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 69,97 | 105,31 | 91,86 | 57,76 | 42,42 | 35,16 | 37,41 | 29,73 | 22,95 | 28,27 | 42,69 | 49,76 |
| 1950 | 37,41 | 87,15 | 86,90 | 61,95 | 43,51 | 31,45 | 25,04 | 18,07 | 14,28 | 23,84 | 57,49 | 75,60 |
| 90,13 | 87,15 | 80,14 | 79,89 | 51,37 | 37,97 | 30,88 | 25,04 | 18,07 | 20,53 | 18,37 | 42,96 |  |

1951

1952 64,04 76,35 170,48 90,37 56,17 41,58 31,74 25,04 21,44 26,22 39,93 56,96
1953 54,04 48,95 75,60 84,66 55,11 36,00 29,14 22,35 21,44 34,88 39,65 69,20
57,76 81,65 30,59 35,44 25,63 17,13 13,95 11,01 11,34 11,01 25,63 63,00
1954

1955 78,88 60,91 46,24 55,11 33,74 25,04 16,82 12,99 12,01 22,65 30,02 31,74
1956 83,66 33,46 75,85 49,49 40,48 45,16 32,32 22,95 14,92 18,07 49,76 83,91
102,89 143,67 135,76 102,16 81,15 70,75 46,24 33,46 28,56 27,98 35,72 61,95
1957

| 1958 | 74,83 | 95,31 | 89,39 | 72,79 | 53,78 | 41,03 | 35,16 | 27,11 | 20,53 | 28,27 | 23,55 | 36,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 114,95 | 87,40 | 114,47 | 80,39 | 48,14 | 36,85 | 28,56 | 22,95 | 16,19 | 20,83 | 45,43 | 44,88 |
| 1960 | 70,49 | 96,54 | 98,75 | 73,05 | 56,70 | 38,81 | 29,73 | 22,05 | 15,24 | 19,31 | 34,60 | 63,78 |
| 100,21 | 159,10 | 128,01 | 69,97 | 59,59 | 43,78 | 35,16 | 25,33 | 18,07 | 17,13 | 27,40 | 48,68 |  |

1961

1962 101,43 110,39 112,07 69,72 51,91 43,24 29,44 28,56 23,55 30,59 53,51 143,67
1963 127,54 121,63 83,66 51,11 39,08 33,74 29,44 25,04 19,61 10,34 20,53 23,55
68,69 105,31 57,22 55,11 39,36 32,03 27,69 23,25 15,24 29,44 44,06 71,77
1964

1965 116,86 128,01 182,20 116,63 65,34 47,33 39,93 33,46 25,63 45,43 65,34 83,66
1966 114,95 178,83 123,75 91,62 61,69 48,14 36,29 31,45 35,16 30,02 60,91 76,10
100,21 138,79 104,83 83,16 54,04 42,13 27,92 20,59 18,81 18,29 38,87 57,93
1967

| 1968 | 73,51 | 92,45 | 103,45 | 68,00 | 46,65 | 34,56 | 26,44 | 23,25 | 18,87 | 19,50 | 32,85 | 69,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 | 55,79 | 57,17 | 48,60 | 34,13 | 25,38 | 18,43 | 13,87 | 10,06 | 7,26 | 15,92 | 49,91 | 47,83 |
| 1970 | 73,99 | 71,73 | 72,56 | 50,04 | 33,43 | 25,38 | 20,12 | 15,22 | 16,11 | 25,24 | 36,92 | 23,55 |
| 19,80 | 22,78 | 24,01 | 26,29 | 15,63 | 13,05 | 8,41 | 7,75 | 8,72 | 17,49 | 27,78 | 54,52 |  |

1971

1972 35,53 69,93 60,91 51,33 40,06 31,12 26,10 20,28 16,16 29,31 44,88 91,46

FL. 08 da Nota Técnica nº 854/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Rio do Peixe

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1973 76,30 83,13 100,39 102,40 55,52 43,37 31,65 24,17 20,33 45,62 69,99 61,31
50,50 48,19 96,28 92,26 61,94 42,57 34,54 30,92 20,52 36,44 23,59 34,03
1974

| 1975 | 60,94 | 47,49 | 35,64 | 43,47 | 27,01 | 19,88 | 16,97 | 12,05 | 9,08 | 13,95 | 30,82 | 35,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 | 39,25 | 39,96 | 53,21 | 41,46 | 30,12 | 21,48 | 16,67 | 12,75 | 15,16 | 16,77 | 34,43 | 95,98 |
| 1977 | 101,40 | 72,48 | 46,68 | 47,18 | 33,93 | 28,01 | 20,78 | 15,86 | 16,06 | 18,57 | 25,60 | 43,07 |
| 74,89 | 52,10 | 62,75 | 54,91 | 34,74 | 28,81 | 23,69 | 18,07 | 14,16 | 23,69 | 28,81 | 38,55 |  |

1978

1979 91,06 110,43 78,51 59,83 40,86 34,13 27,61 22,29 23,49 17,57 32,73 52,91
1980 115,45 138,54 84,43 77,90 52,81 41,26 33,43 25,90 23,19 22,19 30,92 45,98
67,87 40,36 58,03 51,80 35,64 29,62 23,89 18,37 13,95 27,91 70,98 88,75
1981

1982 131,51 114,45 162,64 117,46 81,82 59,23 45,18 37,55 33,43 39,86 45,58 71,68
1983 140,55 203,80 190,75 142,56 89,85 70,17 53,61 43,47 52,10 52,30 83,53 108,42
85,13 64,05 65,15 79,81 51,90 36,44 29,21 27,61 27,11 21,89 21,58 33,33
1984

| 1985 | 83,53 | 77,50 | 63,85 | 56,92 | 37,04 | 30,02 | 26,10 | 21,79 | 20,18 | 23,99 | 31,82 | 43,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 80,82 | 66,06 | 56,82 | 36,44 | 29,82 | 23,99 | 20,98 | 23,09 | 16,06 | 19,07 | 20,98 | 54,31 |
| 1987 | 65,02 | 59,94 | 64,35 | 58,67 | 38,38 | 28,79 | 22,17 | 16,90 | 13,97 | 20,42 | 47,62 | 100,20 |
| 80,41 | 104,41 | 95,57 | 80,72 | 54,11 | 48,19 | 35,04 | 28,01 | 21,99 | 28,01 | 50,30 | 64,45 |  |

1988

1989 62,75 87,94 81,32 56,22 40,26 34,43 29,11 26,40 23,19 18,87 45,38 132,52
1990 110,78 69,91 56,63 49,16 40,57 30,31 25,54 19,78 21,25 23,90 24,17 25,00
32,72 43,10 83,10 84,00 43,97 34,14 31,03 28,25 25,63 20,79 29,42 59,35
1991

1992 74,27 90,36 75,44 81,18 58,33 41,18 33,25 27,26 26,17 44,14 87,39 105,91
1993 102,40 130,51 103,40 96,68 63,05 55,42 46,58 42,57 38,75 47,39 52,10 107,42
115,64 95,29 199,41 98,57 69,57 55,27 46,57 37,41 29,14 25,36 58,67 72,76
1994

| 1995 | 81,76 | 90,36 | 74,93 | 75,10 | 57,22 | 42,49 | 34,76 | 26,99 | 20,88 | 23,08 | 28,61 | 36,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 40,66 | 29,23 | 58,67 | 37,85 | 27,44 | 21,16 | 16,33 | 12,17 | 10,72 | 14,36 | 27,53 | 40,06 |
| 1997 | 86,64 | 57,42 | 63,25 | 60,24 | 46,18 | 39,96 | 29,62 | 21,79 | 17,87 | 19,58 | 24,46 | 47,00 |
| 63,51 | 81,52 | 66,55 | 47,53 | 36,53 | 29,14 | 21,90 | 15,68 | 10,43 | 14,36 | 36,96 | 46,14 |  |

1998

1999 42,49 34,31 68,40 36,26 26,90 20,33 14,92 11,68 12,99 17,76 30,02 45,16
2000 59,83 76,50 94,97 58,03 39,76 31,02 25,50 19,28 37,04 19,07 43,97 75,70
57,32 46,88 71,18 56,42 39,45 30,52 22,99 17,07 18,17 25,80 46,68 56,62
2001

2002 72,01 74,27 66,21 51,32 36,09 28,52 22,90 17,37 18,29 13,22 22,08 33,52
2003 53,47 50,12 63,17 62,49 38,03 29,69 23,27 18,29 15,02 14,74 39,08 36,26
84,50 156,37 112,41 103,46 64,18 48,56 39,78 32,28 24,26 28,25 33,96 48,22
2004

| 2005 | 101,84 | 130,13 | 117,26 | 78,28 | 56,97 | 45,36 | 36,35 | 29,14 | 23,36 | 20,79 | 39,34 | 116,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 81,02 | 68,32 | 98,57 | 121,28 | 67,82 | 51,15 | 42,32 | 33,78 | 28,34 | 46,74 | 60,38 | 95,29 |
| 2007 | 177,59 | 195,67 | 106,12 | 82,52 | 58,53 | 46,68 | 37,45 | 29,11 | 22,09 | 19,78 | 37,15 | 51,80 |
| 80,62 | 140,45 | 128,70 | 127,60 | 79,41 | 55,22 | 43,07 | 32,73 | 27,01 | 28,61 | 29,82 | 43,57 |  |

2008

2009 62,14 87,24 69,97 86,44 54,01 41,26 31,42 25,50 26,91 31,82 39,96 70,78
2010 64,95 63,25 62,04 54,41 33,13 26,10 21,08 16,67 12,95 17,37 30,72 38,15