REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 5740/2016
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Altera a potência instalada e o sistema de transmissão de interesse restrito da Central Geradora Eólio-elétrica Ventos de São Clemente V, no município de Caetés, (PE), outorgada à Ventos de São Clemente V Energias Renováveis S.A.
Assunto: Alteração
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-04-11
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.740 DE 5 DE ABRIL DE 2016
Altera as características técnicas da EOL Ventos de
São Clemente 5, outorgada à empresa Ventos de São
Clemente V Energias Renováveis S.A., por meio da
Portaria MME nº 632, 25 de novembro de 2014,
localizada no município de Venturosa, estado de
Pernambuco.
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto
nos art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de
dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, na Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, na Resolução Normativa nº 391, de 15 de dezembro de 2009, na Resolução
Normativa nº 583, de 22 de outubro de 2013, no Edital do Leilão nº 03/2014, e no que consta do Processo
nº 48500.006485/2013-63, resolve:
Art. 1º Alterar, de 30.000 kW para 29.155 kW, a Potência Instalada da EOL Ventos de São
Clemente 5, outorgada à empresa Ventos de São Clemente V Energias Renováveis S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 21.013.393/0001-06, por meio da Portaria nº 632, 25 de novembro de 2014.
§ 1º Empreendimento cadastrado sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG)
EOL.CV.PE.031822-1.01.
§ 2º A central geradora passará a ser constituída por 17 (dezessete) unidades geradoras de 1.715
kW, cujos posicionamentos georreferenciados estão indicados em anexo.
§ 3º Nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa nº 583/2013, a central geradora terá
Potência Instalada de 29.155 kW e Potência Líquida de 28.572 kW.
Art. 2º O Sistema de transmissão de interesse restrito será constituído de três circuitos, em 34,5
kV, de uso exclusivo, que se conectam à Subestação Elevadora 34,5/230 kV, compartilhada com Eólicas
Ventos de São Clemente 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, uma linha de transmissão, em 230 kV, também de uso
compartilhado, com cerca de quarenta e quatro quilômetros de extensão interligando a Subestação
Elevadora ao barramento de 230 kV da Subestação Garanhuns II, sob a responsabilidade da Interligação
Elétrica Garanhuns S.A.
Art. 3º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação.
ROMEU DONIZETE RUFINO

ANEXO
EOL Ventos de São Clemente 5
Posição dos Aerogeradores (SIRGAS 2000 – Zona 24 S)
Altura do Eixo Diâmetro do

Aerogeradores E (m) N (m)
do Rotor (m) Rotor (m)

| CLE5-01 | 747.938 | 9.039.432 | 80 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLE5-02 | 747.836 | 9.039.268 | 80 | 103 |
| CLE5-03 | 747.782 | 9.039.071 | 80 | 103 |
| CLE5-04 | 747.733 | 9.038.875 | 80 | 103 |
| CLE5-05 | 747.705 | 9.038.676 | 80 | 103 |
| CLE5-06 | 748.089 | 9.038.118 | 80 | 103 |
| CLE5-07 | 747.974 | 9.037.952 | 80 | 103 |
| CLE5-08 | 747.859 | 9.037.783 | 80 | 103 |
| CLE5-09 | 747.974 | 9.037.340 | 80 | 103 |
| CLE5-10 | 747.897 | 9.037.151 | 80 | 103 |
| CLE5-11 | 747.806 | 9.036.968 | 80 | 103 |
| CLE5-12 | 747.729 | 9.036.779 | 80 | 103 |
| CLE5-13 | 746.204 | 9.037.326 | 80 | 103 |
| CLE5-14 | 746.201 | 9.037.119 | 80 | 103 |
| CLE5-15 | 746.188 | 9.036.917 | 80 | 103 |
| CLE5-16 | 746.164 | 9.036.710 | 80 | 103 |
| CLE5-17 | 746.135 | 9.036.503 | 80 | 103 |