DSP - DESPACHO 965/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo, da Pequena Central Hidrelétrica Carrapatos, de titularidade da MG5 Energética Ltda, no rio Pardo, no município de Caconde, (SP).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-04-13
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL
Em 11 de abril de 2022.
Processo: 48500.006129/2020-79.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Carrapatos, com 22.800 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à MG5
Energética Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Carrapatos, com 22.800 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SP.028181-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à MG5 Energética Ltda. (MG5 ou Interessada), por meio do Despacho
nº 3.591, de 17 de dezembro de 2020, localizada no rio Pardo, sub-bacia 61, na bacia hidrográfica do Rio
Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Caconde no estado de São Paulo.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 783, de 6 de abril de 2020, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Pardo, no qual foram identificados 4 (quatro) aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Carrapatos.
3. O Despacho nº 3.591, de 17 de dezembro de 2020, confere o DRI-PCH à MG5, com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Carrapatos.
protocolou1
4. Em 27 de janeiro de 2022, a MG5 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1
Documento nº 48513.001775/2022-62
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\128\NT_232SS0104 48524.004939/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL, de 11/04/2022.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil,
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento
hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Carrapatos
7. O Quadro 1 a seguir, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de
Força e do Reservatório da PCH Carrapatos:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
21°34'26,9" S
Barramento Caconde/SP
46°42'20,3" W
21°34'22,6" S
Casa de Força Caconde/SP
46°42'24,3" W

Limite máximo do 21°33'39,2" S Caconde/SP
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL, de 11/04/2022.
Reservatório 46°38'53" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 783, de 6 de abril de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Carrapatos

PCH Carrapatos Estudos de Inventário Sumário Executivo
21°34'29" S 21°34'26,9" S
Localização do Barramento
46°42'24" W 46°42'20,3" W

| NA Montante (m) | 755,00 | 752,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 728,00 | 728,40 |
| Queda Bruta (m) | 27,00 | 23,60 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,23 | 0,70 |
| Potência (kW) | 22.800 | 22.800 |
| Energia Média (kW méd) | 12.600,00 | 11.908,91 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 62,8 | 62,84 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Pardo ESTADO: SP SUB-BACIA: 61
DESPACHO: 783 DATA: 06/04/2020
AUTOR: CESP – Companhia Energética de São Paulo
EIXOS

POTÊNCIA: 71.900,00 4 (quatro)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
a montante Força (kW)
(m) (m)
21°33'47,5" S Outorgada

Caconde 855,00 750,00 80.400
46°38'31,49" W em operação
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
a jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)

Vila Biela 21°34'25" S 726,40 712,40 10.700 Eixo
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL, de 11/04/2022.
46°42'43" W Disponível
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenheiros Associados Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodolfo Dornelas | 8119956-0 | 139382-6-SC | Responsável Geral do Projeto |
| Vagner Luiz Dos Santos | 8120732-9 | 059697-6-SC | Estudos cartográficos e topográficos |
| Mauren Marques Domit | 8120562-2 | 091815-3-SC | Estudos geotécnicos |
| Rodrigo Kern | 8120337-3 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodolfo Dornelas | 8119956-0 | 139382-6-SC | Estudos energéticos |
| Rodolfo Dornelas | 8119956-0 | 139382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior em 3,40m a apresentada no
Queda e níveis
inventário, com alteração do nível operacional de montante. As
operacionais
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL, de 11/04/2022.
a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa de
projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Carrapatos
Transposição direta por relação direta da área de drenagem do
METODOLOGIA ADOTADA:
posto base.
Área de Drenagem da PCH

3.060,67 NOME DO RIO DA USINA: Pardo
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- UHE CACONDE PARDO 2.568,70
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
- - - -
Foram utilizados dados consolidados da ONS de vazões naturais afluentes para a UHE Caconde não
havendo necessidade de preenchimento de falhas.
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.394,42 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Comportas Segmento
TIPO DE ESTRUTURA DA
Concreto estrutural
BARRAGEM:
Rodolfo Dornelas Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8119956-0
139382-6-SC ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
- UHE Caconde Pardo 2.568,70
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos A potência de 22.800 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,52 são compatíveis
Energéticos aos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55.
4 Documento nº 48513.001775/2022-00-22 (ANEXO: 022)

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL, de 11/04/2022.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia CustoBenefício Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 11.875,00 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 12.666,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Carrapatos Sumário Executivo
21°34'26,9" S
Coordenadas do eixo do barramento
46°42'20,3" W
21°34'22,6" S
Coordenadas da casa de força
46°42'24,3" W
NA Montante (m) 752,00
NA Jusante (m) 728,40
Potência Instalada Total (kW) 22.800
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 12.666,67; 12.666,67
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 11.875,00; 11.875,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 17,02; 17,02
Rendimento nominal por turbina (%) 93,1%; 93,1%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina
1,92%
(%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,29%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,375
Hb: Queda bruta nominal (m) 23,60
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,60%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 286/2022-SCG/ANEEL, de 11/04/2022.
o DRS-PCH referente à PCH Carrapatos conforme solicitado por MG5 Energética Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, para emissão
da DRDH. O DRS-PCH também permite que a Interessada requeira o Licenciamento Ambiental pertinente
nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Carrapatos sob a titularidade de MG5 Energética Ltda.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
193 181,1 262,1 170,3 127,4 71,49 54,81 44,0 35,7 45,28 41,70 45,28 70,30
1 1 4 9 9 9 5
193 94,13 132,2 96,51 57,19 45,28 44,09 34,5 28,6 25,02 40,51 40,51 125,1
2 6 5 0 1
193 128,6 88,17 66,73 48,85 40,51 34,55 30,9 27,4 27,41 29,79 26,21 53,62
3 8 8 1
193 81,02 64,34 60,77 40,51 30,98 26,21 22,6 21,4 23,83 23,83 19,06 98,90
4 4 5
193 75,07 172,7 106,0 86,98 54,81 39,32 30,9 30,9 34,55 76,26 40,51 58,38
5 7 5 8 8
193 57,19 45,28 107,2 60,77 45,28 32,17 27,4 27,4 30,98 22,64 40,51 116,7
6 4 1 1 7
193 159,6 94,13 72,68 54,81 52,43 40,51 33,3 27,4 21,45 44,09 58,38 122,7
7 6 6 1 3
193 131,0 108,4 100,0 65,53 60,77 42,89 33,3 29,7 33,36 61,96 60,77 106,0
8 7 3 9 6 9 5
193 129,8 145,3 79,83 75,07 57,19 42,89 35,7 27,4 23,83 21,45 38,13 90,56
9 8 7 5 1
194 117,9 185,8 131,0 76,26 51,24 39,32 30,9 23,8 20,26 25,02 52,43 51,24
0 6 8 7 8 3
194 73,87 44,09 48,85 39,32 23,83 20,26 20,2 13,1 40,51 32,17 41,70 56,00
1 6 1
194 61,96 90,56 101,2 60,77 39,32 32,17 26,2 20,2 19,06 28,60 42,89 46,47
2 8 1 6
194 119,1 170,3 123,9 67,92 44,09 39,32 28,6 22,6 23,83 42,89 59,58 73,87
3 5 9 2 0 4
194 67,92 79,83 88,17 50,04 34,55 26,21 22,6 16,6 14,30 16,68 35,75 41,70
4 4 8
194 56,00 129,8 83,41 48,85 34,55 34,55 28,6 19,0 15,49 19,06 41,70 132,2
5 8 0 6 6
194 189,4 106,0 109,6 72,68 48,85 40,51 40,5 27,4 21,45 33,36 36,94 42,89
6 5 5 2 1 1
194 115,5 121,5 271,6 104,8 67,92 53,62 44,0 36,9 40,51 51,24 53,62 96,51
7 8 4 7 5 9 4
194 110,8 133,4 148,9 76,26 53,62 41,70 33,3 28,6 22,64 29,79 50,04 76,26
8 1 5 4 6 0
194 107,2 129,8 92,94 77,45 52,43 45,28 33,3 26,2 21,45 23,83 27,41 84,60
9 4 8 6 1
195 131,0 251,4 132,2 98,90 70,30 53,62 44,0 33,3 28,60 40,51 79,83 138,2
0 7 1 6 9 6 2
195 140,6 175,1 156,0 119,1 72,68 58,38 48,8 44,0 33,36 36,94 41,70 61,96
1 0 5 9 5 5 9

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
195 90,56 108,4 122,7 57,19 33,36 30,98 22,6 17,8 15,49 25,02 40,51 29,79
2 3 3 4 7
195 28,60 36,94 57,19 65,53 33,36 27,41 25,0 19,0 22,64 22,64 32,17 48,85
3 2 6
195 52,43 112,0 41,70 38,13 51,24 35,75 25,0 19,0 15,49 17,87 14,30 42,89
4 0 2 6
195 75,07 42,89 72,68 67,92 35,75 30,98 22,6 20,2 19,06 20,26 27,41 126,3
5 4 6 0
195 96,51 53,62 65,53 48,85 45,28 47,66 34,5 38,1 29,79 30,98 33,36 53,62
6 5 3
195 102,4 112,0 129,8 96,51 67,92 50,04 46,4 36,9 54,81 44,09 53,62 76,26
7 7 0 8 7 4
195 122,7 110,8 106,0 70,30 88,17 64,34 48,8 34,5 38,13 47,66 52,43 54,81
8 3 1 5 5 5
195 151,3 97,71 86,98 71,49 45,28 35,75 28,6 26,2 20,26 21,45 41,70 57,19
9 2 0 1
196 132,2 141,7 140,6 63,15 58,38 42,89 34,5 26,2 21,45 23,83 36,94 126,3
0 6 9 0 5 1 0
196 162,0 172,7 169,2 96,51 77,45 52,43 40,5 32,1 26,21 23,83 38,13 66,73
1 5 7 0 1 7
196 89,36 185,8 138,2 73,87 57,19 47,66 35,7 30,9 33,36 58,38 51,24 125,1
2 8 2 5 8 1
196 188,2 126,3 77,45 51,24 39,32 33,36 29,7 27,4 21,45 28,60 33,36 21,45
3 6 0 9 1
196 54,81 139,4 61,96 47,66 56,00 35,75 35,7 26,2 23,83 51,24 52,43 119,1
4 1 5 1 5
196 171,5 198,9 184,6 90,56 73,87 54,81 51,2 35,7 29,79 73,87 75,07 126,3
5 8 8 9 4 5 0
196 139,4 101,2 170,3 90,56 72,68 48,85 39,3 33,3 29,79 47,66 85,79 151,3
6 1 8 9 2 6 2
196 177,5 183,4 110,8 79,83 53,62 50,04 35,7 30,9 28,60 29,79 52,43 72,68
7 4 9 1 5 8
196 101,2 65,53 67,92 41,70 30,98 25,02 21,4 21,4 19,06 21,45 16,68 35,75
8 8 5 5

196 35,75 34,55 46,47 34,55 20,26 21,45 13,1 11,9 9,53 17,87 64,34 70,30
9 1 2
197 112,0 171,5 106,0 71,49 46,47 36,94 32,1 29,7 44,09 36,94 53,62 45,28
0 0 8 5 7 9
197 38,13 25,02 41,70 44,09 28,60 39,32 26,2 20,2 19,06 41,70 33,36 72,68
1 1 6
197 85,79 151,3 106,0 65,53 44,09 33,36 42,8 35,7 29,79 64,34 69,11 78,64
2 2 5 9 5
197 112,0 101,2 65,53 85,79 52,43 36,94 30,9 25,0 22,64 27,41 33,36 91,75

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3 0 8 8 2
197 122,7 61,96 94,13 69,11 42,89 41,70 29,7 23,8 20,26 20,26 23,83 81,02
4 3 9 3
197 90,56 117,9 83,41 65,53 44,09 33,36 29,7 26,2 19,06 26,21 57,19 83,41
5 6 9 1
197 76,26 132,2 153,7 101,2 71,49 60,77 70,3 65,5 78,64 56,00 67,92 115,5
6 6 1 8 0 3 8
197 150,1 107,2 85,79 112,0 63,15 48,85 34,5 27,4 35,75 42,89 58,38 107,2
7 3 4 0 5 1 4
197 107,2 77,45 75,07 46,47 40,51 39,32 33,3 23,8 25,02 27,41 60,77 67,92
8 4 6 3
197 78,64 108,4 103,6 52,43 66,73 42,89 35,7 40,5 46,47 40,51 52,43 113,1
9 3 6 5 1 9
198 166,8 139,4 85,79 137,0 66,73 59,58 46,4 35,7 32,17 35,75 57,19 112,0
0 1 1 3 7 5 0
198 238,3 108,4 86,98 59,58 44,09 48,85 35,7 30,9 25,02 60,77 113,1 170,3
1 0 3 5 8 9 9
198 163,2 128,6 165,6 103,6 70,30 65,53 53,6 44,0 35,75 63,15 66,73 157,2
2 4 8 2 6 2 9 8
198 265,7 254,9 189,4 121,5 102,4 134,6 75,0 54,8 107,2 131,0 107,2 219,2
3 1 9 5 4 7 4 7 1 4 7 4 4
198 142,9 84,60 65,53 51,24 54,81 38,13 30,9 36,9 36,94 27,41 35,75 89,36
4 8 8 4
198 139,4 125,1 168,0 88,17 59,58 45,28 36,9 29,7 32,17 22,64 34,55 52,43
5 1 1 1 4 9
198 79,83 108,4 110,8 76,26 57,19 39,32 35,7 40,5 29,79 25,02 33,36 157,2
6 3 1 5 1 8
198 150,1 123,9 90,56 75,07 69,11 50,04 41,7 30,9 40,51 34,55 45,28 67,92
7 3 2 0 8
198 83,41 95,32 92,94 60,77 46,47 46,47 32,1 26,2 21,45 38,13 38,13 47,66
8 7 1
198 134,6 114,3 106,0 63,15 44,09 36,94 30,9 33,3 32,17 23,83 41,70 71,49
9 4 9 5 8 6
199 122,7 52,43 94,13 54,81 44,09 30,98 29,7 29,7 28,60 30,98 33,36 52,43
0 3 9 9
199 95,32 144,1 133,4 153,7 77,45 50,04 41,7 32,1 26,21 47,66 33,36 54,81
1 7 5 1 0 7
199 97,71 122,7 86,98 65,53 57,19 36,94 36,9 28,6 41,70 60,77 94,13 70,30
2 3 4 0
199 77,45 137,0 102,4 78,64 56,00 52,43 36,9 33,3 39,32 41,70 33,36 44,09
3 3 7 4 6
199 81,02 58,38 97,71 56,00 53,62 36,94 30,9 26,2 20,26 20,26 28,60 73,87
4 8 1

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
199 71,49 280,0 115,5 81,02 58,38 40,51 36,9 27,4 21,45 59,58 40,51 46,47
5 1 8 4 1
199 144,1 89,36 139,4 76,26 54,81 40,51 33,3 28,6 46,47 51,24 101,2 126,3
6 7 1 6 0 8 0
199 196,6 134,6 108,4 78,64 56,00 73,87 46,4 36,9 33,36 34,55 51,24 82,22
7 0 4 3 7 4
199 69,11 92,94 78,64 58,38 50,04 41,70 30,9 27,4 23,83 39,32 28,60 75,07
8 8 1
199 122,7 94,13 103,6 57,19 40,51 36,94 29,7 22,6 25,02 21,45 20,26 70,30
9 3 6 9 4
200 142,9 140,6 88,17 58,38 36,94 30,98 28,6 30,9 48,85 29,79 40,51 76,26
0 8 0 0 8
200 65,53 67,92 53,62 41,70 33,36 25,02 20,2 17,8 27,41 35,75 50,04 79,83
1 6 7
200 88,17 117,9 85,79 52,43 38,13 30,98 25,0 25,0 30,98 20,26 33,36 76,26
2 6 2 2
200 127,4 106,0 84,60 63,15 48,85 34,55 27,4 26,2 22,64 23,83 34,55 67,92
3 9 5 1 1
200 89,36 173,9 102,4 89,36 83,41 70,30 46,4 38,1 26,21 41,70 40,51 71,49
4 6 7 7 3
200 134,6 103,6 112,0 71,49 61,96 48,85 40,5 33,3 39,32 38,13 48,85 66,73
5 4 6 0 1 6
200 101,2 109,6 98,90 63,15 41,70 34,55 30,9 26,2 23,83 38,13 44,09 94,13
6 8 2 8 1
200 247,8 152,5 77,45 61,96 45,28 39,32 46,4 32,1 25,02 28,60 61,96 63,15
7 4 2 7 7
200 117,9 106,0 128,6 110,8 76,26 52,43 38,1 33,3 33,36 38,13 61,96 64,34
8 6 5 8 1 3 6
200 108,4 158,4 90,56 76,26 53,62 47,66 44,0 42,8 66,73 76,26 66,73 157,2
9 3 7 9 9 8
201 133,4 90,56 94,13 63,15 40,51 35,75 29,7 22,6 25,02 32,17 36,94 92,94
0 5 9 4
201 166,8 63,15 100,0 73,87 40,51 35,75 26,2 25,0 17,87 29,79 56,00 85,79
1 1 9 1 2
201 107,2 63,15 53,62 45,28 50,04 51,24 39,3 25,0 22,64 23,83 34,55 64,34
2 4 2 2
201 117,9 132,2 122,7 84,60 56,00 52,43 40,5 33,3 30,98 39,32 50,04 60,77
3 6 6 3 1 6

201 39,32 22,64 28,60 27,41 19,06 17,87 17,8 14,3 14,30 9,53 21,45 53,62
4 7 0
201 27,41 36,94 50,04 35,75 27,41 23,83 20,2 16,6 30,98 17,87 45,28 77,45
5 6 8
201 144,1 114,3 156,0 58,38 44,09 65,53 35,7 33,3 27,41 41,70 61,96 67,92

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
6 7 9 9 5 6
201 94,13 65,53 73,87 47,66 47,66 38,13 28,6 27,4 20,26 20,26 36,94 33,36
7 0 1
201 67,92 52,43 70,30 38,13 25,02 22,64 17,8 22,6 20,26 38,13 48,85 57,19
8 7 4
201 58,38 57,19 98,90 81,02 53,62 36,94 34,5 29,7 29,79 26,21 40,51 50,04
9 5 9