DSP - DESPACHO 3095/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Entre-Ijuís, de titularidade das empresas citadas, no rio Ijuí, no município de Entre-ijuís, (RS).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-10-06
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL
Em 5 de outubro de 2021.
Processo: 48500.001964/2020-12.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Entre-Ijuís, com 7.500 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.,
Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia
Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e
Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de
Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Entre-Ijuís, com 7.500,01 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046905-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras
S.A., Enebras Tecnologia Industrial , Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Social Ltda e
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.. (Interessadas), por meio do Despacho
nº 1.396, de 18 de maio de 2020, localizada no rio Ijuí, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai,
cuja casa de força localiza-se em Entre-Ijuís, Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE São José e o canal de fuga
da PCH Linha Onze Oeste, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Entre-Ijuís.
3. O Despacho nº 1.396, de 18 de maio de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o
objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Entre-Ijuís.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213095 48524.008621/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
4. Em 12 de julho de 2021, as Interessadas protocolaram1 o Sumário Executivo e o Projeto
Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Entre-Ijuís
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Entre-Ijuís:
1 Documento SicNet nº 48513.019619/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
28°21'4,73" S
Barramento Entre-Ijuís E Santo Ângelo/RS
54°17'8,14" W
28°21'6,06" S
Casa de Força Entre-Ijuís/RS
54°17'14,89" W
28°21'20,38" S
Limite máximo do Reservatório Entre-Ijuís/RS
54°16'31,53" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Entre-Ijuís

PCH Entre-Ijuís Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°20'54,8" S 28°21'4,73" S
Localização do Barramento
54°17'17,95" W 54°17'8,14" W

| NA Montante (m) | 192,00 | 190,50 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 186,30 | 186,35 |
| Queda Bruta (m) | 5,70 | 4,15 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,36 | 0,26 |
| Potência (kW) | 10.060 | 7.500,01 |
| Energia Média (kWméd) | 5.540,00 | 4.101,45 |

QMLT3

Vazão (m³/s) 148,38 148,35
Quadro 2 – Informações do Inventário
Rio Ijuí, no trecho entre o remanso do

NOME DO RIO: reservatório da UHE São José e o canal ESTADO: RS SUB-BACIA: 75
de fuga da PCH Linha Onze Oeste

DESPACHO: 538 DATA: 19/02/2020
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
AUTOR:
Frigorífico Nutribras Ltda.
2
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
Enebras Tecnologia Industrial Ltda.
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 83.100,00 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitament Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
o a montante Força (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
PCH Santo 28°20'22,56" S

205,00 193,50 15.740 1.397, de
Ângelo 54°13'35,75" W
18/05/2020
NA NA

Aproveitament Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
o a jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
DRI DSP nº
28°20'44,33" S

PCH Atafona 184,00 174,74 15.100 1.398, de
54°20'47,14" W
18/05/2020
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Daniel Zonta 7867243-0 097732-4-SC Responsável Geral do Projeto
11354128 / 097732-4-SC / PR- Estudos cartográficos e
Daniel Zonta / Marcio Polanski

| 1720213216918 | 25829/D | topográficos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarbas Ivan da Silva Coppeti | 11353718 | RS/083694 | Estudos geotécnicos |
| Daniel Zonta | 7864856-2 | 097732-4-SC | Estudos hidrológicos |
| Daniel Zonta | 7864974-0 | 097732-4-SC | Estudos energéticos |
| Daniel Zonta | 7867254-6 | 097732-4-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 1,55 m, com a alteração dos níveis operacionais de montante e de
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Entre-Ijuís
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 5.452,66 NOME DO RIO DA USINA: Ijuí
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75230000 Santo Ângelo Ijuí 5.440,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75155000 Passo Faxinal Ijuí 1.940,00
75320000 Ponte Mística Ijuí 9.450,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 7.808,80 TR (anos): 10.000
Vertedouro labirinto, em concreto, com comprimento total do
TIPO DE VERTEDOURO: labirinto de 955,71 m e largura total do trecho vertedouro de 339,41
m
Trecho central em contrafortes de concreto armado e ombreiras à
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:
gravidade de enrocamento com núcleo de argila

NOME DO RESP. TÉCNICO: Daniel Zonta Nº DA 7867254-6

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
097732-4-SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
75230000 Santo Ângelo Ijuí 5.440,00
12. Quanto aos estudos desenvolvidos para o aproveitamento, as Interessadas apresentam a
seguinte argumentação, consolidada no Projeto Básico:
[...]
O arranjo concebido no Projeto Básico da PCH Entre-Ijuís é composto por barramento,
reservatório, circuito hidráulico pé de barragem, casa de força e canal de fuga.
A captação da água ocorre na tomada d'água locada na margem esquerda do reservatório.
O fluxo d'água é conduzido diretamente para três turbinas Bulbo localizadas na Casa de
Força. A água retorna ao rio através do canal de fuga.
Projeto Básico da PCH Entre-Ijuís teve como base na Revisão dos Estudos de Inventário
Hidrelétrico do Rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE São José e o
Canal de Fuga da PCH Linha Onze Oeste.
Entretanto, foram desenvolvidos estudos mais aprofundados, englobando estudos de
alternativas de eixos e arranjos, bem como seus impactos (positivos e negativos).
Além do estudo de alternativas para definição da configuração final do aproveitamento,
foram refeitos estudos hidrológicos, hidráulicos, energéticos, geológicos, socioambientais,
entre outros. Neste sentido, os estudos desenvolvidos no presente projeto resultaram em
um aproveitamento mais sólido, com algumas diferenças em relação ao aproveitamento
aprovado nos Estudos de Inventário Hidrelétrico
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 7.500,01 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é o mesmo que foi adotado no estudo de
inventário. Contudo, houve redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos
Estudos Energéticos na sua produção energética, refletindo na energia gerada e consequentemente na
potência instalada.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental com o intuito de determinar a potência instalada ótima do aproveitamento.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.577,32 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.777,78 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Entre-Ijuís Sumário Executivo
28°21'4,73" S
Coordenadas do eixo do barramento
54°17'8,14" W
28°21'6,06" S
Coordenadas da casa de força
54°17'14,89" W
NA Montante (m) 190,50
NA Jusante (m) 186,35
Potência Instalada Total (kW) 7.500,01
Número de Unidades Geradoras 3
2.777,78; 2.777,78;
Potência instalada por gerador (kVA)
2.777,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
2.577,32; 2.577,32;
Potência instalada por turbina (kW)
2.577,32
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 21,37; 21,37; 21,37
Rendimento nominal por turbina (%) 0,9%; 0,9%; 0,9%
Rendimento nominal por gerador (%) 0,9%; 0,9%; 0,9%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,26%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,0959
Hb: Queda bruta nominal (m) 4,15
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,19%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) Conforme Quadro 11
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 674/2021-SCG/ANEEL, de 05/10/2021.
Quadro 11 – Vazão de usos consuntivos à montante (m³/s)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
MESES

2,20 2,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 2,20 2,20
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Entre-Ijuís conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas
Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e
Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda., bem
como o encaminhamento de documento à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande
do Sul – SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Entre-Ijuís sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industria, Coprel Cooperativa de Geração
e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Entre-Ijuís

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1942 100,38 67,88 131,27 89,89 236,44 215,10 119,15 177,68 149,22 209,88 79,30 51,22
27,79 28,68 28,71 25,09 117,19 190,38 151,38 111,64 153,75 108,72 57,29 46,39
1943

| 1944 40,07 | 33,80 | 31,29 | 24,44 | 28,05 | 114,89 64,90 | 38,35 | 49,05 | 82,30 | 46,35 | 20,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 15,38 | 12,03 | 11,48 | 9,37 | 20,53 | 14,95 | 48,93 | 74,15 | 112,93 55,19 | 30,73 | 50,82 |
| 1946 153,22 124,08 52,68 | 46,08 | 64,77 | 108,18 135,25 72,59 | 52,96 | 107,95 73,58 | 111,29 |  |  |  |  |
| 1947 108,68 50,26 | 44,18 | 58,47 | 260,54 231,83 119,72 95,24 | 129,19 97,84 | 46,48 | 130,30 |  |  |  |  |
| 52,84 | 59,75 | 39,64 | 183,79 152,15 171,52 184,57 148,96 162,31 206,89 141,41 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |

1948

| 1949 52,41 | 25,83 | 42,90 | 49,03 | 26,67 | 112,44 109,80 80,46 | 162,18 164,29 67,37 | 35,79 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 34,44 | 27,70 | 35,82 | 36,09 | 74,58 | 153,91 130,26 257,84 162,55 273,45 143,28 135,92 |  |  |  |  |
| 1951 61,21 | 62,08 | 62,73 | 32,26 | 27,79 | 31,67 | 27,74 | 18,87 | 23,71 | 245,95 237,49 87,44 |
| 1952 50,81 | 46,87 | 24,93 | 30,00 | 21,43 | 181,38 147,68 71,36 | 77,06 | 189,92 85,20 | 45,34 |  |
| 71,90 | 51,77 | 29,99 | 27,87 | 80,85 | 179,39 96,63 | 129,38 470,27 403,26 152,68 86,09 |  |  |  |

1953

| 1954 95,94 | 71,67 | 71,16 | 128,81 83,43 | 221,62 324,80 183,13 392,00 509,27 164,17 120,07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 72,06 | 65,32 | 64,69 | 141,94 265,47 265,34 243,29 136,05 106,09 208,66 70,33 | 45,45 |  |  |  |
| 1956 82,12 | 59,84 | 27,95 | 304,74 150,25 97,33 | 116,63 145,41 123,81 78,31 | 44,21 | 40,70 |  |
| 1957 92,54 | 48,07 | 28,26 | 29,03 | 39,74 | 45,32 | 101,54 135,99 237,87 124,49 191,96 74,18 |  |
| 42,28 | 41,40 | 44,50 | 30,39 | 26,53 | 41,64 | 79,29 | 188,74 104,30 187,42 106,75 235,79 |

1958
1959 73,14 105,02 124,54 235,69 196,49 236,00 198,20 157,89 237,37 325,31 122,75 54,88

| 1960 38,76 | 41,75 | 23,50 | 26,71 | 17,95 | 60,79 | 53,47 | 68,01 | 203,39 168,58 103,72 54,98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 86,34 | 46,25 | 146,10 196,37 107,56 198,21 221,83 142,36 398,03 462,27 230,99 107,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 66,65 | 32,86 | 30,64 | 31,57 | 66,41 | 33,55 | 47,61 | 49,86 | 41,87 | 28,26 | 27,81 | 16,86 |
| 47,80 | 48,20 | 28,42 | 25,68 | 27,79 | 56,35 | 46,54 | 82,03 | 227,15 326,30 397,73 216,25 |  |  |  |

1963

| 1964 67,57 | 48,20 | 32,46 | 129,51 70,42 | 44,52 | 46,91 | 173,77 228,69 118,75 58,64 | 39,12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 32,83 | 44,77 | 26,84 | 68,56 | 61,00 | 32,85 | 65,09 | 278,50 421,13 197,76 109,23 184,27 |  |  |  |
| 1966 159,63 162,30 139,63 77,59 | 46,19 | 115,09 131,11 249,57 284,18 383,78 182,52 151,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 85,02 | 62,52 | 83,25 | 37,61 | 32,00 | 61,19 | 116,72 222,12 380,52 141,07 79,60 | 49,73 |  |  |  |
| 30,37 | 29,98 | 20,25 | 25,89 | 21,73 | 24,56 | 75,54 | 24,55 | 54,07 | 68,22 | 125,06 54,59 |

1968

| 1969 147,95 134,46 63,93 | 52,96 | 68,74 | 92,10 | 58,01 | 67,26 | 50,54 | 35,51 | 103,15 46,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 68,67 | 27,53 | 35,60 | 23,08 | 101,66 230,76 186,00 119,85 88,65 | 151,51 49,70 | 121,23 |  |  |
| 1971 108,44 83,01 | 199,97 124,72 138,36 205,84 255,34 265,79 119,55 70,84 | 39,69 | 30,85 |  |  |  |  |  |
| 1972 32,47 | 57,74 | 32,09 | 63,61 | 62,51 | 764,04 287,33 518,30 388,83 190,28 258,95 302,82 |  |  |  |
| 202,15 182,93 107,48 97,39 | 256,48 207,16 410,82 434,25 362,34 203,63 93,86 | 188,92 |  |  |  |  |  |  |

1973

| 1974 177,79 116,20 66,85 | 41,18 | 69,86 | 201,86 98,84 | 94,45 | 75,82 | 40,64 | 47,49 | 137,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 70,93 | 61,30 | 114,87 149,08 105,82 168,16 116,36 260,56 297,29 202,04 166,55 127,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1976 190,29 116,81 69,84 | 45,30 | 38,43 | 61,45 | 63,27 | 130,88 100,22 71,91 | 138,78 113,11 |  |  |
| 1977 152,22 99,57 | 53,46 | 55,26 | 46,31 | 144,14 179,34 281,74 187,51 84,49 | 152,24 201,50 |  |  |  |
| 67,50 | 39,51 | 38,66 | 17,07 | 14,59 | 28,53 | 130,40 148,15 107,29 49,82 | 205,54 103,34 |  |

1978

| 1979 39,98 | 36,17 | 41,02 | 66,18 | 79,27 | 54,27 | 158,22 214,30 139,93 569,51 231,82 259,41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 115,08 49,21 | 44,25 | 36,06 | 179,30 62,24 | 70,54 | 165,08 212,04 203,94 286,71 199,08 |  |  |  |
| 1981 112,04 154,67 36,87 | 38,33 | 30,08 | 44,20 | 28,33 | 21,25 | 105,48 59,39 | 56,62 | 88,17 |
| 1982 35,64 | 34,37 | 25,98 | 17,73 | 24,84 | 131,96 186,43 229,19 211,64 360,46 547,46 165,77 |  |  |  |

85,49 206,51 216,03 287,48 726,02 317,53 630,87 395,51 192,83 209,78 175,35 70,72
1983

1984 123,14 127,14 55,58 89,30 321,15 282,60 364,90 303,30 272,47 293,91 162,64 86,60
1985 51,36 101,64 106,17 272,61 335,19 218,34 248,92 475,15 300,69 129,47 58,91 33,07
1986 30,16 34,82 81,22 298,14 153,53 163,15 240,81 225,78 138,52 112,93 409,16 206,04

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Entre-Ijuís

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1987 146,73 130,76 65,95 350,41 339,22 214,73 576,24 298,86 213,56 181,49 145,49 67,64

| 1988 55,89 | 92,59 | 39,03 | 81,42 | 78,58 | 96,05 | 63,96 | 46,61 | 273,06 164,30 146,36 78,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 144,04 103,45 56,48 | 70,33 | 65,00 | 56,58 | 279,29 160,36 677,83 262,34 143,45 90,94 |  |  |  |  |
| 1990 134,41 82,05 | 84,70 | 283,10 219,25 571,57 275,49 128,97 429,15 380,60 327,66 171,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 79,54 | 55,93 | 40,11 | 41,59 | 32,68 | 205,74 114,73 126,34 70,16 | 97,35 | 50,09 | 119,61 |

1992 108,43 143,44 126,35 141,96 709,89 427,22 272,41 193,72 235,94 191,37 167,42 107,64
160,87 100,20 139,18 73,05 153,24 223,50 311,87 133,33 100,43 158,06 309,73 330,49
1993
1994 116,17 286,43 133,13 191,64 238,43 324,60 382,36 171,78 200,72 208,55 249,29 184,17

1995 219,61 102,83 92,80 50,45 41,77 57,07 80,31 73,48 53,87 205,64 68,19 63,90
1996 179,06 282,01 121,70 135,83 65,72 110,90 204,86 138,50 162,34 137,61 136,54 124,40

1997 72,53 88,62 49,26 36,40 41,43 110,78 78,58 235,13 116,81 762,30 731,56 260,90
249,15 426,44 254,10 310,92 380,14 194,37 215,09 392,34 320,46 273,53 120,88 87,76
1998

| 1999 66,23 | 69,53 | 42,99 | 76,49 | 96,77 | 168,43 229,68 128,75 210,20 257,30 124,42 72,45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 68,85 | 48,85 | 60,97 | 78,37 | 69,96 | 196,65 212,61 117,28 120,44 382,61 208,24 150,76 |  |  |  |
| 2001 319,41 192,68 113,76 144,80 199,56 116,68 133,40 74,99 | 88,97 | 227,07 112,52 77,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2002 67,00 | 59,56 | 52,70 | 95,81 | 222,02 326,76 224,38 323,31 392,32 654,93 383,90 500,71 |  |  |  |  |
| 2003 284,77 207,10 166,35 106,88 163,87 126,80 163,50 97,24 | 81,74 | 98,02 | 142,00 579,02 |  |  |  |  |  |
| 2004 183,47 77,37 | 56,01 | 48,74 | 71,56 | 89,47 | 134,65 73,73 | 82,25 | 99,76 | 157,49 112,89 |
| 2005 69,72 | 32,97 | 25,39 | 100,28 270,12 426,66 208,61 149,71 186,50 434,94 182,80 112,09 |  |  |  |  |  |
| 2006 81,13 | 49,85 | 62,46 | 63,97 | 41,20 | 74,46 | 107,67 122,79 111,51 123,95 237,05 182,18 |  |  |
| 2007 140,58 76,12 | 59,76 | 128,03 247,88 117,49 172,35 119,18 263,48 273,87 277,13 123,27 |  |  |  |  |  |  |
| 73,95 | 50,87 | 40,32 | 36,52 | 55,91 | 148,82 108,81 143,64 103,18 337,50 290,92 123,42 |  |  |  |

2008

2009 87,01 75,41 47,08 24,34 31,16 53,30 106,92 290,04 366,64 251,51 454,32 361,51
2010 232,68 189,96 108,48 124,93 178,72 198,62 274,07 161,38 274,16 154,26 102,26 206,99
2011 113,37 164,95 274,25 311,91 216,39 254,82 397,61 318,56 152,75 132,91 121,05 58,39

2012 41,74 26,55 28,11 18,46 15,65 23,62 71,80 65,39 103,62 340,86 195,17 238,63
236,58 113,38 138,46 149,18 119,32 109,12 138,03 182,42 172,31 136,63 115,54 123,72
2013

2014 179,05 83,90 98,02 139,02 225,56 471,67 391,46 195,57 262,10 370,41 202,69 135,55
2015 293,38 200,82 110,09 165,30 169,56 249,46 495,65 194,40 165,62 233,87 286,48 662,98
2016 229,73 180,87 186,09 274,98 190,40 106,39 108,67 123,79 121,93 290,06 221,43 115,15
2017 296,65 118,83 155,76 385,18 565,97 779,63 171,56 140,82 92,53 278,71 224,51 138,11

188,61 128,21 114,87 94,65 118,42 115,36 125,05 95,33 182,26 177,44 335,18 211,00
2018

2019 201,85 124,66 208,95 128,80 316,70 179,53 148,09 96,54 88,68 148,39 315,67 96,05
2020 77,59 45,93 28,42 23,23 47,02 115,64 634,11 242,20 193,73 219,58 174,66 138,70