DSP - DESPACHO 1383/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Nova Erechim, de titularidade da Riu Chapecó Energia S.A e Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda, no rio Chapecó, nos municípios de Coronel Freitas e Nova Itaberaba, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-20
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL
Em 19 de maio de 2021.
Processo: 48500.007834/2008-05.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Nova
Erechim, com 24.001 kW de Potência Instalada, com
Registro de da Adequabilidade do Sumário Executivo –
DRS – PCH conferido à Riu Chapecó Energia S.A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do projeto básico da
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Nova Erechim, com 24.001 kW de potência instalada, cadastrada sob
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.037124-6.01, com Despacho de
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo – DRS-PCH conferido à Riu Chapecó Energia S.A. (Riu
Chapecó ou Interessada), por meio do Despacho nº 2.583, de 27 de setembro de 2016, localizada no rio
Chapecó, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se nos municípios
de Coronel Freitas e Nova Itaberaba, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 948, de 4 de abril de 2007, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Chapecó, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Nova
Erechim.
3. Em 19 de dezembro de 2008, por meio do Despacho nº 4.725, foi conferido o Registro Ativo
à empresa Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda. (ENERBIOS), cujo prazo
foi, posteriormente, prorrogado pelo Despacho nº 2.886, de 6 de agosto de 2009, para apresentação do
projeto básico, o qual foi aceito em 20 de junho de 2012 por meio do Despacho nº 2.064.
4. O Despacho nº 2.583, de 27 de setembro de 2016, confere o DRS-PCH à Enerbios
Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda..
5. Por meio da Correspondência 3305-NEH-2G-001-17, de 22 de junho de 2018, a ENERBIOS
solicitou a inclusão na titularidade da PCH Nova Erechim a empresa Riu Chapecó Energia S.A., tendo sido
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20211383 48524.004120/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
atendida por meio do Despacho nº 105, de 17 de janeiro de 2019.
protocolou1
6. Em 18 de dezembro de 2020, a Interessada o Sumário Executivo e a revisão do
Projeto Básico referente ao empreendimento.
7. Em 27 de abril de 2021, por meio de mensagem eletrônica, solicitou-se informações
complementares, as quais foram encaminhadas pela interessada também por mensagem eletrônica2 em
29 de abril de 2021.
III – DA ANÁLISE
8. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
9. As Figuras 1 e 2 apresentam o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico inicial e o
revisado, respectivamente.
Figura 1: Arranjo geral do PB original da PCH Nova Erechim
1 Documento SicNet nº 48513.033111/2020-00
2 Documento SicNet nº 48524.003581/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
Figura 2: Arranjo geral do PB revisado da PCH Nova Erechim
10. O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do
Reservatório da PCH Nova Erechim:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF3
(datum SIRGAS 2000)
Nova Erechim/SC, Coronel
26°55'2" S
Barramento Freitas/SC e Nova
52°51'21" W
Itaberaba/SC
26°54'59" S Coronel Freitas/SC e Nova
Casa de Força
52°51'15" W Itaberaba/SC
26°53'23,76" S Nova Erechim/SC, Águas
Limite máximo do Reservatório
52°49'15,9" W Frias/SC e Coronel Freitas/SC
11. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
12. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 948, de 4 de abril de 2007.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Nova Erechim
Sumário Executivo

PCH Nova Erechim Estudos de Inventário SE DSP 2.583/2016
Revisado

| Localização do | 26°53'0" S | 26°54'28,49" S | 26°55'2" S |
| --- | --- | --- | --- |
| Barramento | 52°53'0" W | 52°51'34,94" W | 52°51'21" W |
| Localização da Casa de | 26°53'00" S | 26°54'59" S |  |
| Força | 52°53'00" W | 52°51'15" W |  |
| NA Montante (m) | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
| NA Jusante (m) | 264,00 | 264,00 | 264,24 |
| Queda Bruta (m) | 10,00 | 10,00 | 9,76 |

Área do Reservatório
2,13 1,501 1,64
(km²)

Potência (kW) 19.000 22.000 24.001
Energia Média (kWméd) 12.800,00 - 13.467,00
Vazão QMLT4 (m³/s) 202,9 203,11 198,51
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Chapecó ESTADO: SC SUB-BACIA: 73
DESPACHO: 948 DATA: 04/04/2007
AUTOR: Desenvix S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 387,10 9 (nove)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
26°52'36" S DSP

Santo Antônio 313,00 274,00 84.300
52°48'40" W 1.772/2014
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
26°56'0" S DSP

Porto Ferreira 264,00 242,00 49.300
52°54'0" W 1.904/2020
III.2 – Aspectos de Gestão
13. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Estelar Engenheiros Associados Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Rodolfo Dornelas 6959815-0 139382-6-SC Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Alex Regis Carniel 6824059-7 146896-0-SC
topográficos

| Mauren Marques Domit | 6959847-8 | 091815-3-SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Kern | 6959865-6 | 079175-9-SC | Estudos hidrológicos |
| Rodolfo Dornelas | 6959815-0 | 139382-6-SC | Estudos energéticos |
| Rodolfo Dornelas | 6959815-0 | 139382-6-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença N/A
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença N/A
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
14. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,24 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Nova Erechim
METODOLOGIA Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 7.406,80 NOME DO RIO DA USINA: Chapecó
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
73850000 Passo Nova Erechim Chapecó 7.550,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 73600000 | Aberlardo Luz | Chapecó | 1.840,00 |
| 73730000 | Porto Elvino | Chapecó | 3.550,00 |
| 73750000 | Porto Fae | Chapecó | 5.330,00 |
| 73770000 | Porto Fae Novo | Chapecó | 5.550,00 |
| 73970000 | Barra do Chapecó | Chapecó | 8.300,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 8.169,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre e comporta
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Nº DA

NOME DO RESP. TÉCNICO: Rodrigo Kern 6959865-6
ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
73850000 Passo Nova Erechim Chapecó 7.550,00
15. As alterações aqui propostas pela Interessada estão descritas a seguir:
[...]
A proposta de barramento do projeto básico consolidado altera o eixo do barramento, antes
posicionado a jusante da confluência dos rios Chapecó e Burro Branco, no km 65,2. A alternativa
proposta apresenta a tomada d'água junto a casa de força que, por sua vez, é integrada ao
barramento. O eixo do barramento foi deslocado para a jusante da confluência dos rios Chapecó e
Burro Branco, no km 64,1. Esse tipo de arranjo exige que a tomada d'água tenha uma altura de
soleira inferior, exigindo mais concreto para a sua construção, entretanto, levando a economia de
conduto e uma menor perda de carga.
A barragem proposta no projeto básico consolidado é de enrocamento com núcleo de argila, com
49,5 m de comprimento e altura máxima de 11,6 m, chegando o coroamento da barragem na
elevação 281,50 m.
A tomada d'água e casa de força, anteriormente posicionadas no centro do vertedouro, foram
deslocadas para a margem esquerda do rio Chapecó, com isso, o comprimento total do vertedouro

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
aumentou para 281 m. O vertedouro será executado em concreto compactado com rolo (CCR) e as
comportas basculantes foram substituídas por duas comportas segmento incorporadas ao
barramento.
Anteriormente o projeto básico considerava uma tomada d'água do tipo afogada com três
comportas tipo vagão com dimensões 5,4x5,4 m. Na nova concepção do projeto básico
consolidado, a tomada d'água será do tipo gravidade aliviada com soleira na elevação 255,0 m. A
tomada d'água possui 4 vãos onde, em cada um deles, é instalado uma comporta ensecadeira e
uma comporta vagão com 4,8x4,8 m de dimensão.
Pela maior proximidade da tomada d'água na casa de força e pela adição de uma nova
unidade geradora, a quantidade de conduto forçado aumentou de 3 para 4 e seu comprimento
foi reduzido de 31,5 m para 5,0 m.
[...]
Como o eixo do barramento foi alterado, foi possível rever os cálculos energéticos e acrescentar
uma nova unidade geradora no conjunto geração. As quatros unidades têm características similares
e no Quadro 1 é apresentado um comparativo entre os geradores do projeto básico e os propostos
no projeto básico consolidado.
[...]
16. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 24.001 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 diferem dos estimados nos
estudos de inventário, cujos valores estimados eram de 18.000 kW de potência e FC =
0,69. Tais alterações resultam das modificações propostas no projeto básico
consolidado. A potência aprovada pelo Despacho nº 2.583/2016 era de 22.000 kW.
Estudos Energéticos
Foi adotado um TEIF de 1,051% e um IP de 1,753%, conforme justificativa apresentada
no sumário executivo.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 6.200,00 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 6.667,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
17. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia – MME para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica5 - DRDH, desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Nova Erechim Sumário Executivo
26°55'2" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°51'21" W
26°54'59" S
Coordenadas da casa de força
52°51'15" W
NA Montante (m) 274,00
NA Jusante (m) 264,24
Potência Instalada Total (kW) 24.001
Número de Unidades Geradoras 4
6.667,00; 6.667,00;
Potência instalada por gerador (kVA)
6.667,00; 6.667,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
6.200,00; 6.200,00;
Potência instalada por turbina (kW)
6.200,00; 6.200,00
21,98; 21,98; 21,98;
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)
21,98
93,1%; 93,1%; 93,1%;
Rendimento nominal por turbina (%)
93,1%
96,8%; 96,8%; 96,8%;
Rendimento nominal por gerador (%)
96,8%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
1,05%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,75%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,256
Hb: Queda bruta nominal (m) 9,76
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,95%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 41
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 1,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 3,45
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
18. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser
5 Solicitação encaminhada ao órgão responsável conforme documento SicNet nº 48524.010678/2016-00.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 280/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021.
emitido o DRS-PCH referente à PCH Nova Erechim conforme solicitado por Riu Chapecó Energia S.A..
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
19. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
20. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Nova Erechim sob a titularidade de Riu
Chapecó Energia S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
21. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova Erechim

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 105,15 26,90 39,13 34,23 342,35 281,21 268,99 141,83 369,25 134,49 66,02 56,24
75,81 127,16 158,95 508,63 454,83 347,24 259,21 141,83 335,01 290,99 90,48 92,92
1932

| 1933 44,02 | 39,13 | 41,57 | 26,90 | 41,57 | 61,13 | 61,13 | 124,71 171,17 337,46 144,27 46,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1934 100,26 185,85 114,93 173,62 168,73 114,93 90,48 | 171,17 176,06 141,83 61,13 | 97,81 |  |  |  |  |  |
| 1935 53,80 | 29,34 | 39,13 | 24,45 | 19,56 | 90,48 | 239,64 | 300,78 357,02 589,33 124,71 256,76 |
| 1936 114,93 56,24 | 63,58 | 44,02 | 154,06 513,52 288,55 | 330,12 239,64 254,31 110,04 66,02 |  |  |  |
| 58,69 | 61,13 | 134,49 105,15 58,69 | 36,68 | 78,25 | 151,61 207,85 195,63 171,17 78,25 |  |  |

1937

1938 190,74 290,99 78,25 149,17 337,46 339,90 322,78 107,59 73,36 70,91 88,03 39,13
1939 61,13 75,81 188,29 129,60 303,22 215,19 205,41 90,48 266,54 158,95 305,67 379,03
1940 220,08 110,04 63,58 325,23 134,49 56,24 63,58 97,81 51,35 83,14 61,13 176,06
1941 176,06 398,59 261,65 124,71 217,63 242,09 149,17 501,29 190,74 212,74 320,34 254,31

70,91 322,78 290,99 317,89 342,35 92,92 146,72 168,73 129,60 100,26 29,34 24,45
1942

| 1943 14,67 | 51,35 | 29,34 | 17,12 | 212,74 555,09 256,76 | 445,05 317,89 195,63 78,25 | 26,90 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1944 166,28 53,80 | 61,13 | 29,34 | 14,67 | 9,78 | 29,34 | 9,78 | 17,12 | 22,01 | 48,91 | 17,12 |  |
| 1945 9,78 | 51,35 | 29,34 | 14,67 | 24,45 | 34,23 | 66,02 | 36,68 | 80,70 | 51,35 | 63,58 | 51,35 |
| 1946 173,62 452,39 229,86 144,27 58,69 | 322,78 383,92 | 88,03 | 75,81 | 295,89 92,92 | 114,93 |  |  |  |  |  |  |
| 146,72 259,21 75,81 | 26,90 | 31,79 | 259,21 122,27 | 190,74 371,69 161,39 73,36 | 83,14 |  |  |  |  |  |  |

1947

| 1948 48,91 | 141,83 114,93 107,59 371,69 100,26 122,27 | 454,83 61,13 | 215,19 117,38 29,34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 51,35 | 12,23 | 34,23 | 56,24 | 48,91 | 149,17 46,46 | 100,26 107,59 95,37 | 68,47 | 29,34 |
| 1950 144,27 85,59 | 119,82 48,91 | 85,59 | 41,57 | 58,69 | 161,39 188,29 469,50 136,94 107,59 |  |  |  |
| 1951 95,37 | 234,75 168,73 39,13 | 19,56 | 24,45 | 70,91 | 14,67 | 14,67 | 709,15 325,23 97,81 |  |
| 17,12 | 12,23 | 9,78 | 12,23 | 7,34 | 124,71 190,74 | 56,24 | 286,10 498,85 193,18 61,13 |  |

1952

| 1953 124,71 190,74 61,13 | 66,02 | 75,81 | 110,04 132,05 | 105,15 310,56 371,69 273,88 151,61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 156,50 112,49 180,95 146,72 286,10 594,22 481,73 | 254,31 589,33 682,25 80,70 | 154,06 |  |  |  |  |
| 1955 90,48 | 44,02 | 78,25 | 229,86 330,12 481,73 435,27 | 215,19 132,05 78,25 | 44,02 | 39,13 |
| 1956 95,37 | 90,48 | 34,23 | 195,63 232,31 114,93 154,06 | 178,51 393,70 124,71 34,23 | 29,34 |  |
| 44,02 | 124,71 83,14 | 46,46 | 51,35 | 119,82 418,15 | 939,01 550,20 132,05 75,81 | 63,58 |

1957

| 1958 46,46 | 31,79 | 158,95 73,36 | 29,34 | 90,48 | 61,13 | 185,85 393,70 244,53 215,19 315,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 171,17 112,49 63,58 | 97,81 | 127,16 117,38 68,16 | 114,56 119,23 95,45 | 52,23 | 63,95 |  |  |
| 1960 32,65 | 51,47 | 23,27 | 19,88 | 37,98 | 79,31 | 39,57 | 231,13 241,23 292,60 232,41 69,41 |
| 1961 57,61 | 70,59 | 482,57 156,62 156,80 87,53 | 48,59 | 44,13 | 571,02 523,41 233,63 102,60 |  |  |
| 53,77 | 130,13 67,13 | 43,46 | 161,31 92,54 | 129,41 | 76,78 | 280,58 240,82 130,43 56,24 |  |

1962

| 1963 68,99 | 149,16 211,88 95,04 | 191,39 59,45 | 42,94 | 44,46 | 69,67 | 485,12 580,03 155,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 53,06 | 89,25 | 61,63 | 148,33 157,36 62,02 | 98,64 | 199,53 143,48 139,45 75,44 | 79,65 |
| 1965 50,23 | 52,68 | 33,10 | 49,57 | 188,19 158,61 370,14 | 400,25 448,42 716,18 271,59 462,46 |  |
| 1966 183,48 743,50 303,17 101,96 45,00 | 151,95 188,75 | 163,79 331,05 480,62 186,96 243,48 |  |  |  |  |
| 112,49 167,57 245,41 71,89 | 41,10 | 68,38 | 88,20 | 235,45 241,16 126,39 140,66 129,83 |  |  |

1967

| 1968 46,99 | 34,00 | 38,99 | 85,57 | 68,46 | 48,54 | 72,50 | 35,34 | 45,89 | 110,94 131,46 135,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 364,69 163,26 135,67 217,52 204,93 401,41 161,94 | 96,68 | 161,01 234,89 316,21 86,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 96,10 | 76,32 | 94,48 | 59,65 | 99,75 | 369,86 357,53 | 107,44 193,50 351,28 73,47 | 499,12 |  |  |
| 1971 490,10 245,92 254,60 415,81 385,26 475,93 384,00 | 261,86 110,86 171,12 52,61 | 34,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,46 | 115,61 141,68 154,07 64,79 | 403,69 160,71 | 697,45 642,61 284,30 205,09 149,74 |  |  |  |  |  |  |

1972

1973 277,36 302,44 161,03 75,31 396,11 364,59 302,00 550,35 537,92 304,13 168,10 92,38
1974 172,76 109,25 111,20 120,47 157,56 277,90 113,22 103,25 254,67 106,38 183,43 109,92

1975 167,54 188,38 78,57 75,48 73,51 89,37 126,13 213,38 332,21 441,60 227,55 327,53

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova Erechim

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976 305,95 142,50 78,48 | 87,43 | 239,38 256,43 167,39 | 270,57 172,98 225,65 299,40 113,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 98,03 | 120,03 136,41 85,48 | 48,15 | 157,12 92,56 | 192,53 146,56 216,02 265,14 127,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 74,42 | 32,96 | 33,04 | 15,51 | 11,68 | 22,37 | 168,64 | 94,58 | 148,27 66,75 | 157,22 89,58 |  |  |  |
| 1979 44,80 | 32,65 | 40,47 | 126,39 627,91 141,21 165,25 | 263,12 136,15 680,84 329,72 214,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 135,17 77,81 | 166,03 59,49 | 135,63 70,22 | 151,41 | 253,14 186,67 153,77 185,59 267,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 136,98 144,49 87,82 | 99,73 | 75,43 | 107,14 49,09 | 37,80 | 64,94 | 132,44 197,37 312,05 |  |  |  |  |  |  |
| 77,25 | 74,30 | 44,67 | 20,68 | 40,90 | 341,62 582,76 | 172,45 90,56 | 426,53 859,23 230,89 |  |  |  |  |  |

1982
1983 139,27 201,94 561,18 398,18 953,26 525,78 1639,39 373,48 336,85 213,65 235,06 108,57

| 1984 80,98 | 96,08 | 81,32 | 107,94 143,03 348,96 152,22 | 482,33 228,87 162,48 226,89 87,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 56,89 | 219,08 70,49 | 128,75 146,25 81,90 | 96,60 | 93,97 | 158,85 100,55 159,93 45,77 |
| 1986 67,99 | 124,24 107,95 287,47 344,87 194,13 88,53 | 168,03 244,78 191,15 110,98 66,10 |  |  |  |
| 135,18 149,64 44,80 | 162,22 711,20 340,84 187,13 | 148,47 79,68 | 278,11 170,95 94,25 |  |  |

1987

1988 65,31 51,48 32,70 105,07 729,42 324,46 112,42 48,07 33,44 134,39 95,92 38,07
1989 231,19 328,63 134,07 142,47 232,84 105,67 162,86 206,91 652,97 294,87 142,32 84,38

1990 379,89 113,20 88,21 534,81 379,89 945,16 250,99 360,80 455,52 417,34 351,58 290,30
1991 214,60 229,22 169,75 117,34 64,34 369,24 229,45 292,65 144,64 377,71 187,67 216,67
1992 158,44 293,16 320,79 313,31 751,09 915,09 695,48 420,90 346,62 278,36 350,46 195,90
1993 222,31 229,99 155,07 119,18 322,64 271,93 240,39 135,98 235,94 404,29 132,65 181,50

1994 48,13 368,82 92,93 120,07 316,92 463,61 561,54 142,85 158,18 307,23 426,23 142,66
1995 428,23 147,31 130,51 255,64 57,81 107,16 158,32 84,84 301,00 470,03 124,42 77,41
1996 167,26 345,04 210,30 200,01 63,18 279,45 318,87 273,75 413,49 887,36 353,45 294,93
210,83 892,61 345,81 114,46 231,32 406,06 350,38 417,32 193,43 873,76 730,60 164,17
1997
1998 277,09 716,40 343,70 716,59 483,30 177,50 206,79 648,10 585,09 425,53 125,92 100,74

1999 140,53 216,42 77,26 215,51 78,30 188,98 370,40 72,14 114,20 335,36 90,14 52,04
2000 114,92 127,04 119,72 81,08 168,26 117,90 245,54 151,07 494,42 525,24 234,67 92,02
2001 172,54 446,70 279,99 306,37 271,72 302,18 233,30 158,64 136,13 545,11 138,53 137,47

66,34 51,37 43,53 32,85 204,12 347,74 88,06 224,96 373,60 555,78 446,09 379,30
2002

| 2003 141,25 185,88 193,97 120,15 65,21 | 122,11 101,00 | 50,10 | 53,92 | 152,29 260,81 587,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 226,61 111,70 52,98 | 68,17 | 169,55 121,25 286,98 | 80,18 | 143,45 354,67 398,85 134,53 |  |  |
| 2005 136,62 64,15 | 30,57 | 145,21 311,42 557,14 226,60 | 114,12 652,20 691,04 222,83 65,91 |  |  |  |
| 2006 66,99 | 57,37 | 94,94 | 108,30 61,56 | 58,30 | 59,83 | 131,13 142,82 143,35 198,33 181,23 |

144,36 145,39 176,06 414,63 674,42 152,33 288,33 177,62 122,76 232,07 482,19 163,35
2007

| 2008 109,14 64,64 | 64,47 | 182,28 202,54 197,62 108,10 | 117,37 134,35 459,29 463,83 108,91 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 108,70 59,41 | 74,42 | 28,62 | 112,45 157,84 242,73 | 379,36 538,82 525,19 276,45 249,25 |  |  |  |
| 2010 221,39 113,87 225,17 518,98 484,33 191,81 221,16 | 155,38 66,00 | 117,48 67,13 | 515,47 |  |  |  |  |
| 2011 206,34 369,08 254,44 266,33 91,83 | 365,58 488,25 | 404,28 494,82 256,74 161,01 64,08 |  |  |  |  |  |
| 43,77 | 45,80 | 61,20 | 57,24 | 79,57 | 180,46 150,23 | 153,60 41,36 | 172,54 173,66 178,94 |

2012
2013 256,25 129,61 450,08 260,44 153,04 430,49 244,01 321,25 319,47 303,97 154,47 188,72

2014 177,70 53,02 159,07 165,70 429,63 789,30 348,59 129,36 388,51 422,95 150,20 113,86
2015 386,49 159,64 108,02 85,91 193,76 380,55 729,78 141,25 243,24 512,05 433,46 548,62
2016 194,60 319,09 332,53 147,40 254,26 174,08 132,17 255,31 172,46 190,67 129,90 138,58

190,72 156,10 181,65 79,78 286,24 455,27 72,95 128,00 41,42 315,43 336,69 122,37
2017

2018 375,38 117,25 189,58 164,65 64,59 97,32 93,34 83,14 198,07 452,39 217,63 141,83