DSP - DESPACHO 3017/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Pontas, no rio Claro, no município de Jataí, (GO), de titularidade da FR Incorporadora Ltda, CELG Geração e Transmissão S.A, EDP - Grupo Energest S.A, e da Construtora Queiroz Galvão S.A.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-11-29
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 816/2016-SCG/ANEEL
Em 25 de novembro de 2016.
Processo nº: 48500.003772/2011-50
Sumário Executivo referente à Pequena Central
Assunto:
Hidrelétrica PCH Pontas, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a FR Incorporadora Ltda., CELG Geração e
Transmissão S.A., EDP - Grupo Energest S.A., Construtora
Queiroz Galvão S.A., por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.329, de 15 de agosto de 2011 c/c nº 2.060,
de 20 de junho de 2012, e Despacho nº 3.740, de 23 de
novembro de 2012, localizada no município de Jataí, no
estado de Goiás.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Pontas, com 18.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037186-6.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR
Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), CELG Geração e Transmissão S.A.(CELG Geração), EDP - Grupo Energest
S.A.(EDP), Construtora Queiroz Galvão S.A. (Construtora Queiroz Galvão), por meio, respectivamente, dos
Despachos nº 3.329, de 15 de agosto de 2011 c/c nº 2.060, de 20 de junho de 2012, e Despacho nº 3.740, de 23 de
novembro de 2012, localizada no rio Claro, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Jataí,
no estado de Goiás.
II – DOS FATOS
2. Em 11/07/2011, o Despacho n° 2.847 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Claro,
onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Pontas.
3. Em 15 agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.329, foi conferido o Registro Ativo a FR
Incorporadora Ltda., que posteriormente foi incluída em sua titularidade as empresas CELG Geração, EDP e
Construtora Queiroz Galvão., o qual foi Aceito em 23 de novembro de 2012 por meio do Despacho nº 3.740.
4. Em 21 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada por FR, CELG Geração, EDP e a Construtora Queiroz Galvão para
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de
implantação e exploração da PCH Pontas.
Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.26200/2016-00.
1

FL. 02 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2847, de 11/07/2011.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Pontas

PCH Pontas Estudos de Inventário Sumário Executivo
18°10'9,4"S 18°10'7,01"S
Localização do Barramento
51°32'12,94"W 51°32'27,85"W

| NA Montante (m) | 548 | 548 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 535,6 | 535,96 |
| Queda Bruta (m) | 12,4 | 12,04 |
| Área do Reservatório (km²) | 7,75 | 7,56 |
| Potência (kW) | 15.900 | 18.000 |
| Energia Média (kWméd) | 10300 | 10720 |
| Vazão QMLT 2 (m³/s) | 117,95 | 118,82 |

Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Claro ESTADO: GO SUB-BACIA: 60
DESPACHO: 2847 DATA: 11/07/2011
CELG Geração e Transmissão S.A., FR Incorporadora Ltda. e Construtora Queiroz Galvão
AUTOR:
S.A.
EIXOS
POTÊNCIA: 118.700 kW 5
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
18°2'19,7"S Disponível

PCH Casado 556 548 9.300
(inventariado)
51°39'21,5"W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
18°18'02"S

PCH Ari Franco 535,6 520 21.600 PB Aceito
51°19'35"W
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Themag Engenharia e Gerenciamento Ltda., Prime Projetos e Consultoria Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivano José Basso | 0720110040834 | 11270/D-RS | Responsável Geral do Projeto |
| José Marcílio Dos Santos | 1020120016143 | 9073/D-GO | Estudos cartográficos e topográficos |
| Paulo Sérgio Dib | 0720110040846 | 26525/D-SP | Estudos geotécnicos |
| Celso Rubens Vareta | 0720110040842 | 49659/D-SP | Estudos hidrológicos |
| Danilo Jorge Santos | 0720160065369 | 10195/D-DF | Estudos energéticos |
| Luciano Jorge Santos | 0720160038447 | 10018/D-DF | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não foi apresentado
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Outorga de Uso das Águas
Número 881/2014
Órgão Emissor Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SECIMA-GO
Data de emissão
15/04/2014
Validade
Vazão de usos consuntivos 0
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda bruta do Sumário Executivo é inferior à estimada no inventário, contudo não
interfere nos níveis operacionais dos aproveitamentos adjacentes. O projetista alegou
que o nível normal de jusante com a aplicação da curva-chave no canal de fuga do
aproveitamento considerando que a usina de jusante está em operação, PCH Ari
Franco, na El 535,6, foi definido com maior precisão, com aumento da ordem de 0,4 m
em relação ao inventário, que representa uma redução da queda na ordem de 2,9%.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Pontas
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

7157 NOME DO RIO DA USINA: Claro
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60885000 Ponte Rio Claro Claro 4590
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 609070000 | Fazenda Rondin | Claro | 13505 |
| 60900000 | Ponte BR-364 | Doce | 2680 |
| 60895000 | Ponte Rio Doce | Doce | 1280 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1830,9 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Seção Gravidade
Luciano Jorge Santos Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 0720160038447
10018/D-DF ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60885000 Ponte Rio Claro Claro 4590
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 18.000 kW é superior à estimada no inventário, enquanto o fator
de capacidade passou de 0,65 para 0,60. O projeto apresentado prevê 4
turbinas de 4.734 kW e 4 geradores de potência unitária nominal de 5.000 kVA,
com 0,9 de fator de potência.
3 Documento nº 48513.026200/2016-00

FL. 05 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Pontas Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 18°10'7,01"S
51°32'27,85"W
Coordenadas da casa de força 18°10'10,56"S
51°32'29"W
Potência Instalada Total (kW) 18.000
Número de Unidades Geradoras 4
Potência instalada por gerador (kVA) 5000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 4.734
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 13,10
Rendimento nominal por turbina (%) 91,14%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,24
Hb: Queda bruta nominal (m) 12,04
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,50%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Pontas conforme solicitado por FR Incorporadora, CELG Geração, EDP e a Construtora Queiroz
Galvão, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também
permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

FL. 06 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Pontas sob a titularidade de FR Incorporadora, CELG Geração, EDP e a Construtora
Queiroz Galvão.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH.
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
LUDIMILA LIMA DA SILVA
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração
17.

FL. 07 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pontas

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 173,48 | 272,29 | 321,87 | 219,41 | 160,99 118,13 | 84,64 | 63,69 | 78,22 | 80,14 | 117,47 163,75 |  |  |
| 1932 | 177,67 | 222,27 | 195,24 | 123,49 | 109,48 | 73,13 | 60,58 | 53,17 | 63,07 | 116,80 111,47 180,47 |  |  |
| 240,26 | 222,27 | 186,08 | 143,81 | 82,71 | 63,07 | 50,12 | 48,91 | 63,69 | 75,04 | 62,44 | 142,44 |  |

1933

| 1934 | 143,81 | 162,37 | 130,90 | 102,22 | 59,96 | 45,28 | 38,12 | 35,77 | 73,13 | 61,20 | 91,11 | 175,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 152,03 | 247,50 | 222,99 | 224,42 | 108,16 | 80,78 | 61,20 | 57,48 | 61,20 | 88,51 | 112,80 123,49 |  |
| 1936 | 118,80 | 132,25 | 139,72 | 111,47 | 95,01 | 60,58 | 45,88 | 41,68 | 46,48 | 59,34 | 95,67 | 173,48 |
| 1937 | 170,00 | 214,41 | 210,84 | 143,81 | 93,71 | 75,04 | 59,34 | 49,51 | 51,34 | 55,63 | 126,18 197,36 |  |
| 1938 | 227,29 | 272,29 | 201,60 | 149,28 | 112,14 | 82,71 | 67,45 | 56,86 | 56,25 | 126,85 108,82 166,53 |  |  |
| 1939 | 210,84 | 264,97 | 185,38 | 139,04 | 94,36 | 91,76 | 61,82 | 51,34 | 51,34 | 57,48 | 103,54 130,90 |  |
| 215,12 | 292,90 | 263,51 | 163,75 | 120,14 | 74,40 | 59,34 | 52,56 | 47,69 | 84,64 | 151,34 162,37 |  |  |

1940

1941 186,08 167,92 171,39 108,16 84,00 64,32 54,40 48,30 71,23 85,28 130,23 118,13
1942 155,47 160,99 210,84 167,22 110,15 71,23 60,58 53,17 67,45 68,71 134,29 145,17
252,58 258,40 197,36 122,82 85,28 66,82 59,34 50,73 63,69 108,82 142,44 137,68
1943

| 1944 | 103,54 | 156,84 | 154,09 | 116,13 | 83,35 | 59,34 | 52,56 | 47,09 | 42,28 | 80,14 | 108,16 116,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 | 144,49 | 174,88 | 203,73 | 160,99 | 91,11 | 58,72 | 49,51 | 42,88 | 42,28 | 89,81 | 125,51 183,97 |  |
| 1946 | 193,12 | 168,61 | 190,30 | 140,40 | 93,06 | 64,32 | 69,97 | 57,48 | 50,73 | 63,07 | 93,06 | 105,51 |
| 1947 | 171,39 | 171,39 | 262,05 | 158,91 | 91,11 | 73,77 | 64,32 | 57,48 | 71,23 | 101,56 | 89,16 | 197,36 |
| 1948 | 195,94 | 199,48 | 203,73 | 120,81 | 84,64 | 69,34 | 54,40 | 51,95 | 47,09 | 47,69 | 114,80 156,84 |  |
| 1949 | 179,77 | 256,95 | 195,24 | 110,81 | 90,46 | 72,50 | 55,63 | 48,30 | 44,68 | 84,64 | 78,22 | 132,93 |
| 160,99 | 191,71 | 210,84 | 119,47 | 73,77 | 57,48 | 50,12 | 44,08 | 40,49 | 71,23 | 130,23 147,23 |  |  |

1950

1951 283,31 259,86 263,51 144,49 98,94 78,22 64,94 56,86 49,51 60,58 82,71 109,48
1952 114,13 195,24 228,73 144,49 82,71 66,82 58,10 49,51 45,28 68,71 93,71 116,80
90,46 96,97 157,53 122,82 74,40 50,73 46,48 47,09 67,45 66,19 77,59 121,48
1953

| 1954 | 118,80 | 146,54 | 103,54 | 63,07 | 61,20 | 52,56 | 41,09 | 35,18 | 35,18 | 40,49 | 51,34 | 80,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 137,68 | 115,46 | 99,59 | 103,54 | 61,20 | 39,31 | 35,18 | 31,11 | 31,11 | 58,10 | 58,10 | 130,90 |
| 1956 | 134,29 | 110,81 | 96,97 | 82,07 | 82,07 | 79,50 | 64,94 | 52,56 | 52,34 | 61,32 | 81,89 | 131,00 |
| 1957 | 152,07 | 241,14 | 190,38 | 187,56 | 128,14 | 83,35 | 68,54 | 58,91 | 67,78 | 53,41 | 81,53 | 105,21 |
| 1958 | 166,65 | 211,04 | 178,46 | 145,32 | 108,07 | 77,57 | 72,30 | 55,90 | 55,57 | 68,69 | 70,12 | 107,94 |
| 1959 | 232,70 | 139,15 | 240,29 | 134,17 | 90,33 | 75,71 | 51,39 | 49,19 | 51,01 | 70,02 | 93,26 | 99,75 |
| 233,74 | 212,05 | 193,43 | 143,24 | 105,85 | 72,34 | 55,17 | 49,00 | 49,91 | 86,98 | 154,27 145,51 |  |  |

1960

1961 180,47 175,58 212,27 122,15 87,87 71,87 55,63 56,86 46,48 51,95 70,60 114,13
1962 222,27 193,82 224,42 134,96 83,35 64,32 51,34 45,88 55,63 66,19 63,69 188,89
157,53 147,91 116,80 73,77 57,48 47,69 42,88 39,31 37,53 45,28 63,07 61,82
1963

| 1964 | 117,47 | 192,41 | 103,54 | 93,06 | 59,34 | 44,68 | 39,90 | 37,53 | 39,31 | 74,40 | 120,81 136,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 170,70 | 187,48 | 217,26 | 167,22 | 96,32 | 66,19 | 53,79 | 46,48 | 41,68 | 106,84 | 95,67 | 147,23 |
| 1966 | 151,34 | 212,27 | 238,82 | 154,78 | 100,91 | 67,45 | 56,86 | 51,95 | 55,63 | 100,25 121,48 137,68 |  |  |
| 1967 | 189,60 | 169,07 | 183,01 | 155,49 | 89,09 | 75,12 | 59,49 | 50,73 | 55,63 | 75,67 | 85,93 | 141,08 |
| 1968 | 139,04 | 218,69 | 186,78 | 118,13 | 80,14 | 60,58 | 53,79 | 55,01 | 73,13 | 73,77 | 88,51 | 165,83 |
| 1969 | 174,18 | 135,64 | 119,47 | 78,22 | 56,25 | 46,48 | 39,31 | 37,53 | 40,49 | 56,25 | 84,64 | 113,47 |
| 143,13 | 214,41 | 191,00 | 141,08 | 78,22 | 57,48 | 51,34 | 44,68 | 55,01 | 78,22 | 104,85 | 71,87 |  |

1970

1971 84,64 79,50 114,13 72,16 59,48 39,02 34,26 29,54 33,23 76,09 78,63 125,40
1972 110,74 176,59 123,02 84,02 56,33 41,60 42,29 31,79 27,89 63,84 111,31 174,71

FL. 08 da Nota Técnica nº 816/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pontas

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 176,45 | 164,40 | 131,34 | 120,97 | 87,30 | 63,41 | 50,06 | 41,20 | 35,96 | 59,72 | 117,45 128,87 |  |
| 1974 | 170,56 | 160,65 | 282,01 | 221,46 | 137,29 | 96,64 | 74,80 | 62,11 | 50,59 | 72,96 | 50,43 | 115,31 |
| 1975 | 150,24 | 114,52 | 187,35 | 183,60 | 98,42 | 69,17 | 60,99 | 46,97 | 38,53 | 50,93 | 111,86 110,44 |  |

1976

| 120,87 | 249,71 | 186,66 | 138,17 | 110,01 | 82,96 | 60,79 | 52,61 | 60,74 | 68,86 | 106,39 219,07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 231,44 | 305,47 | 157,81 | 153,21 | 100,96 | 85,98 | 64,38 | 51,93 | 65,53 | 58,35 | 105,35 145,34 |  |
| 1978 | 295,67 | 158,18 | 207,93 | 165,31 | 109,24 | 87,64 | 69,17 | 54,68 | 66,68 | 56,60 | 95,22 | 187,90 |
| 1979 | 321,24 | 277,23 | 258,88 | 155,23 | 107,67 | 90,43 | 77,27 | 64,24 | 84,70 | 68,24 | 110,00 132,89 |  |
| 1980 | 182,75 | 399,07 | 228,16 | 209,61 | 124,04 | 91,97 | 76,19 | 63,83 | 64,68 | 57,22 | 87,28 | 144,10 |
| 1981 | 193,26 | 143,08 | 180,42 | 131,01 | 84,52 | 72,56 | 61,59 | 51,54 | 45,76 | 72,66 | 127,91 190,96 |  |
| 1982 | 273,45 | 288,54 | 384,07 | 301,17 | 175,63 132,72 100,42 | 91,39 | 89,47 | 102,48 104,45 135,00 |  |  |  |  |

1983

299,75 353,18 212,15 201,69 139,42 129,54 95,80 74,45 74,75 91,36 116,51 302,03
1984 219,10 171,77 185,94 209,70 132,71 93,39 76,72 80,84 72,61 82,15 103,48 149,86
1985 253,25 243,78 243,42 161,96 115,68 91,61 81,93 65,77 57,40 54,73 67,06 62,97
1986

| 129,24 | 133,76 | 107,58 | 94,71 | 75,78 | 60,15 | 48,51 | 54,28 | 46,59 | 47,94 | 60,48 | 146,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 195,11 | 210,33 | 234,39 | 159,12 | 108,83 | 87,17 | 72,39 | 61,14 | 56,11 | 73,59 | 111,80 188,79 |  |
| 1988 | 187,73 | 271,69 | 347,35 | 212,06 | 160,53 139,28 | 89,63 | 68,71 | 55,90 | 70,83 | 88,05 | 119,48 |  |
| 1989 | 318,60 | 398,73 | 312,68 | 177,46 | 146,45 112,77 | 93,71 | 86,99 | 80,67 | 68,60 | 99,32 | 232,41 |  |
| 1990 | 202,75 | 152,41 | 142,04 | 136,99 | 113,53 | 77,17 | 64,78 | 58,40 | 58,51 | 81,95 | 83,16 | 103,67 |
| 1991 | 166,91 | 249,87 | 327,21 | 324,83 | 144,24 107,17 | 87,12 | 72,96 | 60,65 | 96,04 | 81,29 | 82,23 |  |
| 1992 | 193,53 | 193,88 | 236,54 | 239,50 | 165,30 | 99,37 | 81,32 | 68,27 | 92,45 | 112,91 121,67 147,44 |  |  |

1993

137,17 208,49 146,26 146,88 100,36 92,51 63,39 61,05 55,92 59,47 55,32 149,92
1994 238,52 163,81 243,27 176,82 108,92 91,32 75,60 61,36 48,02 56,45 75,23 114,12
1995 139,93 189,57 142,26 154,73 120,54 85,90 65,96 49,99 47,12 62,55 76,88 92,01
1996

| 148,74 | 135,53 | 187,70 | 144,44 | 102,80 | 76,33 | 65,74 | 52,56 | 59,46 | 57,52 | 161,02 185,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 242,48 | 203,53 | 187,24 | 144,55 | 115,28 135,98 110,36 | 78,41 | 71,65 | 78,91 | 113,68 215,02 |  |  |  |
| 1998 | 165,57 | 246,61 | 230,77 | 172,77 | 111,57 | 94,50 | 73,41 | 70,26 | 59,82 | 57,82 | 80,81 | 151,35 |
| 1999 | 161,53 | 130,81 | 206,91 | 119,15 | 84,16 | 74,17 | 64,31 | 49,92 | 48,07 | 43,86 | 77,98 | 84,68 |
| 2000 | 159,68 | 234,20 | 265,13 | 158,42 | 108,89 | 81,62 | 69,73 | 56,86 | 66,19 | 53,42 | 112,24 161,64 |  |
| 2001 | 172,08 | 177,23 | 178,43 | 123,51 | 105,07 | 82,07 | 60,73 | 47,98 | 47,42 | 61,22 | 82,64 | 179,45 |
| 2002 | 304,24 | 354,23 | 264,38 | 152,51 | 125,03 | 89,53 | 81,97 | 81,74 | 93,80 | 71,24 | 95,02 | 109,53 |

2003

265,08 238,34 262,76 216,61 115,15 107,29 70,78 74,32 69,26 73,24 83,23 144,81
2004 154,96 288,33 201,90 169,87 117,65 87,14 69,98 54,99 45,14 69,96 95,38 107,67
2005 383,70 225,45 233,72 153,03 108,82 87,55 69,02 54,52 50,83 55,15 84,02 215,77
2006

| 193,24 | 206,30 | 277,33 | 210,02 | 124,44 | 94,56 | 79,63 | 64,95 | 61,30 | 89,53 | 106,55 163,79 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 240,26 | 313,67 | 200,19 | 124,84 | 104,85 | 84,00 | 73,77 | 59,34 | 46,48 | 50,73 | 71,87 | 96,32 |
| 2008 | 141,12 | 242,70 | 270,63 | 262,82 | 149,06 106,28 | 87,87 | 97,20 | 105,25 121,63 139,20 160,58 |  |  |  |  |
| 2009 | 155,98 | 224,73 | 246,21 | 232,43 | 137,87 | 86,66 | 75,97 | 59,00 | 75,40 | 74,91 | 87,83 | 134,16 |
| 2010 | 132,12 | 230,05 | 362,93 | 249,62 | 164,17 | 79,10 | 64,32 | 61,44 | 50,46 | 78,02 | 96,01 | 122,18 |