DSP - DESPACHO 3329/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Sede II, no rio Potiribu, no município de Ijuí, (RS), de titularidade da NVS Geração Ltda.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-21
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 923/2016-SCG/ANEEL
Em 19 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.002277/2008-28
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica Sede II, com Registro Ativo e Aceite
conferidos a NVS Geração Ltda., por meio,
respectivamente, dos Despachos nº 1.963, de 16 de maio
de 2008, e nº 2.505, de 25 de agosto de 2010, c/c Despacho
nº 4.801, de 13 de dezembro de 2011, localizada no
município de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) Sede II, com 7.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037300-1.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a NVS Geração Ltda. (NVS
Geração), por meio, respectivamente, dos Despachos 1.963, de 16 de maio de 2008, e nº 2.505, de 25 de agosto de
2010, c/c Despacho nº 4.801, de 13 de dezembro de 2011, localizada no rio Potiribu, sub-bacia 75, na bacia
hidrográfica do rio Uruguai, no município de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 31 de outubro de 2001, o Despacho n° 8921 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da
sub-bacia hidrográfica 75, composta pelo rio Potiribu, onde foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre
os quais a PCH Sede II.
3. Em 16 de maio de 2008, por meio do Despacho nº 1.963, foi conferido o Registro Ativo a Topocon
Projetos e Construções Ltda., o qual foi Aceito em 25 de agosto de 2010 por meio do Despacho nº 2.505.
4. Em 13 de dezembro de 2011, por meio do Despacho nº 4.801, a titularidade foi transferida para a
NVS Geração.
5. Em 4 de julho de 2014, a NVS Geração apresentou2 pedido de alteração do Projeto Básico da PCH
Sede II.
6. Em 15 de agosto de 2014, foi encaminhado o Ofício nº 1.286/2014-SGH/ANEEL3, informando que
não há óbices à alteração do aproveitamento, desde que as condicionantes estabelecidas no Estudo de Inventário e
os níveis operacionais das usinas adjacentes fossem respeitados e que a Licença Ambiental seja compatível com o
novo Projeto Básico.
1 O Despacho nº 3.124, de 21/08/2008, disponibilizou o trecho a montante da PCH Sede II para que seja reavaliado
2 Por meio da correspondência 092/2014-PRJ/ENEBRAS, SIC 48513.021885/2014
3 SIC 48539.007720/2014-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
7. Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou4 o novo Projeto Básico e o Sumário Executivo
referente a esse empreendimento, complementando5 as informações necessárias à instrução deste processo em 16
de dezembro de 2016.
III – DA ANÁLISE
8. Trata-se da solicitação formulada por NVS Geração para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Sede
II.
9. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
10. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
11. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 892, de 31 de outubro de 2001.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SEDE II

PCH SEDE II Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°21'11"S 28°22'15,53"S
Localização do Barramento
53°53'24"W 53°52'46,67"W6

NA Montante (m) 295,5 2917
NA Jusante (m) 255 251,838
4 Por meio da correspondência 002/2016-NVS, SIC 48513.026275/2016-00
5 Por meio da correspondência 003/2016-NVS, SIC 48513.034134/2016-00
6 Coordenadas estão de acordo com as da LP 00403/2016-DL
7 Segundo o empreendedor, durante a elaboração do projeto básico verificou-se que as altitudes utilizadas e apresentadas na fase de
Inventário Hidrelétrico foram elipsoidais. Na etapa de Projeto Básico foi utilizado o software MAPGEO para compensação do geóide, e de
posse das coordenadas marcantes da PCH Sede II, verificou-se que a ondulação geoidal é bastante aproximada em todos os pontos,
causando uma diferença de altitude sistemática, ou seja, foram alterados os níveis de montante e de jusante, mantendo-se a queda bruta
muito próxima à determinada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico, não comprometendo assim a execução da PCH com a capacidade
referida no devido estudo. Apesar da diferença de altitude apresentada, a diferença de nível não acarreta em maiores problemas, além de
não causar interferência com outros aproveitamentos a montante ou a jusante.
8 Segundo o empreendedor, o nível de jusante apresenta diferença em relação ao nível do inventário em função da conversão da altitude
de elipsoidal (inventário) para ortométrica (projeto básico). Além disso, o nível de jusante foi determinado conforme curva chave no canal de
fuga gerada a partir de modelamento realizado no software HEC-RAS. Importante informar que a alteração do nível não causa interferência
em outros aproveitamentos.

FL. 03 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016

| Queda Bruta (m) | 40,5 | 39,17 |
| --- | --- | --- |
| Área do Reservatório (km²) | 1,44 | 0,03 |
| Potência (kW) | 7.000 | 7.000 |
| Energia Média (kWméd) | 3.600 | 3.080 |
| Vazão QMLT9 (m³/s) | 13,8 | 17,04 |

Tabela 2 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: Potiribu ESTADO: RS 75
BACIA:

DESPACHO: 892 DATA: 31/10/2001
AUTOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
EIXOS
POTÊNCIA: 12.500 kW 2
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
28°23'58,9"S Disponível

PCH ANDORINHAS 340 304 5.500
53°48'50,8"W (inventariado)

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
PCH LINHA ONZE
28°20'5,14"S

OESTE (Rio principal - 234 217,87 15.520 PB Aceito
53°59'43,51"W
Rio Ijuí)
III.2 – Aspectos de Gestão
12. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Topocon Projetos e Construções Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e
Empresa Projetista:
Desenvolvimento Social Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Luiz Niederauer 4202193-4 030900-1
Responsável Geral do Projeto

Juarez Bernardi 8812910 RS140473
6034135 e

Juarez Bernardi RS140473 Estudos cartográficos e topográficos
8812896

Jarbas Ivan da Silva Coppeti 5964750 148763
Estudos geotécnicos

| Hugo Leonam Silva | 4170841-0 | 094357-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Francielle Nicaretta | 5989997-7 | 103735-7-SC | Estudos hidrológicos |
| Francielle Nicaretta | 5990002-2 | 103735-7-SC | Estudos energéticos |
| Juarez Bernardi | 8812909 | RS140473 | Estruturas extravasoras |

9 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 04 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença LICENÇA PRÉVIA
Número LP n° 00403/2016-DL
Órgão emissor FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental)/RS
Data de emissão 29/08/2016
Validade 29/08/2018
Vazão remanescente Q90% da curva de permanência de vazões diárias = 4,85 m³/s
Coordenadas Barramento -28,37110000 (latitude), -53,87940000 (longitude) SIRGAS 2000
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Foi apresentado Ofício nº 943/13-GAB/DRH/DIOUT/SEMA, de 22/11/2013, em que a
SEMA/RS informa que existe disponibilidade de água, mas que Autorização de Uso
será analisada após a apresentação da LP. A ANEEL fará a articulação com a
SEMA/RS. O empreendimento estará apto à outorga tão logo obtido esse diploma
legal.
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
13. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é 1,33m inferior à do Inventário. Segundo o
empreendedor, durante a elaboração do Projeto Básico verificou-se que as altitudes
utilizadas e apresentadas na fase de Inventário Hidrelétrico foram elipsoidais. Na etapa
de PB foi utilizado o software MAPGEO para compensação do geóide, e de posse das
Queda e níveis operacionais coordenadas marcantes da PCH Sede II, verificou-se que a ondulação geoidal é
bastante aproximada em todos os pontos, causando uma diferença de altitude
sistemática, ou seja, foram alterados os níveis de montante e de jusante, mantendo-se
a queda bruta muito próxima à determinada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico, sem
causar interferência com outros aproveitamentos a montante ou a jusante.
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SEDE II
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:

FL. 05 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Área de Drenagem

611,62 NOME DO RIO DA USINA: POTIRIBU
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
75186000 PONTE NOVA DO POTIRIBU - JUSANTE POTIRIBU 613
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 75185000 | PONTE NOVA DO POTIRIBU | POTIRIBU | 609 |
| 75155000 | PASSO FAXINAL | IJUÍ | 1.940 |
| 75200000 | CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO | 811 |
| 75205000 | PONTE NOVA DO CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO | 970 |

Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.109 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE / CREAGER
À Gravidade / Em concreto /
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Terra e Enrocamento

NOME DO RESP. TÉCNICO: Juarez Bernardi Nº DA ART 8812909
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
PONTE NOVA DO POTIRIBU -

75186000 POTIRIBU 613
JUSANTE
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 7.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 3.590 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
3.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.
14. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
15. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.

FL. 06 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH SEDE II Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 28°22'15,53"S
53°52'46,67"W
Coordenadas da casa de força 28°21'43,09"S
53°53'55,97"W
Potência Instalada Total (kW) 7.000
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 3.888,89
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 3.590
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 4,24
Rendimento nominal por turbina (%) 92,0
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,26
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 3,73
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,4329
Hb: Queda bruta nominal (m) 39,17
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,039
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 15
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 4,85
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) -
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH Sede II conforme solicitado por NVS Geração Ltda., bem como o encaminhamento de
documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. O
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos
competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH Sede II sob a titularidade de NVS Geração Ltda.

FL. 07 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH.
SUZANE MUELBERT
Analista Administrativa
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SEDE II

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 12,28 | 5,79 | 5,79 | 15,90 | 7,32 | 7,72 | 8,57 | 21,00 | 24,76 | 13,78 | 8,45 | 7,34 |
| 1965 | 5,10 | 7,11 | 4,69 | 9,03 | 9,27 | 6,09 | 6,89 | 22,87 | 45,92 | 27,09 | 15,16 | 24,74 |
| 1966 | 26,51 | 19,74 | 15,20 | 9,97 | 7,98 | 21,01 | 21,78 | 33,50 | 34,87 | 42,03 | 25,85 | 27,61 |
| 1967 | 12,00 | 10,24 | 12,24 | 6,01 | 6,06 | 8,59 | 15,85 | 28,67 | 54,13 | 20,14 | 10,48 | 8,25 |
| 1968 | 5,91 | 6,10 | 5,00 | 4,79 | 4,43 | 4,76 | 7,96 | 3,38 | 5,58 | 6,70 | 11,49 | 7,60 |
| 1969 | 23,79 | 19,40 | 8,38 | 8,40 | 7,84 | 9,28 | 6,91 | 7,94 | 6,18 | 5,00 | 15,88 | 4,72 |

1970

| 4,97 | 3,49 | 4,43 | 3,38 | 7,94 | 18,25 | 17,27 | 12,01 | 8,02 | 12,09 | 5,03 | 8,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 6,36 | 7,54 | 26,57 | 13,45 | 12,35 | 21,80 | 26,48 | 24,77 | 12,51 | 8,23 | 4,57 | 4,01 |
| 1972 | 3,58 | 7,80 | 3,57 | 5,04 | 5,58 | 68,76 | 25,74 | 45,72 | 43,43 | 21,25 | 19,23 | 26,37 |
| 1973 | 14,76 | 17,08 | 12,94 | 9,59 | 25,32 | 17,74 | 41,82 | 43,16 | 45,44 | 20,46 | 10,06 | 17,01 |
| 1974 | 17,64 | 12,99 | 8,21 | 5,90 | 7,51 | 29,37 | 11,24 | 10,89 | 7,78 | 5,18 | 4,81 | 13,40 |
| 1975 | 7,24 | 8,00 | 11,84 | 11,30 | 9,67 | 18,37 | 14,03 | 26,23 | 30,88 | 20,05 | 15,19 | 9,51 |
| 1976 | 17,99 | 12,27 | 12,24 | 7,73 | 6,43 | 6,65 | 7,19 | 9,98 | 12,60 | 9,45 | 17,16 | 16,88 |
| 1977 | 17,91 | 13,66 | 8,82 | 9,21 | 7,37 | 16,74 | 19,96 | 23,01 | 21,21 | 12,59 | 12,58 | 24,61 |
| 1978 | 7,58 | 5,20 | 4,81 | 4,51 | 4,88 | 5,71 | 12,45 | 16,98 | 8,56 | 6,22 | 22,02 | 9,07 |
| 1979 | 5,30 | 5,44 | 4,92 | 9,84 | 7,12 | 5,43 | 16,11 | 23,10 | 19,16 | 69,77 | 28,00 | 30,12 |

1980

| 12,83 | 6,36 | 5,71 | 4,81 | 14,35 | 7,08 | 8,46 | 13,40 | 16,05 | 18,91 | 33,12 | 21,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 | 13,43 | 22,41 | 8,36 | 6,13 | 4,87 | 5,12 | 4,41 | 3,95 | 10,46 | 6,92 | 6,47 | 8,98 |
| 1982 | 5,22 | 5,22 | 4,07 | 3,38 | 4,18 | 16,08 | 23,97 | 24,31 | 20,63 | 36,00 | 63,85 | 19,16 |
| 1983 | 10,08 | 23,34 | 25,72 | 35,26 | 81,10 | 41,64 | 69,64 | 41,14 | 21,11 | 22,27 | 16,65 | 8,84 |
| 1984 | 10,77 | 10,62 | 6,42 | 11,48 | 41,90 | 28,15 | 40,80 | 32,98 | 23,99 | 27,99 | 15,12 | 9,45 |
| 1985 | 6,09 | 9,59 | 8,80 | 20,10 | 25,81 | 23,63 | 21,80 | 52,00 | 33,87 | 15,99 | 8,26 | 5,49 |
| 1986 | 5,47 | 5,37 | 9,70 | 21,24 | 14,23 | 17,67 | 28,56 | 25,49 | 15,66 | 12,10 | 48,13 | 20,85 |
| 1987 | 13,63 | 12,25 | 7,26 | 37,15 | 29,18 | 23,10 | 45,81 | 26,81 | 20,44 | 17,52 | 16,44 | 8,12 |
| 1988 | 6,96 | 7,04 | 5,05 | 7,21 | 6,63 | 7,67 | 6,07 | 5,37 | 31,59 | 19,01 | 17,17 | 9,11 |
| 1989 | 13,22 | 9,76 | 7,57 | 7,35 | 6,82 | 5,88 | 21,09 | 19,38 | 70,27 | 29,70 | 17,30 | 10,96 |

1990

| 12,52 | 8,41 | 9,57 | 20,43 | 21,19 | 52,81 | 31,25 | 15,16 | 33,82 | 35,96 | 28,83 | 16,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 8,77 | 6,43 | 5,44 | 5,79 | 4,96 | 17,96 | 10,60 | 15,08 | 8,37 | 10,02 | 5,99 | 9,33 |
| 1992 | 12,49 | 15,81 | 11,71 | 12,64 | 62,18 | 42,54 | 29,23 | 21,15 | 24,03 | 18,63 | 18,40 | 12,36 |
| 1993 | 12,60 | 8,70 | 13,14 | 7,99 | 17,18 | 19,59 | 36,23 | 14,62 | 10,44 | 12,08 | 25,37 | 34,40 |
| 1994 | 12,45 | 24,11 | 12,35 | 19,80 | 22,58 | 30,24 | 37,98 | 16,97 | 19,24 | 28,40 | 25,41 | 15,04 |
| 1995 | 22,13 | 10,61 | 8,49 | 6,22 | 5,29 | 6,92 | 7,53 | 6,92 | 5,95 | 16,66 | 10,27 | 10,35 |
| 1996 | 15,56 | 26,21 | 13,23 | 12,92 | 7,61 | 13,12 | 22,96 | 16,56 | 19,47 | 12,47 | 14,35 | 13,56 |
| 1997 | 8,14 | 9,63 | 5,05 | 3,88 | 4,22 | 11,23 | 9,01 | 33,92 | 16,37 | 85,90 | 73,49 | 28,32 |
| 1998 | 25,74 | 44,92 | 26,51 | 32,76 | 39,00 | 21,11 | 23,59 | 42,84 | 31,58 | 24,73 | 11,22 | 9,68 |
| 1999 | 7,38 | 7,91 | 4,71 | 8,59 | 10,77 | 17,09 | 22,06 | 12,39 | 22,13 | 26,75 | 12,33 | 8,02 |

2000

| 8,13 | 4,98 | 6,01 | 6,33 | 5,90 | 20,20 | 23,11 | 11,81 | 12,47 | 45,37 | 24,03 | 17,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 35,25 | 24,15 | 12,56 | 14,68 | 18,85 | 11,47 | 13,57 | 7,91 | 9,81 | 27,57 | 12,73 | 8,85 |
| 2002 | 6,99 | 5,40 | 6,98 | 11,28 | 27,36 | 33,10 | 24,69 | 36,20 | 45,08 | 64,70 | 43,51 | 51,58 |
| 2003 | 29,02 | 16,79 | 13,13 | 7,93 | 9,23 | 8,01 | 18,80 | 11,06 | 8,96 | 10,66 | 14,07 | 55,52 |
| 2004 | 21,79 | 10,50 | 5,44 | 4,08 | 5,70 | 6,51 | 12,75 | 6,99 | 8,28 | 8,71 | 17,90 | 15,79 |
| 2005 | 7,81 | 4,28 | 2,49 | 6,07 | 25,81 | 44,25 | 24,14 | 19,93 | 24,43 | 55,77 | 24,42 | 13,75 |

FL. 09 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SEDE II

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2006 9,29 5,03 7,21 6,90 4,83 7,75 11,10 12,19 12,43 13,59 26,25 23,50
2007

| 18,73 | 9,04 | 6,48 | 8,67 | 24,26 | 12,70 | 16,25 | 12,39 | 38,74 | 28,98 | 31,73 | 16,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 10,94 | 6,70 | 5,16 | 4,49 | 4,38 | 12,05 | 9,96 | 14,68 | 10,90 | 41,21 | 42,39 | 15,63 |
| 2009 | 12,47 | 10,05 | 6,74 | 4,84 | 5,36 | 5,73 | 12,51 | 40,47 | 56,40 | 23,77 | 54,35 | 44,58 |
| 2010 | 28,91 | 19,77 | 11,22 | 10,99 | 14,84 | 20,26 | 31,02 | 19,84 | 27,34 | 17,98 | 10,98 | 15,38 |
| 2011 | 11,37 | 15,92 | 9,20 | 43,99 | 32,15 | 26,23 | 47,45 | 44,92 | 18,98 | 14,33 | 10,37 | 6,18 |
| 2012 | 4,92 | 3,39 | 3,39 | 2,40 | 2,55 | 2,73 | 5,53 | 6,55 | 20,35 | 33,90 | 15,75 | 32,88 |
| 2013 | 33,38 | 13,00 | 15,33 | 14,61 | 12,68 | 11,02 | 13,85 | 15,85 | 17,85 | 15,44 | 14,25 | 14,12 |