DSP - DESPACHO 1430/2021
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica relacionadas no Anexo, nos prazos determinados.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-05-27
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 1.430, DE 24 DE MAIO DE 2021
Texto Original
Texto Compilado
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.002415/2021-46, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de
transmissão de energia elétrica relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a
contar da data de publicação deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO
(Alterado o escopo dos reforços de pequeno porte das SE Miracema, indicado na coluna "Descrição do
Reforço", pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 02.03.2023)
(Alterado o escopo indicado na Coluna "Descrição do reforço", pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024)
(Excluídos os reforços indicados na tabela, pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025)

Anexo
Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)

CELG GT 000154/2019 SE ITAPACI 230 INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE COMANDO. Atualmente Concluída
INSTALAÇÃO DE CHAVE SEMIPANTOGRÁFICA Concluída

CELG GT 002837/2019 SE PARANAIBA 230 Atualmente
7113.
INSTALAÇÃO DE CHAVE SEMIPANTOGRÁFICA Concluída

CELG GT 002844/2019 SE PARANAIBA 230 Atualmente
7123.
Instalação de 3 TPs no bays de conexão da LT
440 kV Nova Porto Primavera – Porto
Primavera C1 na UHE Porto Primavera e
PORTO USI P.

001913/2020 440 adequações necessárias para integração Atualmente 30
PRIMAVERA PRIMAVERA
dessas informações ao sistema scada da usina
(caixa de junção, lp´s, cabeamento, ajustes no
supervisório, etc.)
Instalação de 3 TPs no bays de conexão da LT
440 kV Nova Porto Primavera – Porto
Primavera C2 na UHE Porto Primavera e
PORTO USI P.

001914/2020 440 adequações necessárias para integração Atualmente 30
PRIMAVERA PRIMAVERA
dessas informações ao sistema scada da usina
(caixa de junção, lp´s, cabeamento, ajustes no
supervisório, etc.)
Implantação do SEP Belo Monte - Bipolo 2 -
Etapa 2 na SE Serra da Mesa com necessidade

TAESA 004936/2019 SE S.DA MESA 500 dez/22 30
de adequação de Infraestrutura e aquisição de
alguns materiais.
Implantação do SEP Belo Monte - Bipolo 2 -
SE SERRA MESA Etapa 2 na SE Serra da Mesa 2 com

TAESA 004953/2019 500 dez/22 30
2 necessidade de adequação de Infraestrutura e
aquisição de alguns materiais.
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
duas unidades de bay (bays unit). Instalação da

ATE III 001591/2020 SE MARABA 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando duas unidades
de bay (bays unit).
Controle de Frequência para Bloqueio -
Implementação da condição de
compartilhamento de eletrodo entre os

BMTE 007780/2019 SE XINGU outra Bipolos 1 e 2. Remoção da função de retardo Atualmente 30
forçado e bloqueio antes da tentativa de
religamento. Esta melhoria permite um
aumento da disponibilidade do Bipolo.
Durante a ocorrência de tensão reduzida em
um dos polos, deve-se modificar,
automaticamente, o número de religamentos

BMTE 007840/2019 SE XINGU outra da LT CC para zero no polo que estiver Atualmente 30
operando com tensão normal. No retorno do
polo de tensão reduzida para tensão normal,
este valor deve ser restabelecido.
Fast Switch-off (FASOF) - Adaptação da
limitação de corrente de uma sequência

BMTE 007703/2019 SE XINGU outra Atualmente 30
FASOF para uma sequência ESOF (Emergency
Switch-off).

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Fast Switch-off (FASOF) - Modificação e testes

BMTE 007712/2019 SE XINGU outra em campo para a limitação de corrente de Atualmente 30
FASOF para ESOF.
Implementação de lógica de bloqueio
monopolar após DC Line Fault Recovery
Sequence (DCLFRS) quando há um bipolo em

BMTE 007848/2019 SE XINGU outra Atualmente 30
operação bipolar e o outro em operação
monopolar, com compartilhamento de
eletrodo de terra.
Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) no equipamento RT 500 kV
99P1 Mvar JARDIM E1 SE, conforme

CHESF 001390/2019 SE JARDIM SE 500 diagnóstico apontado no item 6 do relatório dez/22 30
DPL-REL-0041/2019.
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547, de
28.02.2025)
Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) da LT 230 kV P. AFONSO

CHESF 001385/2019 SE P.AFONSO III 230 IV_SE / P.AFONSO III C T7 BA, subestação dez/22 30
P.AFONSO III, conforme diagnóstico apontado
no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019
Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) da LT 230 kV P. AFONSO

CHESF 001387/2019 SE P.AFONSO III 230 IV_SE / P.AFONSO III C T8 BA, subestação dez/22 30
P.AFONSO III, conforme diagnóstico apontado
no item 6 do relatório DPL-REL-0041/2019.
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
uma unidade de bay (bay unit). Instalação da

EATE 001598/2020 SE IMPERATRIZ 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando uma unidade
de bay (bay unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
duas unidades de bay (bays unit). Instalação da

EATE 001592/2020 SE MARABA 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando duas unidades
de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
duas unidades de bay (bays unit). Instalação da

EATE 001594/2020 SE P.DUTRA 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando duas unidades
de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
uma unidade de bay (bays unit). Instalação da

EATE 001590/2020 SE TUCURUI 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando uma unidade
de bay (bays unit).

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
quatro unidades de bay (bays unit). Instalação
da proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando quatro

unidades de bay (bays unit).
Instalação de novos painéis e relés da proteção

EDP MA I 001614/2020 SE SAO LUIS II 500 diferencial de barras de 4 bays; jun/22 30
Instalação dos circuitos/cablagem de corrente
e controle de 4 bays;
Adequação na filosofia do serviço de comando
e trip dos disjuntores existentes;
Adequação do sistema de supervisão,
levantamento e adequações de pontos junto à
ELETRONORTE.
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
duas unidades de bay (bays unit). Instalação da

ENTE 001593/2020 SE MARABA 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando duas unidades
de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
uma unidade de bay (bays unit). Instalação da

ENTE 001589/2020 SE TUCURUI 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando uma unidade
de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
uma unidade de bay (bays unit). Instalação da

ETEP 001610/2020 SE TUCURUI 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando uma unidade
de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
três unidades de bay (bays unit). Instalação da

INTESA 001595/2020 SE MIRACEMA 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando três unidades
de bay (bays unit).
30
Substituição da proteção e controle diferencial 36
de barras da cadeia principal contemplando (Redação
duas unidades de bay (bays unit). Instalação da dada pelo

JALAPÃO 001613/2020 SE MIRACEMA 500 jun/22
proteção e controle diferencial de barras da DSP
cadeia alternada contemplando duas unidades SCE/ANEEL
de bay (bays unit). 269, de
30.01.2024)
Substituição das proteções de linha, principal
e alternada, incluindo a implantação de função

LMTE 004223/2019 SE JURUPARI 500 dez/20 12
independente de tensão (87) e adequação
para aumento da controlabilidade.
Substituição das proteções de linha, principal
e alternada, incluindo a implantação de função

LMTE 004224/2019 SE JURUPARI 500 dez/20 12
independente de tensão (87) e adequação
para aumento da controlabilidade.

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Substituição das proteções de linha, principal
e alternada, incluindo a implantação de função

LMTE 004225/2019 SE ORIXIMINA 500 dez/20 12
independente de tensão (87) e adequação
para aumento da controlabilidade.
Substituição das proteções de linha, principal
e alternada, incluindo a implantação de função

LMTE 004226/2019 SE ORIXIMINA 500 dez/20 12
independente de tensão (87) e adequação
para aumento da controlabilidade.
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
quatro unidades de bay (bays unit). Instalação

SNEE 001597/2020 SE MIRACEMA 500 jun/22 30
da proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando quatro
unidades de bay (bays unit).
Implantação da coleta e análise de oscilografia

TAESA 000786/2019 SE COLINAS 500 digital geradas na subestação de Colinas dez/22 30
(ATE2).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
duas unidades de bay (bays unit). Instalação da

TAESA 001599/2020 SE IMPERATRIZ 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando duas unidades
de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
cinco unidades de bay (bays unit). Instalação
da proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando cinco
unidades de bay (bays unit).
Substituição da proteção e controle diferencial

TAESA 001596/2020 SE MIRACEMA 500 jun/22 30
de barras da cadeia principal contemplando
dois unidades de bay (bays unit). Instalação da
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando dois unidades
de bay (bays unit).
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)
Substituição da proteção e controle diferencial
de barras da cadeia principal contemplando
uma unidade de bay (bays unit). Instalação da

VCTE 001588/2020 SE TUCURUI 500 jun/22 30
proteção e controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando uma unidade
de bay (bays unit).
Substituição de 1 Disjuntor do vão CX (52-150).

Capacidade do novo equipamento:
ATE IV 005125/2019 SE BATEIAS 230 dez/24 dez/24
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150
A.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de

Terra do vão CX (29-149) .
ATE IV 007396/2019 SE BATEIAS 230 dez/24 dez/24
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA.

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de

Terra do vão CX (29-151) .
ATE IV 007375/2019 SE BATEIAS 230 dez/24 dez/24
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de

Terra do vão CX (29-152) .
ATE IV 007392/2019 SE BATEIAS 230 dez/24 dez/24
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de

Terra do vão CX (29-153) .
ATE IV 007394/2019 SE BATEIAS 230 dez/24 dez/24
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA.
Substituição de 1 Transformador de Corrente
do vão CX (6TPC).

ATE IV 007323/2019 SE BATEIAS 230 dez/24 dez/24
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50
kA.
Implantação do SEP para corte de geração nas
UEE Aura Mangueira, Aura Mirim e Chuí na
contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita -

TSBE 001107/2019 SE CAMAQUA 3 230 Atualmente Concluída
Povo Novo. Lógica 5 atua quando fluxo na LT
230kV Camaquã 3 - Guaíba 2 for maior que
856A.
Implantação do SEP para corte de geração nas
UEE Aura Mangueira, Aura Mirim e Chuí na

TSBE 001105/2019 SE QUINTA 230 contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita - Atualmente Concluída
Povo Novo. Lógica 5 atua quando fluxo na LT
230kV Quinta-Pelotas 3 for maior que 856A.
Implantação da Lógica 5 do SEP de Corte de
Geração Eólica e da Conversora de Frequência
de Melo que atua na contingência da LT 525 kV

TSLE 003255/2019 SE POVO NOVO 525 Nova Santa Rita - Povo Novo. (Elaboração de Atualmente Concluída
projeto, montagem elétrica, testes de
comissionamento, reparametrização dos relés
de proteção e lançamento de cabos)
Instalar o segundo banco de retificadores 48

ETEM 000095/2019 SE NOBRES 230 dez/20 12
Vcc.
Instalar um cubículo de 13,8 kV para prover a

ETEM 000097/2019 SE NOBRES 230 fonte de alimentação do serviço auxiliar pelo jun/21 18
terciário do transformador da subestação.
SE NOVA Instalar o segundo banco de retificadores 48

ETEM 000093/2019 230 dez/20 12
MUTUM Vcc.
Instalar um cubículo de 13,8 kV para prover a
SE NOVA

ETEM 000096/2019 230 fonte de alimentação do serviço auxiliar pelo jun/21 18
MUTUM
terciário do transformador da subestação.

Data de
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessi- Prazo (**)
nária (kV)
dade (*)
Instalação de 1 transformador de
aterramento, 88 kV e módulo de conexão
associado, composto de 2 seccionaodres, 3
TC's de bucha e sistemas de controle, proteção
e supervisão.
Instalação de bacia coletora, parede corta fogo
IE SERRA DO

000256/2013 SE JANDIRA 88 e interligação com a caixa separadora jan/16 30
JAPI
existente.
Obs.: Obra publicada na Consolidação de
Obras : Reforços de Pequeno Porte nas
Instalações de Transmissão Existentes -
Período 2014 a 2016 - DEZEMBRO/2014
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de entrada em
operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.