DSP - DESPACHO 675/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste despacho.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-03-17
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
DESPACHO Nº 675, DE 11 DE MARÇO DE 2022
Texto Original
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005427/2021-22, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial
a contar da data de publicação deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Instalação de sistema de
supervisão e controle,
composto por: 2 Módulos de
Comunicação, 1 Módulo de

CEEE-T 0002974/2020 CANOAS 3 138 Engenharia e Suporte à 31/12/2024 48
Manutenção, 1 Módulo de
Sincronização das Informações
e 2 Módulos de Supervisão e
Operação
Substituição do disjuntor 52-5
da LT 230 kV Cidade Industrial
POLO na SE Pólo Petroquímico.

CEEE-T 0000609/2021 230 01/12/2022 36
PETROQUIMICO Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento:
40 kA.
Instalação de sistema de
supervisão e controle,
composto por: 2 Módulos de
Comunicação, 1 Módulo de

CEEE-T 0002998/2020 C.INDUSTRIAL 230 Engenharia e Suporte à 31/12/2023 48
Manutenção, 1 Módulo de
Sincronização das Informações
e 2 Módulos de Supervisão e
Operação
Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT 69 kV Ibirubá (52-10).
Capacidade do novo

CEEE-T 0002175/2020 CRUZ ALTA 1 69 equipamento: Capacidade Imediata 36
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA e Capacidade nominal
Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT 69 kV Tupanciretã (527).
Capacidade do novo

CEEE-T 0002211/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal

Data de
Prazo
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 3 Secionadoras
com Chave de Terra do vão LT
69 kV Ibirubá (29-66).
Capacidade do novo

CEEE-T 0002202/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
Substituição de 3 Secionadoras
com Chave de Terra do vão LT
69 kV Tupanciretã (29-54) .
Capacidade do novo

CEEE-T 0002248/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Ibirubá (29-24) .
Capacidade do novo

CEEE-T 0002193/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA e Capacidade nominal
Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Ibirubá (29-26) .
Capacidade do novo
36

CEEE-T 0002197/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA e Capacidade nominal
Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Tupanciretã (29-52) .
Capacidade do novo

CEEE-T 0002228/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal

Data de
Prazo
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Tupanciretã (29-56) .
Capacidade do novo

CEEE-T 0002256/2020 CRUZ ALTA 1 69 Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Tupanciretã (LT
69 kV Tupanciretã).

CEEE-T 0003130/2020 CRUZ ALTA 1 69 Capacidade do novo Imediata 36
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1000-5 A.
Instalação de 1 unidade de
Módulo Concentrador de
Informações de Oscilografia

CEEE-T 0000204/2020 ITAUBA 230 para integrar o módulo LT 230 Imediata 60
kV ITAUBA /P.PETROQUIMIC
RS ao sistema de oscilografia
da subestação.
Instalação de Módulo de
Comunicação (2 unidades),
Módulo de Engenharia e
Suporte à Manutenção (1

CEEE-T 0000208/2020 ITAUBA 230 unidade), Módulo de Imediata 60
Sincronização das Informações
(1 unidade), Módulo de
Supervisão e Operação (2
unidades)
Instalação de 1 unidade de
Módulo Concentrador de
Informações de Oscilografia
para integrar os módulos LT

CEEE-T 0000203/2020 NOVA STA RITA 230 Imediata 60
230 kV P.PETROQUIMIC
/NOVA STA RITA C-1 RS ao
sistema de oscilografia da
subestação.

Data de
Prazo
Concessio- Tensão

SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Instalação de sistema de
supervisão e controle,
composto por: 2 Módulos de
Comunicação, 1 Módulo de

CEEE-T 0003019/2020 NOVA STA RITA 230 Engenharia e Suporte à 31/12/2023 48
Manutenção, 1 Módulo de
Sincronização das Informações
e 2 Módulos de Supervisão e
Operação
Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT UHE Itaúba (DJ52-3).
36
POLO

CEEE-T 0000269/2021 230 Capacidade nominal de curto- 01/12/2022
PETROQUIMICO
circuito do novo equipamento
(kA): no mínimo 40 kA.
Instalação de 2 unidades de
Módulo Concentrador de
Informações de Oscilografia
POLO

CEEE-T 0000196/2020 230 para integrar o módulos EL Imediata 60
PETROQUIMICO
230 kV C.INDUSTRIAL C-1 ao
sistema de oscilografia da
subestação.
Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT Esteio (DJ52-11).
POLO

CEEE-T 0000946/2021 69 Capacidade nominal de curto- Imediata 36
PETROQUIMICO
circuito do novo equipamento
(kA): no mínimo 31,5 kA.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem
receita prévia do ONS com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação
comercial.