DSP - DESPACHO 3210/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Santo Cristo, de titularidade da ESB Engenharia Ltda, no rio Pelotinhas, no município de São Lages, (SC).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-10-14
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL
Em 8 de outubro de 2021.
Processo: 48500.003937/2020-84.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Santo Cristo, com 19.499 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à ESB
Engenharia Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Santo Cristo, com 19.499 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.030982-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à ESB Engenharia Ltda. (ESB), por meio do Despacho nº 2.408, de 17 de
agosto de 2020, localizada no rio Pelotinhas, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa
de força localiza-se no município de Lages, estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 511, de 11 de agosto de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Pelotinhas, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Santo Cristo.
3. O Despacho nº 2.408, de 17 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH à (EBS), com o objetivo
de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Santo Cristo.
protocolou1
4. Em 20 de julho de 2021, a Interessada o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1
Documento nº 48513.019679/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\128\NT_661SS0510
48524.008923/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Santo Cristo
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Santo Cristo:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Municípios/UF2
Local
(datum SIRGAS 2000)
28°17'32,6" S
Barramento Lages/SC e Capão Alto/SC
50°39'29,69" W

Casa de Força 28°17'58,25" S Lages/SC
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021.
50°40'37,5" W
28°17'44,81" S
Limite máximo do Reservatório Lages/SC e Capão Alto/SC
50°37'39,44" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 511, de 11 de agosto de 2003.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Cristo

PCH Santo Cristo Estudos de Inventário Sumário Executivo
28°15'47" S 28°17'32,6" S
Localização do Barramento
50°40'1" W 50°39'29,69" W

| NA Montante (m) | 695,00 | 695,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 647,00 | 647,00 |
| Queda Bruta (m) | 48,00 | 48,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,16 | 0,33 |
| Potência (kW) | 19.400 | 19.499 |
| Energia Média (kW méd) | 10.630,00 | 10.470,00 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 39,1 | 36,73 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Pelotinhas ESTADO: SC SUB-BACIA: 70
DESPACHO: 511 DATA: 11/08/2003
AUTOR: RTK Consultoria Ltda.

POTÊNCIA: 77.800,00 EIXOS IDENTIFICADOS: 5 (cinco)
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA
Aproveitamento Potência

Coordenadas da Casa de Força Montante Jusante Condição
a montante (kW)
(m) (m)
28°17'37,3" S

PCH Penteado 757,00 695,00 21.000 DRS
50°37'46,2" W
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo Potência
Montante Jusante Condição
a jusante do Reservatório (kW)
(m) (m)
28°15'39,26" S

UHE Barra Grande 647,00 480,00 690.000 Operação
50°40'41,88" W
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021.
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: ESB Engenharia Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiago Dal Santo | 7855252-6 | 112809-2/SC | Responsável Geral do Projeto |
| Antonio Kraus | BR20211210996 | 41764854934 | Estudos cartográficos e topográficos |
| Mariele Larissa Groxko | 7853382-0 | 152632-2-SC | Estudos geotécnicos |
| Thiago Dal Santo | 7855252-6 | 112809-2/SC | Estudos hidrológicos |
| Thiago Dal Santo | 7855252-6 | 112809-2/SC | Estudos energéticos |
| Thiago Dal Santo | 7855252-6 | 112809-2/SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não apresentada
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não apresentada
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é igual a apresentada no inventário.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Cristo
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

1.158,37 NOME DO RIO DA USINA: Pelotinhas
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
70300000 Fazenda Mineira Lava Tudo 1.170,00
70700000 Passo Socorro Pelotas 8.840,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 3.502,92 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Creager
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto Compactado a Rolo/Concreto Ciclópico
Thiago Dal Santo Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7855252-6
112809-2/SC ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
70500000 Coxilha Rica Pelotinhas 550,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 19.499 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário com FC de 0,55.
Estudos Energéticos
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.701,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.222,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
4 Documento nº 48513.019679/2021-90-4 (ANEXO: 004)

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Santo Cristo Sumário Executivo
28°17'32,6" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°39'29,69" W
28°17'58,25" S
Coordenadas da casa de força
50°40'37,5" W
NA Montante (m) 695,00
NA Jusante (m) 647,00
Potência Instalada Total (kW) 19.499
Número de Unidades Geradoras 3
Potência instalada por gerador (kVA) 7.222,00; 7.222,00; 7.222,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 6.701,00; 6.701,00; 6.701,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,49; 6,49; 6,49
Rendimento nominal por turbina (%) 92,8%; 92,8%; 92,8%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,64
Hb: Queda bruta nominal (m) 48,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,00%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 58,5
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,69
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Santo Cristo conforme solicitado por ESB Engenharia Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável -
SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Santo Cristo sob a titularidade de ESB Engenharia Ltda.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL Analista Administrativo – SCG/ANEEL
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Cristo

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1944 10,07 1,47

| 1945 | 0,61 | 5,96 | 3,03 | 1,81 | 1,14 | 4,00 | 5,98 | 15,69 | 48,27 | 30,54 | 4,70 | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 36,23 | 35,49 | 22,58 | 7,06 | 8,11 | 63,42 | 64,03 | 31,34 | 9,98 | 8,23 | 1,87 | 12,57 |
| 1947 | 7,39 | 16,83 | 4,80 | 0,65 | 10,93 | 27,67 | 17,78 | 9,22 | 32,79 | 18,43 | 7,31 | 29,44 |
| 1948 | 6,76 | 16,39 | 11,75 | 28,41 | 46,67 | 4,36 | 48,82 | 32,41 | 3,60 | 16,24 | 4,46 | 1,83 |
| 1949 | 2,70 | 1,41 | 5,73 | 6,32 | 6,21 | 19,54 | 8,05 | 13,25 | 18,66 | 24,52 | 9,77 | 1,85 |
| 4,19 | 11,37 | 6,02 | 4,65 | 15,00 | 8,47 | 3,92 | 79,89 | 55,90 | 93,93 | 31,87 | 8,40 |  |

1950

| 1951 | 26,60 | 20,28 | 12,03 | 5,79 | 2,38 | 3,20 | 6,68 | 1,92 | 9,79 | 72,94 | 54,49 | 10,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 | 13,04 | 7,41 | 3,54 | 3,26 | 4,00 | 45,53 | 27,42 | 17,19 | 44,80 | 53,43 | 30,05 | 12,22 |
| 1953 | 3,85 | 11,50 | 7,29 | 5,22 | 5,64 | 6,13 | 16,28 | 16,41 | 87,99 | 66,95 | 26,03 | 7,50 |
| 1954 | 15,75 | 9,10 | 16,34 | 21,40 | 15,71 | 62,95 | 84,01 | 16,22 180,43 176,18 10,47 | 12,95 |  |  |  |
| 8,42 | 5,73 | 7,10 | 13,98 | 89,22 | 26,07 134,33 21,52 | 45,20 | 18,37 | 7,98 | 8,26 |  |  |  |

1955

| 1956 123,52 | 29,36 | 15,31 | 23,76 | 19,27 | 13,50 | 21,82 | 27,72 | 92,16 | 16,64 | 5,79 | 13,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 18,22 | 26,81 | 23,57 | 17,99 | 15,04 | 18,39 | 31,15 217,02 183,15 21,00 | 17,92 | 6,00 |  |  |  |
| 1958 | 16,43 | 17,38 | 41,49 | 16,79 | 10,34 | 40,61 | 10,53 | 41,93 | 61,04 | 40,04 152,84 31,15 |  |  |
| 1959 | 13,58 | 51,54 | 12,95 | 76,58 | 21,36 | 17,40 | 17,40 | 42,73 | 47,70 | 57,01 | 8,72 | 3,26 |
| 8,55 | 30,52 | 11,29 | 12,15 | 62,64 | 14,07 | 47,56 105,14 85,30 | 36,39 | 17,16 | 8,70 |  |  |  |

1960

| 1961 | 2,80 | 2,30 | 4,95 | 1,35 | 1,94 | 13,52 | 53,14 | 11,50 109,58 91,05 180,50 19,61 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 4,46 | 2,49 | 2,67 | 3,88 | 43,37 | 47,64 | 17,99 | 20,60 | 62,83 | 15,08 | 1,85 | 0,48 |
| 1963 | 10,72 | 21,52 | 16,89 | 7,90 | 5,77 | 0,42 | 1,18 | 137,51 105,50 185,47 49,49 | 8,57 |  |  |  |
| 1964 | 0,86 | 3,24 | 21,44 | 16,83 | 11,23 | 11,79 | 10,03 | 26,62 | 72,51 | 26,92 | 8,70 | 8,74 |
| 8,53 | 0,74 | 0,88 | 25,99 | 38,31 | 12,85 | 38,73 171,38 181,19 65,06 | 91,01 | 41,09 |  |  |  |  |

1965

| 1966 | 67,16 | 235,63 | 52,27 | 90,58 | 38,04 106,97 125,82 49,26 | 88,90 166,85 46,59 | 94,82 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | 45,87 | 49,79 | 41,79 | 38,96 | 9,73 | 28,45 | 40,94 103,14 232,50 68,85 | 25,91 | 8,68 |  |  |  |
| 1968 | 5,01 | 1,90 | 4,30 | 18,74 | 13,18 | 6,44 | 54,23 | 2,86 | 121,42 23,02 | 31,40 | 15,82 |  |
| 1969 | 30,58 | 40,75 | 28,75 | 25,78 | 28,73 | 70,39 | 22,68 | 23,23 | 71,10 | 8,61 | 51,98 | 5,54 |
| 11,94 | 13,48 | 12,83 | 4,91 | 49,49 102,57 57,31 | 34,41 | 24,52 | 33,02 | 3,24 | 52,11 |  |  |  |

1970

| 1971 | 54,76 | 42,25 | 50,06 | 67,16 | 56,17 | 58,45 | 48,78 | 66,41 | 16,24 | 11,67 | 1,79 | 1,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 4,63 | 33,17 | 25,88 | 26,96 | 7,90 | 37,03 | 44,36 108,91 88,31 | 29,97 | 34,12 | 16,66 |  |  |
| 1973 | 49,66 | 29,40 | 9,69 | 11,39 | 65,82 | 69,78 | 55,54 | 87,68 | 65,33 | 24,62 | 15,00 | 10,09 |
| 1974 | 11,98 | 19,27 | 34,73 | 5,94 | 14,60 | 55,79 | 30,54 | 20,64 | 17,69 | 13,98 | 27,61 | 17,35 |
| 14,95 | 9,75 | 3,64 | 1,54 | 3,75 | 16,30 | 10,30 | 38,48 | 95,62 | 51,20 | 13,29 | 51,62 |  |

1975

| 1976 | 42,04 | 11,06 | 21,29 | 7,65 | 40,88 | 23,59 | 35,95 | 83,51 | 26,66 | 12,53 | 37,59 | 34,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 36,75 | 65,80 | 25,72 | 19,59 | 9,84 | 19,04 | 60,28 107,35 14,24 | 28,18 | 39,43 | 13,56 |  |  |
| 1978 | 92,86 | 14,93 | 12,28 | 2,93 | 2,36 | 3,29 | 13,08 | 10,70 | 51,68 | 15,35 | 23,55 | 14,22 |
| 1979 | 9,52 | 3,48 | 2,97 | 9,37 | 32,62 | 23,27 | 55,45 | 31,49 | 12,00 | 88,52 | 48,27 | 41,70 |
| 11,82 | 18,55 | 46,06 | 13,71 | 17,33 | 9,79 | 48,10 106,53 40,90 | 36,69 | 23,31 119,48 |  |  |  |  |

1980

| 1981 | 22,37 | 31,61 | 6,30 | 17,82 | 6,28 | 12,93 | 13,84 | 16,49 | 32,50 | 26,28 | 18,68 | 10,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | 6,97 | 16,79 | 9,71 | 5,33 | 2,67 | 112,13 43,24 | 22,05 | 18,51 | 90,88 | 99,39 | 26,56 |  |
| 1983 | 12,64 | 44,88 | 41,47 | 34,58 117,94 90,63 381,06 124,20 70,83 | 31,72 | 38,98 | 13,75 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 58,76 | 45,79 | 34,20 | 28,24 | 31,11 | 91,26 | 87,34 127,04 68,83 | 39,87 | 37,36 | 36,65 |  |  |
| 1985 | 7,52 | 67,73 | 19,88 | 27,59 | 30,35 | 25,99 | 41,91 | 35,28 | 68,83 | 34,06 | 25,76 | 4,70 |
| 1986 | 4,04 | 4,91 | 2,17 | 26,50 | 25,72 | 21,27 | 22,22 | 60,74 | 44,59 | 41,32 | 94,16 | 30,69 |
| 1987 | 46,59 | 28,43 | 9,20 | 66,68 177,69 72,37 | 70,37 | 64,07 | 71,36 | 96,76 | 15,84 | 21,71 |  |  |
| 1988 | 10,99 | 13,58 | 11,25 | 45,32 | 65,14 | 41,55 | 28,33 | 8,45 | 70,05 | 27,53 | 8,72 | 6,19 |

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Cristo

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1989 34,79 45,24 12,83 18,20 59,62 10,30 44,78 50,69 124,05 41,05 14,72 7,39
39,60 30,90 18,37 63,90 79,96 94,67 41,57 24,62 72,16 98,55 110,11 19,90
1990

| 1991 | 24,75 | 9,75 | 5,10 | 5,27 | 11,39 | 27,89 | 28,60 | 37,70 | 22,37 | 77,29 | 54,51 | 43,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 18,93 | 30,08 | 12,91 | 13,23 | 76,73 | 47,32 | 55,37 | 32,37 | 67,78 | 37,19 | 18,87 | 9,31 |
| 1993 | 22,03 | 23,71 | 22,62 | 22,37 | 52,86 | 37,32 192,94 20,03 | 35,95 | 62,91 | 32,14 | 63,48 |  |  |
| 1994 | 22,62 | 59,84 | 23,44 | 42,59 | 86,63 | 55,81 | 68,26 | 27,95 | 15,54 | 65,84 | 54,78 | 27,67 |
| 80,69 | 26,01 | 24,35 | 11,46 | 5,03 | 30,27 | 40,44 | 37,47 | 39,93 | 62,51 | 13,96 | 7,43 |  |

1995

| 1996 | 68,28 | 49,92 | 36,92 | 29,38 | 10,03 | 37,87 | 64,83 | 63,58 | 56,91 | 36,90 | 25,86 | 18,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 50,53 | 126,52 | 21,65 | 7,98 | 5,58 | 18,55 | 63,96 | 86,37 | 36,48 160,53 126,52 35,19 |  |  |  |
| 1998 | 43,93 | 134,81 | 66,83 | 90,50 | 65,75 | 54,38 | 59,73 115,37 110,61 34,39 | 12,19 | 11,06 |  |  |  |
| 1999 | 10,87 | 22,60 | 12,24 | 32,12 | 25,99 | 35,00 | 74,05 | 18,37 | 20,26 | 49,70 | 23,27 | 13,21 |
| 16,15 | 12,19 | 15,02 | 16,09 | 29,55 | 28,26 | 63,39 | 24,85 103,54 106,89 19,86 | 18,60 |  |  |  |  |

2000

| 2001 | 52,88 | 39,05 | 22,68 | 32,77 | 79,72 | 47,22 | 76,66 | 24,47 | 68,24 | 50,82 | 17,52 | 33,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 9,86 | 5,18 | 7,01 | 8,28 | 28,79 | 75,08 | 47,94 | 55,54 | 61,90 | 82,24 | 64,45 | 46,65 |
| 2003 | 12,41 | 9,04 | 19,08 | 10,09 | 20,66 | 30,33 | 21,80 | 9,31 | 8,68 | 30,36 | 28,94 | 56,89 |
| 2004 | 18,81 | 17,02 | 6,66 | 39,64 | 43,43 | 15,80 | 59,89 | 12,22 | 84,11 | 39,21 | 23,48 | 11,48 |
| 16,76 | 4,74 | 16,03 | 34,64 104,25 56,55 | 47,45 | 49,14 | 93,93 117,04 32,75 | 11,79 |  |  |  |  |  |

2005

| 2006 | 27,17 | 11,37 | 8,09 | 3,81 | 2,25 | 5,50 | 22,96 | 50,13 | 20,83 | 14,87 | 43,53 | 41,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 15,40 | 16,62 | 29,19 | 19,52 | 77,34 | 18,93 100,88 45,68 | 72,70 | 57,43 | 39,68 | 18,15 |  |  |
| 2008 | 7,12 | 8,85 | 8,95 | 26,73 | 28,92 | 50,29 | 24,49 | 30,58 | 70,62 119,04 64,51 | 18,01 |  |  |
| 2009 | 18,91 | 15,65 | 27,61 | 6,23 | 7,86 | 9,27 | 43,43 | 90,35 173,92 77,93 | 83,23 | 39,38 |  |  |
| 61,27 | 103,90 | 58,55 | 69,73 | 96,36 | 51,77 | 57,16 | 31,61 | 50,08 | 30,58 | 30,85 | 23,76 |  |

2010

| 2011 | 28,64 | 114,91 | 50,57 | 23,04 | 26,16 | 52,04 111,75 161,77 80,96 | 32,18 | 22,09 | 17,23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 33,42 | 24,98 | 6,59 | 3,58 | 1,68 | 29,72 | 36,73 | 12,13 | 23,00 | 40,06 | 9,46 | 14,24 |
| 2013 | 23,06 | 29,74 | 39,36 | 21,52 | 7,88 | 34,16 | 26,20 117,92 82,18 | 35,11 | 16,22 | 9,96 |  |  |
| 2014 | 11,12 | 12,97 | 41,49 | 33,49 | 56,13 152,84 37,87 | 16,81 | 53,37 | 59,54 | 19,38 | 31,15 |  |  |
| 40,54 | 21,36 | 18,47 | 18,22 | 10,68 | 33,15 | 98,86 | 15,80 | 79,80 163,33 24,87 | 47,11 |  |  |  |

2015

| 2016 | 33,85 | 44,12 | 25,97 | 25,38 | 26,22 | 11,98 | 37,45 | 23,86 | 28,98 | 65,71 | 11,04 | 23,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 22,64 | 17,50 | 10,15 | 12,13 | 68,77 | 77,80 | 6,68 | 18,62 | 4,30 | 23,19 | 9,58 | 12,91 |
| 2018 | 48,06 | 8,53 | 13,16 | 9,65 | 5,41 | 19,92 | 33,17 | 25,06 | 44,25 | 32,46 | 38,04 | 11,67 |
| 2019 | 18,26 | 16,30 | 18,01 | 15,42 | 68,87 | 14,91 | 48,97 | 5,35 | 6,44 | 30,18 | 41,39 | 6,42 |
| 2020 | 4,32 | 9,13 | 5,12 | 4,73 | 4,49 | 16,52 | 62,32 | 34,79 | 26,41 | 8,21 |  |  |