DSP - DESPACHO 661/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica Barra dos Caixões, no rio Jacuizinho, nos municípios de Arroio do Tigre e Estrela Velha, (RS), de titularidade da Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda.
Assunto: Registro
Situação: REVOGADA
Publicação: 2016-04-14
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 167/2016-SCG/ANEEL
Em 16 de março de 2016.
Processo nº: 48500.001077/2015-87
Assunto: Adequação do Sumário Executivo
referente à Pequena Central Hidrelétrica
Barra dos Caixões, com Registro Ativo a

empresa Barra dos Caixões
Empreendimentos em Energia Ltda, por
meio do Despacho nº 777, de 25 de março
de 2015, localizada nos municípios de
Arroio do Tigre e Estrela Velha, no estado
do Rio Grande do Sul.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Barra dos Caixões, com 9900 kW de Potência Instalada,
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.032575-9.01,
com Registro Ativo conferidos à empresa Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda, por
meio, do Despacho nº 777, de 25 de março de 2015, localizada no rio Jacuizinho, sub-bacia 85, na
bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, nos municípios de Arroio do Tigre e Estrela Velha, no estado
do Rio grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. Em 06/02/2015, o Despacho n° 285 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio Jacuizinho, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Barra
dos Caixões.
3. Em 25 de março de 2015, por meio do Despacho nº 777, foi conferido o Registro
Ativo a empresa Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda.
4. Em 18 de novembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo
referente a esse empreendimento.
Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.031246/2015-00.
1

FL. 02 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Barra dos Caixões
Empreendimentos em Energia Ltda para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do
Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Barra
dos Caixões.
6. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
7. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 285, de 06/02/2015.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barra dos Caixões

PCH Barra dos Caixões Estudos de Inventário Sumário Executivo
29°11'49"S 29°11'54,91"S
Localização do barramento
53°4'21,3"W 53°4'23,03"W

NA Montante (m) 190 190
NA Jusante (m) 160 160
Queda Bruta (m) 30 30

Área do Reservatório (km²) 1,25 1,67
Potência (kW) 9900 9900
Vazão QMLT 2 (m³/s) 30,47 30,91
Tabela 2 - Informações do Inventário

NOME DO RIO: Jacuizinho ESTADO: RS SUB-BACIA: 85
DESPACHO: 285 DATA: 06/02/2015
AUTOR: Luiz Antonio Leão Engenharia Ltda

POTÊNCIA: 49,7 kW EIXOS IDENTIFICADOS: 5
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamentos Coordenadas NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) Condição
29°9'28,7"S Disponível

Tabajara 230 190 4800
53°3'49,5"W (inventariado)
29°11'49"S
Disponível

Lagoão 160 146 6000
53°4'21,3"W (inventariado)
III.2 – Aspectos de Gestão
8. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
2 Vazão Média de Longo Termo.

FL. 03 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enerbio Energia e Meio Ambiente Ltda, JFVB Engenharia Ltda

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Luiz Antonio Leão 8241832 41050 RS Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Milton Dupont 7326065 29463 RS
topográficos

| Nelson Gustavo Ludwig | 5610381-4 | 015234-4 SC | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Bernadete Regina Steinwandter | 5610353-9 | 070930-3 SC | Estudos hidrológicos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5612017-1 | 008068-1 SC | Estudos energéticos |
| Jorge Magno Vieira Borges | 5612017-1 | 008068-1 SC | Estruturas extravasoras |

Tabela 4 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
9. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6,
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.

FL. 04 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais A queda do Sumário Executivo é igual do inventário
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barra dos Caixões
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de Drenagem

1147,5 NOME DO RIO DA USINA: Jacuizinho
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
85380000 Passo Estrela Jacuizinho 1403,38
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
85080000 Espumoso Jacui 2989
85400000 Dona Francisca Jacui 14014
Rio das Antas

86100000 Passo do Gabriel 1725
UHE Ernestina Jacui 1070
Tabela 8 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2383 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Jorge Magno Vieira Borges

NOME DO RESP. TÉCNICO: Nº DA ART 5612017-1
008068-1 SC
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
85380000 Passo Estrela Jacuizinho 1403,38
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 9900 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 5100 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
10. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
11. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a

FL. 05 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH Barra dos Caixões Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW) 9900
Número de Unidades Geradoras 2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 5500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 5100 / 9,68
Rendimento da turbina 92,00%
Rendimento do gerador 97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 2,50%
Indisponibilidade programada (%) 2,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m) 0,8
Queda bruta nominal (m) 30
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,30%
Consumo Interno (kW médio) 10
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 0
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
12. Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Barra dos
Caixões Empreendimentos em Energia Ltda.
13. Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
14. Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH,
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Barra dos
Caixões, nos termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
15. Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes,
conforme excerto a seguir transcrito:
[...]
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.

FL. 06 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela
SCG. [...]
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH
previsto no Capítulo I desta Resolução.
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos,
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua
publicação.
[...]
16. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser
emitido o DRS-PCH referente à PCH Barra dos Caixões à empresa Barra dos Caixões
Empreendimentos em Energia Ltda, bem como o encaminhamento de Ofício a Secretaria do
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo - SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Barra dos Caixões sob a titularidade da empresa
Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda.

FL. 07 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
VI – DA RECOMENDAÇÃO
19. Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH.
SERGIO LUIS YONEDA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 08 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra dos Caixões

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 9,6 | 8,4 | 5,8 | 5,6 | 4,7 | 31,7 31,8 | 8,1 | 13,6 33,7 | 7,8 | 2,9 |
| 1953 3,9 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 5,9 | 44,0 15,8 19,4 93,8 91,9 14,0 | 4,5 |  |  |  |
| 1954 20,3 25,0 18,5 | 7,2 | 8,2 | 75,6 86,2 33,3 71,0 77,0 | 8,3 | 7,1 |  |  |  |  |
| 1955 19,3 | 9,7 | 4,1 | 21,2 47,1 52,9 45,3 22,1 16,2 41,5 19,2 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| 1956 17,2 16,8 | 9,1 | 53,5 25,0 13,1 37,4 49,5 38,5 31,2 14,2 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1957 15,2 16,4 | 7,4 | 7,8 | 16,0 25,0 49,0 43,5 65,2 30,0 55,5 31,0 |  |  |  |  |  |  |

1958 42,4 10,2 19,0 14,8 12,9 37,4 19,8 71,7 51,3 105,1 37,3 82,7
1959 17,3 60,0 48,6 105,2 63,0 104,9 46,8 53,3 103,1 43,8 22,5 22,6

| 1960 11,1 15,5 15,4 | 7,4 | 13,6 33,7 58,5 73,7 42,3 48,4 22,3 | 9,6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 12,5 | 7,1 | 40,4 47,2 35,5 94,9 142,2 82,1 184,1 107,7 50,8 30,7 |  |  |  |  |  |
| 1962 50,1 23,4 | 8,9 | 34,1 16,0 14,3 15,2 19,4 33,3 19,3 | 9,6 | 11,1 |  |  |  |
| 1963 4,0 | 11,0 | 8,8 | 15,1 12,8 13,3 34,9 62,5 54,9 106,4 87,6 93,6 |  |  |  |  |
| 1964 45,0 31,8 | 8,1 | 9,5 | 10,9 | 7,0 | 16,2 39,3 82,8 13,5 | 6,5 | 3,4 |
| 1965 5,1 | 11,5 | 8,7 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 34,3 81,1 88,8 26,5 13,2 |
| 1966 10,7 63,7 53,6 14,1 | 7,2 | 54,8 83,0 70,7 114,0 91,1 34,6 50,8 |  |  |  |  |  |

1967 16,6 17,2 20,2 12,7 13,2 14,3 33,8 51,1 83,7 37,9 20,0 12,9

| 1968 10,6 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 17,7 | 8,9 | 14,6 11,4 46,7 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1969 9,8 | 16,4 | 4,0 | 4,7 | 25,8 24,5 17,1 15,1 | 9,1 | 6,1 | 27,3 | 6,8 |  |
| 1970 24,6 | 3,8 | 11,4 | 3,7 | 54,7 109,3 97,6 48,6 11,7 50,5 14,1 51,2 |  |  |  |  |  |
| 1971 27,2 30,4 77,2 22,5 17,3 69,5 45,1 51,6 | 9,6 | 6,7 | 2,9 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 1972 8,2 | 6,0 | 5,6 | 17,1 | 9,5 | 74,9 74,3 108,1 89,1 35,4 74,3 37,2 |  |  |  |  |
| 1973 14,1 16,2 | 7,7 | 6,9 | 49,9 36,0 92,0 75,6 64,8 20,5 15,6 15,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1974 13,9 19,8 20,2 | 4,5 | 16,7 78,7 17,2 24,0 | 9,7 | 5,2 | 5,2 | 7,5 |  |  |  |
| 1975 25,4 16,9 | 8,9 | 6,6 | 9,3 | 35,1 15,0 66,5 80,8 17,1 17,4 21,0 |  |  |  |  |  |

1976 54,4 26,4 11,7 11,3 22,8 23,6 34,0 41,6 26,2 12,0 20,6 7,3

| 1977 6,3 | 12,5 19,5 17,5 | 6,5 | 26,0 50,3 74,4 18,0 | 9,0 | 15,9 | 7,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 5,0 | 3,3 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 29,2 23,1 22,9 | 7,7 | 48,4 12,8 |
| 1979 2,9 | 3,7 | 3,5 | 10,3 23,3 12,5 33,8 48,5 23,7 87,7 27,2 19,0 |  |  |  |  |  |
| 1980 5,7 | 2,8 | 3,4 | 8,1 | 14,9 | 8,9 | 28,5 34,9 16,9 44,0 43,6 21,5 |  |  |
| 1981 14,2 33,5 | 5,9 | 2,7 | 2,4 | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 59,7 18,4 17,7 | 5,8 |
| 1982 2,4 | 3,7 | 4,2 | 1,7 | 2,2 | 67,4 69,1 74,7 48,5 56,4 97,3 13,5 |  |  |  |
| 1983 8,8 | 36,0 38,1 48,2 110,3 78,1 114,8 55,0 17,6 37,3 20,3 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1984 32,5 33,4 | 7,0 | 53,0 105,0 108,3 74,6 47,2 35,9 28,1 11,9 | 4,1 |  |  |  |  |  |

FL. 09 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra dos Caixões

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL AGO SET | OUT NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 2,3 | 2,9 | 8,2 | 43,2 57,2 43,5 51,1 95,6 66,4 11,1 | 3,8 | 2,3 |  |  |  |  |
| 1986 1,9 | 1,8 | 17,3 58,1 35,6 50,8 52,2 53,8 24,7 24,1 102,8 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987 32,2 | 8,0 | 3,8 | 66,7 52,1 46,1 106,1 42,3 45,5 42,4 30,0 | 7,3 |  |  |  |  |  |
| 1988 11,2 10,4 | 2,4 | 6,3 | 7,8 | 26,3 13,2 | 4,6 126,3 32,5 35,9 | 8,5 |  |  |  |
| 1989 25,4 16,0 | 9,2 | 25,0 11,8 | 6,2 | 44,0 31,4 96,8 19,3 15,2 | 5,5 |  |  |  |  |
| 1990 9,5 | 19,0 23,0 48,2 34,5 49,0 59,2 | 7,8 | 63,6 92,0 58,0 16,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 3,2 | 2,4 | 1,7 | 8,6 | 3,0 | 43,6 30,6 39,5 | 6,6 | 7,4 | 4,2 | 26,0 |

1992 11,1 19,2 17,6 27,8 34,8 33,5 44,3 28,5 28,8 24,1 35,6 9,5

| 1993 19,4 13,0 25,8 | 6,1 | 30,6 57,8 61,6 12,2 | 9,8 | 9,7 | 40,0 46,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 4,8 | 43,3 | 9,8 | 38,6 35,1 52,5 69,6 35,3 24,2 43,4 22,8 | 8,4 |  |  |
| 1995 11,7 20,6 27,5 | 6,9 | 4,1 | 18,1 53,9 32,3 22,0 35,1 | 5,4 | 2,6 |  |
| 1996 24,9 40,9 10,4 48,1 | 5,6 | 14,9 18,3 32,1 30,3 42,7 15,5 | 5,1 |  |  |  |
| 1997 3,4 | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 19,4 15,0 38,2 | 8,8 120,3 95,3 51,7 |
| 1998 41,9 86,7 26,7 40,7 41,5 31,9 60,6 54,1 60,7 23,5 | 6,6 | 7,0 |  |  |  |  |
| 1999 4,5 | 9,5 | 4,1 | 27,9 20,5 37,7 55,1 16,5 34,6 48,6 15,5 | 4,7 |  |  |
| 2000 7,6 | 4,5 | 8,4 | 23,7 15,9 40,0 46,1 30,5 43,8 80,2 34,1 10,5 |  |  |  |

2001 39,0 24,6 32,3 60,6 31,7 22,2 82,7 10,4 44,7 50,5 17,9 9,0

2002 4,3 7,4 9,8 34,5 42,0 72,2 80,1 75,5 55,2 115,4 61,2 49,7
2003 32,3 29,8 31,9 22,9 32,8 44,6 42,2 10,0 11,2 46,9 22,6 70,1

| 2004 10,4 | 6,8 | 2,8 | 3,0 | 15,1 23,4 41,6 15,7 22,8 15,9 35,2 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 3,3 | 2,4 | 2,7 | 20,8 49,3 43,9 25,0 28,9 55,0 84,7 13,8 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2006 5,1 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 20,5 27,8 14,0 24,1 15,0 28,1 | 7,2 |  |  |  |  |
| 2007 4,6 | 7,3 | 9,7 | 8,8 | 29,9 | 8,2 | 48,6 21,0 59,9 31,6 33,1 11,0 |  |  |  |  |
| 2008 9,0 | 3,8 | 3,6 | 5,7 | 11,3 38,9 26,8 39,8 23,9 76,6 39,5 | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 2009 11,6 | 7,0 | 6,6 | 2,1 | 2,9 | 7,3 | 14,4 60,7 91,6 35,5 105,7 52,3 |  |  |  |  |
| 2010 78,1 39,2 | 9,7 | 32,2 35,1 43,7 57,4 24,8 64,7 25,8 16,3 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 15,4 17,1 44,7 49,7 33,1 64,4 158,6 122,7 36,7 17,1 | 7,8 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 6,4 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 6,2 | 22,4 | 9,9 | 30,3 46,4 | 9,2 | 18,3 |

2013 16,5 13,4 30,9 40,6 33,6 48,2 37,8 98,6 66,3 49,3 41,7 25,5
2014 38,9 35,7 47,9 43,6 63,4 106,4 83,5 56,2 90,7 91,4 51,8 53,8