DSP - DESPACHO 087/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica Ribas, de titularidade da Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda e Hacker Industrial Ltda, no rio Ribeirão das Botas, no município de Ribas do Rio Pardo, (MS).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-01-14
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL
Em 11 de janeiro de 2022.
Processo: 48500.004028/2020-63.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Ribas, com 11.571 kW de Potência
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos
de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Hacker Industrial Ltda..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Ribas, com 11.571 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.MS.044778-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI –
PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Hacker Industrial Ltda.. (Interessadas),
por meio do Despacho nº 2.308, de 06 de agosto de 2020, localizada no rio Ribeirão das Botas, sub-bacia
63, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município Ribas do Rio Pardo,
estado de Mato Grosso do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 1.584, de 06 de junho de 2019, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Rio Pardo, incluindo seus afluentes os rios Anhanduí e Anhanduizinho e os ribeirões Lontra,
Lontrinha, das Botas e do Cervo, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os
quais a PCH Ribas.
3. O Despacho nº 2.308, de 06 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Ribas.
4. Em 10 de outubro de 2021, as Interessadas protocolaram o Sumário Executivo e o Projeto
empreendimento1.
Básico referente ao
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
1 Documento SIC nº 48513.027936/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\121\NT_605CF0512 48524.000365/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022.
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Ribas
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força Principal, Casa de Força Auxiliar e do Reservatório da PCH Ribas.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
20° 25' 22,28"S
Barramento Ribas do Rio Pardo/MS
53° 47' 0,76" W
20° 25' 48,10"S
Casa de Força Ribas do Rio Pardo/MS
53° 45' 43,30" W
20° 23' 49,90"S
Limite máximo do Reservatório Ribas do Rio Pardo/MS
53° 48' 56,77" W
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento de acordo com os dados constantes do projeto básico.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022.
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no 1.584 de 06 de julho de 2019.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Ribas

PCH Ribas Estudos de Inventário Sumário Executivo
20°25'44" S 20°25'22,28" S
Localização do Barramento
53°46'20" W 53°47'0,76" W

| NA Montante (m) | 362,50 | 363,50 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 344,50 | 348,39 |
| Queda Bruta (m) | 18,00 | 15,11 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,50 | 1,39 |
| Potência (kW) | 13.600 | 10.7503 |
| Energia Média (kWméd) | 7.500,00 | 6.288,24 |
| Vazão QMLT4 (m³/s) | 66,7 | 64,25 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

Rio Pardo, incluindo seus ESTADO: SUB-BACIA:
afluentes os rios Anhanduí e
NOME DO RIO: Anhanduizinho e os MS 63
ribeirões Lontra, Lontrinha,
das Botas e do Cervo

DESPACHO: 1.584 DATA: 06/06/2019
AUTOR: Gaia Energia e Participações S.A. e Flamarpar - Investimentos S.A.
EIXOS

POTÊNCIA: 129,90 7 (sete)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
20°22'24,26" S DRS – DSP

PCH do Cervo 387,00 370,00 13.000
53°50'26,77" W 1.583/2021

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA NA Potência
Condição

jusante Máximo do Reservatório Montante Jusante (kW)
3 Nessa comparação, está se levando em consideração apenas a potência estimada na casa de força principal do
empreendimento, haja vista que nos estudos de inventário não foi previsto a instalação da casa de força auxiliar.
4 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022.
(m) (m)
UHE Assis 20°32'48,96" S

333,56 307,74 29.500 Outorgada
Chateaubriand 53°40'55,86" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Daniel Zonta 7985186-2 097732-4/SC Responsável Geral do Projeto
1320210103260 / 097732-4/SC / PR- Estudos cartográficos e
Daniel Zonta / Marcio Polanski

1720215079993 25829D topográficos
13202110105515 /

Marieli Larissa Groxko PR-110227 Estudos geotécnicos
13202110105518

Daniel Zonta 7981016-0 097732-4/SC Estudos hidrológicos
Daniel Zonta 7981038-0 097732-4/SC Estudos energéticos
Daniel Zonta 7981031-3 097732-4/SC Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não possui
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não possui
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022.
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 2,90 m, com a alteração tanto do nível operacional de jusante como
no de montante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
Queda e níveis operacionais
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo, que difere daquele que foi
previsto na etapa de inventário, a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico e encontram-se justificadas no corpo
do texto de detalhamento do projeto básico apresentado.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Ribas
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 4.432,94 NOME DO RIO DA USINA: Ribeirão das Botas
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
63900001 Ribas do Rio Pardo Pardo 8.150,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
63930000 Campos Elisios Pardo 13.200,00
63970000 Fazenda Buriti Pardo 31.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.005,02 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Vertedouro labirinto, em concreto
Trecho central em contrafortes de concreto armado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:
e ombreiras à gravidade de enrocamento com núcleo de argila
Daniel Zonta Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 7981031-3
097732-4/SC ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
63900001 Ribas do Rio Pardo Pardo 8.150,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022.
A potência de 10.750 kW, para a casa de força principal, é inferior ao valor estimado para
nos estudos de inventário. A diminuição da energia gerada e consequentemente, da
potência instalada, decorre basicamente da redução de queda bruta do
empreendimento, assim como da redução da sua disponibilidade hídrica, quando
comparados com aqueles estimados nos estudos de inventário. Tal modificação,
entretanto, é natural dentro do processo de desenvolvimento do estudo de projeto
básico. Além disso, estimativas de custo mais apuradas tendem a estimar com maior
precisão a potência do empreendimento, principalmente ao adotar a metodologia de
Estudos Energéticos
custo-benefício incremental. Diferentemente dos estudos de inventário, onde para se
comparar os ganhos energéticos de diversas alternativas de partição de quedas é
adotado um fator de capacidade único para todos os empreendimentos
Com relação ao projeto básico da PCH Ribas, verifica-se ainda que, de modo a aproveitar
energeticamente a vazão remanescente, foi prevista a implantação de uma casa de força
secundária de 820,95 kW, o que não foi previsto no estudo de inventário.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física

PCH Ribas CF – Principal CF – Auxiliar
20°25'22,28" S
Coordenadas do eixo do barramento
53°47'0,76" W
20°25'48,1" S 20°25'23,51" S
Coordenadas da casa de força
53°45'43,3" W 53°47'0,61" W

NA Montante (m) 363,50 363,50
NA Jusante (m) 348,39 356,08
Potência Instalada Total (kW) 10.750 820,95
Número de Unidades Geradoras 2 1

| Potência instalada por gerador (kVA) | 5.972,22; 5.972,22 | 912,05 |
| --- | --- | --- |
| Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) | 0,90; 0,90 | 0,90 |
| Potência instalada por turbina (kW) | 5.552,69; 5.552,69 | 847,98 |
| Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) | 12,51; 12,51 | 3,90 |
| Rendimento nominal por turbina (%) | 93,0%; 93,0% | 93% |
| Rendimento nominal por gerador (%) | 96,8%; 96,8% | 97% |

TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 1,26
1,26%
usina (%)

| IP: Indisponibilidade programada da usina (%) | 3,73% | 3,73 |
| --- | --- | --- |
| h: Perdas hidráulicas nominais (m) | 0,52 | 0,52 |
| Hb: Queda bruta nominal (m) | 15,11 | 7,42 |
| Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) | 0,47% | 0,50% |

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022.

Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 107,5 8,21
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 12,98 -
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,47
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Ribas conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
e Hacker Industrial Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Meio Ambiente de
Mato Grosso do Sul – IMASUL-MS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Ribas sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas
Ltda. e Hacker Industrial Ltda..
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO YURI FERREIRA GOMES DIAS
Analista Administrativo Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ribas

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1975 66,34 65,94 62,22 65,24 52,89 46,11 47,33 39,40 37,65 50,58 65,15 82,08
108,44 89,03 77,76 68,98 77,72 69,35 56,95 57,71 61,20 66,07 73,79 76,42
1976

| 1977 137,65 117,24 95,75 | 99,55 | 77,48 | 77,77 | 62,83 | 56,42 | 68,78 | 66,05 | 88,81 | 92,87 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 109,81 85,12 | 83,19 | 65,47 | 66,42 | 59,11 | 55,27 | 49,63 | 54,73 | 55,54 | 67,99 | 74,88 |  |
| 1979 76,87 | 78,51 | 71,02 | 60,38 | 62,21 | 51,98 | 55,49 | 48,43 | 64,01 | 60,34 | 71,28 | 91,94 |
| 1980 94,52 | 92,79 | 89,62 | 77,71 | 72,30 | 62,05 | 56,05 | 52,48 | 67,80 | 57,88 | 68,16 | 92,39 |
| 107,81 96,26 | 95,57 | 70,53 | 62,82 | 74,18 | 57,63 | 56,32 | 52,90 | 63,86 | 61,29 | 88,96 |  |

1981

| 1982 81,79 | 93,58 | 131,72 88,05 | 79,45 | 78,27 | 75,56 | 71,04 | 61,88 | 68,13 | 72,12 | 98,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 120,02 130,36 92,00 | 82,94 | 87,25 | 73,13 | 65,91 | 58,28 | 56,37 | 71,67 | 82,39 | 67,81 |  |  |
| 1984 83,54 | 72,66 | 66,08 | 63,32 | 57,66 | 51,06 | 47,46 | 51,93 | 53,11 | 45,73 | 62,87 | 74,60 |
| 1985 79,21 | 72,86 | 76,72 | 65,86 | 59,59 | 48,38 | 54,61 | 44,85 | 37,28 | 38,55 | 40,75 | 33,79 |
| 52,03 | 77,55 | 68,54 | 53,01 | 52,84 | 47,33 | 41,95 | 49,65 | 43,61 | 34,97 | 54,23 | 66,22 |

1986

| 1987 75,22 | 91,15 | 76,83 | 61,81 | 66,40 | 55,33 | 47,50 | 44,16 | 42,34 | 62,05 | 50,61 | 52,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 57,46 | 64,35 | 75,71 | 63,62 | 58,50 | 47,88 | 44,12 | 41,29 | 40,32 | 40,95 | 42,56 | 48,02 |
| 1989 83,24 | 84,32 | 82,58 | 74,06 | 53,36 | 51,71 | 51,31 | 49,40 | 43,67 | 43,43 | 44,51 | 58,95 |
| 1990 82,84 | 69,08 | 61,48 | 57,31 | 68,08 | 56,85 | 53,42 | 49,58 | 77,48 | 54,50 | 69,25 | 83,44 |
| 97,78 | 86,33 | 87,99 | 67,47 | 59,36 | 56,96 | 55,18 | 48,03 | 47,80 | 55,15 | 48,86 | 56,30 |

1991

| 1992 74,50 | 80,49 | 72,35 | 79,14 | 63,04 | 61,28 | 55,14 | 49,79 | 65,90 | 90,03 | 83,45 | 71,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 74,50 | 81,13 | 72,35 | 79,14 | 63,04 | 61,28 | 50,02 | 47,77 | 47,05 | 53,02 | 47,17 | 60,12 |
| 1994 60,94 | 70,60 | 56,35 | 53,04 | 58,95 | 52,98 | 47,28 | 44,38 | 39,57 | 53,61 | 62,22 | 61,40 |
| 1995 62,79 | 85,12 | 76,63 | 63,65 | 48,90 | 47,00 | 44,11 | 38,99 | 38,23 | 56,22 | 49,67 | 60,54 |
| 81,34 | 87,15 | 88,67 | 69,06 | 74,06 | 58,01 | 54,63 | 49,33 | 56,91 | 53,20 | 60,42 | 60,44 |

1996

| 1997 93,05 | 105,95 72,02 | 61,46 | 61,65 | 68,34 | 53,51 | 49,71 | 45,72 | 51,42 | 64,88 | 114,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 70,84 | 77,96 | 90,18 | 89,15 | 78,82 | 69,78 | 60,96 | 65,45 | 57,95 | 66,61 | 65,34 | 68,26 |
| 1999 72,99 | 75,19 | 77,32 | 65,23 | 64,11 | 60,48 | 53,28 | 46,20 | 46,13 | 43,51 | 44,65 | 49,36 |
| 2000 57,14 | 65,03 | 121,89 73,64 | 61,83 | 54,92 | 51,25 | 53,07 | 59,14 | 50,33 | 49,93 | 54,82 |  |
| 59,47 | 67,08 | 68,86 | 59,27 | 57,72 | 51,86 | 49,39 | 45,21 | 52,55 | 56,01 | 84,77 | 81,20 |

2001

| 2002 71,09 | 80,63 | 83,33 | 61,66 | 63,30 | 53,02 | 58,58 | 49,32 | 48,65 | 48,04 | 51,08 | 50,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 79,70 | 76,95 | 71,01 | 72,98 | 62,51 | 55,64 | 49,74 | 48,46 | 46,15 | 49,00 | 49,40 | 51,49 |
| 2004 57,27 | 49,99 | 47,28 | 46,15 | 54,54 | 53,94 | 46,20 | 40,51 | 36,99 | 43,14 | 48,25 | 49,58 |
| 2005 72,16 | 64,89 | 55,12 | 49,97 | 49,17 | 54,31 | 47,80 | 47,64 | 67,18 | 61,86 | 48,12 | 74,03 |
| 49,41 | 78,47 | 74,75 | 51,52 | 48,09 | 46,94 | 51,32 | 54,06 | 53,36 | 56,40 | 54,82 | 64,69 |

2006

| 2007 59,27 | 58,99 | 62,90 | 54,62 | 53,39 | 47,92 | 47,00 | 41,96 | 38,70 | 40,85 | 49,82 | 57,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 74,36 | 77,03 | 78,98 | 61,82 | 59,71 | 54,96 | 48,06 | 45,22 | 43,25 | 47,41 | 44,85 | 45,71 |
| 2009 57,88 | 60,83 | 70,71 | 55,04 | 50,06 | 49,67 | 48,46 | 50,81 | 50,92 | 56,54 | 59,37 | 96,23 |
| 2010 109,04 121,07 91,68 | 77,92 | 69,18 | 59,64 | 55,00 | 49,33 | 47,88 | 61,82 | 61,31 | 64,15 |  |  |
| 82,30 | 97,91 | 122,54 127,13 94,22 | 81,80 | 71,32 | 63,88 | 59,38 | 64,74 | 59,67 | 57,06 |  |  |

2011

| 2012 74,00 | 67,36 | 63,81 | 60,42 | 68,97 | 79,23 | 66,57 | 55,41 | 58,54 | 58,51 | 56,75 | 60,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 66,43 | 74,65 | 69,77 | 82,17 | 62,46 | 71,63 | 63,77 | 54,42 | 54,04 | 66,62 | 64,35 | 63,45 |
| 2014 73,43 | 66,18 | 98,11 | 74,62 | 68,50 | 85,74 | 70,77 | 44,82 | 77,46 | 43,43 | 62,80 | 90,75 |
| 2015 70,38 | 71,52 | 69,05 | 65,47 | 63,99 | 67,07 | 59,12 | 49,21 | 60,67 | 55,06 | 64,15 | 81,47 |
| 93,86 | 88,33 | 86,60 | 68,56 | 77,79 | 70,34 | 58,81 | 54,60 | 56,40 | 59,30 | 52,94 | 72,47 |

2016

2017 81,20 78,32 84,96 75,37 70,69 62,30 52,96 55,66 46,20 58,79 76,41 89,41
2018 93,19 81,97 87,18 76,97 65,99 61,34 52,78 59,86 59,26 62,58 67,70 62,47
2019 64,49 64,09 73,77 65,64 62,65 51,54 49,62 43,31 37,98 39,49 41,47 68,98

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ribas

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2020 66,53 66,30 51,99 48,84 49,80 44,05 39,15 36,20 52,51 55,18 59,79 69,40