DSP - DESPACHO 1102/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Caveiras, de titularidade da Celesc Geração S.A, no rio Caveiras, no município de Lages, (SC).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-05-02
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL
Em 28 de abril de 2022.
Processo: 48500.006070/2020-19.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Caveiras, com 9.400 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Celesc
Geração S.A.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Caveiras, com 9.400 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.000728-5.02, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI –
PCH) conferido à Celesc Geração S.A. (Celesc), por meio do Despacho nº 3.592, de 17 de dezembro de
2020, localizada no rio Caveiras, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força
localiza-se no município de Lages no estado de Santa Catarina.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 2.752, de 28 de setembro de 2020, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Caveiras, no qual foi identificado 1 aproveitamento hidrelétricos, a PCH Caveiras.
3. O Despacho nº 3.592, de 17 de dezembro de 2020, confere o DRI-PCH à (Celesc), com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Caveiras.
4. Em 31 de janeiro de 2022, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\102\NT_605CF0512 48524.005821/2022-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022.
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Caveiras
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Caveiras:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022.
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF1
(datum SIRGAS 2000)
27°48'54" S
Barramento Lages/SC
50°28'50" W
27°48'37" S
Casa de Força Lages/SC
50°28'53" W
27°52'9" S
Limite máximo do Reservatório Lages/SC
50°24'58" W
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.752, de 28 de setembro de 2020.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Caveiras

PCH Caveiras Estudos de Inventário Sumário Executivo
27°48'54" S 27°48'54" S
Localização do Barramento
50°28'50" W 50°28'50" W

| NA Montante (m) | 860,00 | 860,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 824,92 | 825,60 |
| Queda Bruta (m) | 35,08 | 34,40 |
| Área do Reservatório (km²) | 11,78 | 11,78 |
| Potência (kW) | 8.170 | 9.400 |
| Energia Média (kW méd) | 4.410,00 | 4.530,00 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 28,57 | 20,05 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Caveiras ESTADO: SC SUB-BACIA: 71
DESPACHO: 2.752 DATA: 28/09/2020
AUTOR: Celesc Geração S.A.

POTÊNCIA: 8.170,00 EIXOS IDENTIFICADOS: 1 (um)
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento Coordenadas da Casa de Força NA NA Potência Condição
1
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.
2 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022.

a montante Montante Jusante (kW)
(m) (m)
27°51'23,053" S

PCH A. M. Dias 990,00 935,14 5.200 DRS Aprovado
50°9'6,4686" W
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo Potência
Montante Jusante Condição
a jusante do Reservatório (kW)
(m) (m)
27°47'50" S

PCH Pinheiro 819,75 796,37 8.600 DRS Aprovado
50°19'20" W
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Geoenergy Engenharia e Serviços Ltda.

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Benhur Augusto Gheller | 8044705-0 | 084419-2-SC | Responsável Geral do Projeto |
| Leandro dos Santos | 8044785-8 | 173195-8-SC | Estudos cartográficos e topográficos |
| Marcelo Manoel Fernandes | 8044763-7 | 044323-6-SC | Estudos geotécnicos |
| Rafael Fernandes Pereira | 8044748-3 | 046578-0-SC | Estudos hidrológicos |
| Fernando Hadlich | 8044786-6 | 072280-7-SC | Estudos energéticos |
| Marcelo Gasparetto | 8044731-9 | 057702-2-SC | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 0,68 metros, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, não há
Queda e níveis
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As
operacionais
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Caveiras
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

1.032,00 NOME DO RIO DA USINA: Caveiras
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
71620450 PCH Caveiras Montante 1 Caveiras 793,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 71621500 | PCH Caveiras Jusante | Caveiras | 1.035,00 |
| 71647000 | UHE Campos Novos Rio Caveiras | Caveiras | 2.050,00 |
| 71200000 | Vila Canoas | Canoas | 1.014,00 |
| 71300000 | Rio Bonito | Canoas | 1.993,00 |

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 759,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: Soleira livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Concreto
Marcelo Gasparetto Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 8044731-9
057702-2-SC ART3
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
71620450 PCH Caveiras Montante 1 Caveiras 793,00
12. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
3 Documento nº 48513.002452/2022-00

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 9.400 kW é maior do que a estimada nos estudos de inventário. Para o
dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental,
com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
O projeto apresentado prevê uma nova casa de força com mais 2 turbinas de 3.821,00
kW e mais 2 geradores de potência unitária nominal de 3.789,00 kVA, com 0,9 de fator
Estudos Energéticos
de potência. Na atual casa de força serão 2 turbinas e 2 geradores que serão mantidos
em operação (atualmente são 4 conjuntos turbina gerador sendo que há a previsão da
desativação da UG1 e UG2, ficando com a UG3 e UG4 da atual casa de força)
A potência instalada no local será de 9,40 MW sendo dividida em 6,82 MW para a nova
usina e 2,58 MW para dois conjuntos turbina-gerador existentes.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
13. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Caveiras Sumário Executivo
27°48'54" S
Coordenadas do eixo do barramento
50°28'50" W
27°48'37" S
Coordenadas da casa de força
50°28'53" W
NA Montante (m) 860,00
NA Jusante (m) 825,60
Potência Instalada Total (kW) 9.400
Número de Unidades Geradoras 4
Ampliação Existente

| Potência instalada por gerador (kVA) | 3.789,00; 3.789,00; | 1.524,60; 1.700,21 |
| --- | --- | --- |
| Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) | 0,90; 0,90; | 0,80; 0,80 |
| Potência instalada por turbina (kW) | 3.821,00; 3.821,00; | 1.980,00; 2.159,00 |
| Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) | 6.0700; 6.0700; | 3.4200; 3.5500 |
| Rendimento nominal por turbina (%) | 92,0%; 92,0%; | 61,6%; 63,0% |
| Rendimento nominal por gerador (%) | 97,0%; 97,0%; | 100,0%; 100,0% |

TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 2,3
Hb: Queda bruta nominal (m) 34,40
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,22%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 28,2
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,57
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022.
PCH Caveiras Sumário Executivo
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
14. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido
o DRS-PCH referente à PCH Caveiras conforme solicitado por Celesc Geração S.A., bem como o
encaminhamento de orientações para que a empresa solicite a DRDH junto à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Sustentável - SDE/SC4. O DRS-PCH também permite que o Interessado
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
15. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
16. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Caveiras sob a titularidade de Celesc Geração S.A.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
17. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
4 Solicitação feita através do sistema SIOUT, disponível em http://siout.aguas.sc.gov.br

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Caveiras

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 15,57 | 24,12 | 19,17 | 18,47 | 18,46 | 7,78 | 23,78 | 87,02 | 58,98 | 33,30 | 16,15 | 10,59 |
| 1958 | 9,48 | 8,47 | 30,74 | 9,51 | 6,33 | 22,75 | 6,51 | 20,91 | 30,14 | 22,64 | 46,52 | 18,19 |
| 1959 | 9,69 | 14,00 | 7,18 | 14,52 | 12,28 | 5,77 | 5,62 | 9,02 | 32,43 | 16,71 | 4,53 | 5,91 |
| 1960 | 8,39 | 20,11 | 20,64 | 14,53 | 7,29 | 9,16 | 4,77 | 30,74 | 20,63 | 17,52 | 19,20 | 7,83 |
| 1961 | 8,49 | 22,53 | 36,68 | 11,74 | 7,33 | 8,23 | 10,25 | 4,46 | 35,47 | 52,23 | 48,48 | 15,84 |
| 1962 | 8,86 | 6,52 | 8,31 | 4,61 | 8,61 | 7,77 | 20,40 | 7,26 | 23,13 | 8,32 | 9,59 | 7,65 |
| 1963 | 17,55 | 48,89 | 38,92 | 10,10 | 5,59 | 3,51 | 4,99 | 19,11 | 21,48 | 54,19 | 30,32 | 11,30 |
| 1964 | 5,48 | 11,08 | 9,28 | 9,94 | 7,93 | 5,99 | 7,04 | 7,95 | 15,51 | 19,17 | 6,80 | 6,67 |
| 1965 | 7,53 | 5,55 | 6,00 | 6,12 | 14,89 | 4,97 | 16,22 | 48,79 | 51,60 | 14,68 | 29,77 | 29,86 |
| 1966 | 21,84 | 75,82 | 19,64 | 23,75 | 11,01 | 14,07 | 10,67 | 11,41 | 31,89 | 12,70 | 12,70 | 20,58 |
| 1967 | 13,67 | 27,09 | 12,24 | 8,28 | 6,93 | 10,62 | 10,20 | 18,41 | 48,94 | 15,93 | 15,93 | 13,32 |
| 1968 | 5,18 | 4,57 | 4,18 | 4,04 | 3,16 | 4,25 | 6,82 | 3,27 | 20,19 | 8,94 | 20,06 | 26,27 |
| 1969 | 15,01 | 14,54 | 14,82 | 17,17 | 4,37 | 11,92 | 9,89 | 6,21 | 7,13 | 6,37 | 17,76 | 4,20 |
| 1970 | 14,61 | 8,36 | 10,48 | 4,70 | 10,74 | 14,80 | 21,18 | 12,18 | 9,62 | 10,80 | 4,51 | 9,51 |
| 1971 | 26,96 | 24,54 | 48,67 | 25,25 | 21,55 | 16,06 | 21,67 | 19,32 | 11,42 | 10,60 | 3,94 | 3,69 |
| 1972 | 5,17 | 33,74 | 10,85 | 9,77 | 6,84 | 13,66 | 16,88 | 35,19 | 41,21 | 18,19 | 14,98 | 30,16 |
| 1973 | 24,09 | 18,99 | 11,54 | 8,52 | 21,80 | 24,04 | 22,74 | 37,27 | 28,00 | 10,07 | 14,58 | 8,29 |
| 1974 | 13,65 | 22,70 | 57,99 | 9,00 | 6,40 | 13,15 | 10,93 | 5,77 | 8,16 | 7,84 | 14,78 | 7,06 |
| 1975 | 9,03 | 9,73 | 9,71 | 6,72 | 7,07 | 9,13 | 6,75 | 22,05 | 44,57 | 36,54 | 12,65 | 34,48 |
| 1976 | 30,47 | 7,47 | 15,32 | 6,15 | 30,45 | 18,73 | 11,74 | 35,42 | 13,14 | 7,45 | 10,76 | 50,05 |
| 1977 | 34,03 | 38,23 | 13,50 | 11,58 | 5,96 | 5,40 | 13,37 | 49,93 | 12,64 | 22,19 | 19,79 | 11,86 |
| 1978 | 17,90 | 12,93 | 10,46 | 4,59 | 4,62 | 3,40 | 5,28 | 4,83 | 15,17 | 7,33 | 8,77 | 15,94 |
| 1979 | 7,18 | 6,38 | 9,77 | 11,05 | 15,32 | 7,88 | 9,73 | 10,41 | 8,12 | 42,11 | 26,49 | 14,05 |
| 1980 | 10,54 | 16,82 | 36,16 | 11,69 | 11,06 | 8,00 | 17,76 | 57,35 | 22,85 | 24,95 | 13,35 | 68,31 |
| 1981 | 29,17 | 21,55 | 10,44 | 12,42 | 8,50 | 9,38 | 13,13 | 7,73 | 12,16 | 13,37 | 8,07 | 10,28 |
| 1982 | 9,11 | 15,58 | 13,76 | 7,26 | 6,38 | 17,65 | 18,03 | 9,51 | 7,32 | 26,35 | 54,71 | 16,16 |
| 1983 | 24,76 | 27,44 | 26,39 | 20,43 | 60,37 | 52,18 124,27 90,60 | 26,18 | 11,49 | 18,85 | 18,40 |  |  |
| 1984 | 22,06 | 20,43 | 17,17 | 13,97 | 9,73 | 28,30 | 36,41 | 66,10 | 20,52 | 13,85 | 18,38 | 24,93 |
| 1985 | 10,31 | 29,68 | 20,46 | 13,73 | 7,97 | 7,68 | 9,09 | 6,24 | 8,56 | 14,32 | 17,17 | 4,67 |
| 1986 | 8,18 | 9,78 | 5,80 | 8,10 | 7,42 | 10,94 | 7,97 | 7,50 | 12,23 | 25,09 | 28,24 | 13,33 |
| 1987 | 34,26 | 27,78 | 7,03 | 22,41 | 66,68 | 18,00 | 14,37 | 22,76 | 15,38 | 39,98 | 10,16 | 9,43 |
| 1988 | 10,50 | 12,32 | 12,44 | 13,52 | 27,90 | 13,62 | 8,00 | 4,81 | 25,68 | 10,56 | 5,84 | 5,78 |
| 1989 | 20,48 | 21,01 | 10,29 | 13,62 | 26,40 | 6,81 | 8,64 | 13,05 | 60,75 | 12,91 | 6,29 | 8,12 |
| 1990 | 42,65 | 40,06 | 15,99 | 23,64 | 14,75 | 59,49 | 22,47 | 15,01 | 38,09 | 51,81 | 32,11 | 12,18 |
| 1991 | 16,57 | 10,11 | 6,17 | 4,50 | 4,09 | 11,49 | 8,94 | 18,35 | 6,08 | 24,37 | 30,77 | 22,24 |
| 1992 | 13,67 | 21,10 | 10,90 | 7,45 | 28,14 | 50,79 | 44,83 | 31,90 | 22,91 | 9,07 | 8,82 | 7,58 |
| 1993 | 13,81 | 34,44 | 21,79 | 12,29 | 12,15 | 11,85 | 64,86 | 8,21 | 23,90 | 30,54 | 14,42 | 20,28 |
| 1994 | 7,89 | 37,99 | 29,71 | 18,28 | 44,78 | 29,36 | 40,64 | 11,86 | 4,14 | 16,96 | 13,75 | 10,59 |
| 1995 | 67,56 | 18,40 | 11,70 | 7,33 | 4,43 | 9,00 | 15,85 | 12,37 | 13,06 | 18,69 | 9,26 | 22,74 |
| 1996 | 33,74 | 19,83 | 17,24 | 10,56 | 5,59 | 13,85 | 22,75 | 16,58 | 30,26 | 18,73 | 8,86 | 11,99 |
| 1997 | 37,65 | 65,48 | 15,02 | 5,68 | 5,10 | 8,50 | 20,30 | 19,05 | 14,70 | 51,29 | 53,10 | 14,33 |
| 1998 | 16,70 | 66,40 | 27,79 | 30,75 | 36,11 | 12,88 | 15,92 | 42,10 | 45,39 | 21,93 | 10,18 | 10,65 |
| 1999 | 11,84 | 13,87 | 10,47 | 18,06 | 7,35 | 13,33 | 27,50 | 8,23 | 6,50 | 19,98 | 17,33 | 11,19 |
| 2000 | 15,99 | 22,84 | 18,48 | 12,11 | 9,49 | 9,12 | 16,77 | 7,64 | 61,32 | 40,68 | 9,71 | 15,09 |
| 2001 | 29,63 | 47,31 | 25,73 | 18,52 | 30,24 | 18,15 | 37,81 | 10,99 | 22,30 | 66,91 | 12,70 | 21,98 |

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Caveiras

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 32,88 | 11,41 | 11,16 | 14,36 | 10,11 | 29,13 | 29,32 | 40,27 | 35,06 | 52,63 | 46,86 | 42,09 |
| 2003 | 16,78 | 12,69 | 17,26 | 13,47 | 14,38 | 15,10 | 16,01 | 11,40 | 2,84 | 8,86 | 12,83 | 23,45 |
| 2004 | 16,81 | 15,68 | 10,24 | 14,08 | 15,26 | 15,65 | 37,97 | 16,35 | 40,18 | 42,05 | 21,69 | 14,80 |
| 2005 | 13,18 | 6,55 | 3,24 | 24,41 | 77,93 | 38,90 | 32,78 | 19,13 | 77,28 | 66,79 | 26,46 | 13,58 |
| 2006 | 6,50 | 11,89 | 7,04 | 2,98 | 2,01 | 1,57 | 2,64 | 18,57 | 14,60 | 14,91 | 30,33 | 19,38 |
| 2007 | 14,92 | 11,54 | 16,82 | 12,29 | 32,14 | 17,80 | 42,64 | 27,81 | 22,31 | 35,80 | 28,59 | 16,04 |
| 2008 | 5,08 | 8,22 | 11,29 | 19,36 | 27,25 | 21,18 | 21,68 | 14,92 | 30,14 | 67,93 | 45,36 | 15,37 |
| 2009 | 15,74 | 11,80 | 14,61 | 8,76 | 3,71 | 5,21 | 29,65 | 62,61 | 83,08 | 55,32 | 40,85 | 19,26 |
| 2010 | 32,40 | 44,30 | 19,10 | 46,96 | 61,75 | 25,25 | 28,03 | 27,13 | 19,24 | 16,93 | 15,98 | 25,64 |
| 2011 | 27,17 | 62,17 | 27,14 | 20,04 | 19,98 | 20,60 | 57,44 | 93,97 | 84,07 | 24,04 | 16,63 | 15,39 |
| 2012 | 25,65 | 20,41 | 16,87 | 7,59 | 3,82 | 14,35 | 16,10 | 17,40 | 13,45 | 11,66 | 5,66 | 5,89 |
| 2013 | 11,45 | 4,01 | 8,11 | 13,71 | 7,36 | 20,91 | 24,56 | 76,69 | 66,71 | 31,10 | 12,03 | 10,07 |
| 2014 | 15,81 | 7,72 | 17,02 | 22,60 | 42,99 102,08 25,65 | 9,38 | 26,73 | 57,57 | 12,93 | 9,83 |  |  |
| 2015 | 24,22 | 9,53 | 16,16 | 16,98 | 12,83 | 15,12 | 62,31 | 14,97 | 46,23 | 95,62 | 27,22 | 34,61 |
| 2016 | 33,07 | 31,27 | 26,48 | 20,20 | 24,40 | 16,91 | 26,34 | 23,03 | 22,68 | 53,47 | 18,24 | 16,24 |
| 2017 | 33,16 | 14,20 | 7,91 | 6,57 | 34,38 | 96,36 | 9,36 | 12,09 | 4,96 | 13,84 | 11,89 | 11,93 |
| 2018 | 48,60 | 17,36 | 9,84 | 9,51 | 2,83 | 2,91 | 14,82 | 10,62 | 52,01 | 15,38 | 19,38 | 15,98 |
| 2019 | 15,19 | 10,56 | 8,69 | 5,99 | 34,68 | 31,92 | 16,11 | 6,95 | 3,70 | 13,73 | 22,00 | 6,92 |
| 2020 | 4,52 | 3,51 | 2,84 | 2,35 | 2,23 | 6,10 | 22,59 | 28,06 | 14,98 | 7,91 | 4,53 | 7,22 |