DSP - DESPACHO 4034/2021
Tipo de documento: texto_integral
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-12-22
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 4.034, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Texto Original
Texto Compilado
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005434/2021-24, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO – CHESF, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de
publicação deste Despacho.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Adequação da EL 05V7 da SE Jardim,
com a instalação de: 01 DJ, 01 CS
S/LT (incluindo respectivos suportes
e fundações, conexões de alta
tensão, cabos de controle e 31/12/2023

CHESF 0002706/2020 JARDIM 500 30
potência) e sistema de proteção
associado (2 painéis para a UA e
remanejamento das proteções da
LT), além de cabos de proteção e
controle.
Adequação da CT 500 kV 05T6 da SE
Jardim, contemplando a instalação
de: 01 disjuntor, 02 chavesseccionadoras sem lâmina de terra, 31/12/2023

CHESF 0003056/2020 JARDIM 500 Imediata 30
03 TCs e 03 TPs (incluindo
respectivos suportes e fundações,
conexões de alta tensão, cabos de
controle e potência).
Substituição do sistema de proteção
e controle (composto por proteção
principal, proteção alternada e UC) e
31/12/2023

CHESF 0003108/2020 JARDIM 500 instalação de 2 painéis e cabos de 30
controle para atender a adequação
do novo vão de 500 kV do TR
500/230 kV (05T6).
Substituição do sistema de controle
(UC), lado 230kV do 05T6, para
atender a adequação do novo vão 31/12/2023

CHESF 0003115/2020 JARDIM 230 30
de 500/230 kV do TR, com a Imediata
instalação de 1 painel e cabos de
controle.
Implantação de SART (composto por
CLP, switch ethernet e cabos de
controle) e Instalação de UTR
(composto por uma Unidade
Remota de Comandos, GPS e cabos

CHESF 0004490/2018 JACARACANGA 230 Imediata 24
de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases
da UTR, SAGE e relés auxiliares e
adequações na fiação e cabeação
dos painéis de proteção e controle.

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 1 Disjuntor do vão
LT Cristo (DJ12J2).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao

CHESF 0000675/2021 MUSSURE II 69 vão LT Cristo (DJ12J2), base e Imediata 30
estrutura de suporte, posição
operacional 12J2 da SE
MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de curtocircuito mínima de 31,5 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
1.180, de 03.05.2022)
Substituição de 1 Disjuntor do vão
LT Ilha do Bispo (DJ12J7).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao

CHESF 0000623/2021 MUSSURE II 69 vão LT Ilha do Bispo (DJ12J7), Imediata 30
base e estrutura de suporte,
posição operacional 12J7 da
SE MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de
curtocircuito mínima de 31,5
kA. (Redação dada pelo DSP
SCT/ANEEL 1.180, de 03.05.2022)

Data de

Concessio- Tensão Prazo
SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessinária (kV) (**)
dade (*)
Substituição de 1 Disjuntor do vão
Amarre (DJ12D1).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao

CHESF 0000687/2021 MUSSURE II 69 vão Amarre (DJ12D1), base e Imediata 30
estrutura de suporte, posição
operacional 12D1 (um) da SE
MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de curtocircuito mínima de 31,5 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
1.180, de 03.05.2022)
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TR - 02T5 69/13,8 kV (DJ12T5).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao

CHESF 0000603/2021 MUSSURE II 69 TR - 02T5 69/13,8 kV (DJ12T5), Imediata 30
base e estrutura de suporte,
posição operacional 12T5 da
SE MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de
curtocircuito mínima de 31,5
kA (Redação dada pelo DSP
SCT/ANEEL 1.180, de 03.05.2022)
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.