DSP - DESPACHO 682/2022
Tipo de documento: texto_integral
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-03-17
Autor: SCT/ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
DESPACHO Nº 682, DE 11 DE MARÇO DE 2022
Texto Original
Texto Compilado
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005433/2021-80, decide autorizar
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da ELETROSUL - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A,
conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste
Despacho.
IVO SECHI NAZARENO

Anexo
Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessidade
(kV) (**)
(*)
Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão TF-1 525/230
kV (761, 763, 765, 767)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
CAMPOS Substituição de 4 Secionadoras sem

ELETROSUL 0002899/2020 230 01/01/2023 36
NOVOS Chave de Terra do vão TF-1 525/230
kV (761, 763, 765, 767). Capacidade
do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)
Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão TF-2 525/230
kV (741, 743, 745, 747)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 kA.
CAMPOS Substituição de 4 Secionadoras sem

ELETROSUL 0002895/2020 230 01/01/2023 36
NOVOS Chave de Terra do vão TF-2 525/230
kV (741, 743, 745, 747). Capacidade
do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-1 (721 e 723)

ELETROSUL 0003002/2020 S. OSORIO 230 Imediata 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-2 (731 e 733)

ELETROSUL 0003104/2020 S. OSORIO 230 Imediata 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-3 (741 e 743)

ELETROSUL 0003112/2020 S. OSORIO 230 Imediata 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessidade
(kV) (**)
(*)
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-4 (751 e 753)

ELETROSUL 0003123/2020 S. OSORIO 230 Imediata 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão Interligador
de Barras - IB 230 kV (711 e 713)

ELETROSUL 0003083/2020 S. OSORIO 230 Imediata 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TIE - Interligador de Barras (DJ782).
O novo disjuntor deverá ter fator de

ELETROSUL 0000248/2020 DOURADOS 230 1° polo de 1,5; Capacidade nominal Imediata 36
de curto-circuito superior a 40 kA e
Corrente nominal superior a 2000
Arms.
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-5 (761 e 763)

ELETROSUL 0003129/2020 S. OSORIO 230 01/01/2024 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-6 (771 e 773)

ELETROSUL 0003169/2020 S. OSORIO 230 01/01/2024 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra e 1 Secionadora com
Chave de Terra LT 230 kV F. Chopim

ELETROSUL 0003077/2020 S. OSORIO 230 C-1 (821, 823, 825, 827, 829) . 01/01/2024 36
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 40 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF 1 525/230/13,8 kV (DJ762).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 50 kA.
CAMPOS Substituição de 1 Disjuntor do vão

CGT ELETROSUL 0000332/2021 230 Imediata 36
NOVOS TF 1 525/230/13,8 kV (DJ762).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
63 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)

Data de
Tensão Prazo

Concessionária SGPMR Instalação Descrição do reforço Necessidade
(kV) (**)
(*)
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF 2 525/230/13,8 kV (DJ742).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 50 kA.
CAMPOS Substituição de 1 Disjuntor do vão

CGT ELETROSUL 0000331/2021 230 Imediata 36
NOVOS TF 2 525/230/13,8 kV (DJ742).
Capacidade nominal de curtocircuito do novo equipamento (kA):
63 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)
Substituição de 1 Disjuntor do vão
Joinville 1 - C1 (DJ312).

CGT ELETROSUL 0000337/2021 JOINVILLE 69 Capacidade nominal de curto- Imediata 36
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
(Alterado o escopo dos reforços de pequeno porte da SE Campos Novos, indicado na coluna "Descrição
do Reforço", pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 02.03.2023)