DSP - DESPACHO 4157/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo da Pequena Central Hidrelétrica São Paulo do Pimenta Bueno, de titularidade da Eletrossol – Centrais Elétricas Cassol Ltda, no rio Pimenta Bueno, nos municípios de Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia, (RO).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-12-30
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL
Em 27 de dezembro de 2021.
Processo: 48500.004216/2018-77.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica São Paulo do Pimenta Bueno, com
30.000 kW de Potência Instalada, com Registro de
Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH)
conferido à ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL
LTDA.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) São Paulo do Pimenta Bueno, com 30.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único
de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RO.029682-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Eletrossol Centrais Elétricas Cassol LTDA. (Eletrossol ou Interessada),
por meio do Despacho nº 1.972, de 30 de agosto de 2018, localizada no rio rio Pimenta Bueno, sub-bacia
15, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, cuja casa de força localiza-se nos municípios de Pimenta Bueno
e Primavera de Rondônia, estado de Rondônia.
II – DOS FATOS
2. O Despacho n° 413, de 10 de julho de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Pimenta Bueno, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
São Paulo do Pimenta Bueno.
3. O Despacho nº 1.972, de 30 de agosto de 2018, confere o DRI-PCH à Eletrossol, com o
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH São Paulo do Pimenta Bueno (São Paulo).
4. Por meio da correspondência PGP0088-194, de 16 de setembro de 2019, a Eletrossol
encaminhou o projeto básico da PCH São Paulo do Pimenta Bueno. Nesta correspondência, a empresa
explica as alterações que pretende realizar na configuração dos aproveitamentos do trecho, para, de
acordo com ela, ter maiores ganhos energético.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\121\NT_861RO2412 48524.011581/2019-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
5. As alterações feitas no projeto básico da PCH São Paulo afetavam a operação da PCH Urubu,
com outorga de autorização emitida pela Resolução Autorizativa nº 784, de 09 de janeiro de 2007, mas
que não foi implantada.
6. Saliente-se que houve também o pedido de transferência de titularidade da outorga
relativa à PCH Urubu para a empresa Hidroelétrica Pimenta Bueno Ltda., empresa do mesmo grupo
controlador da Eletrossol.
7. A interferência do projeto básico da PCH São Paulo no projeto básico da PCH Urubu e a
transferência de titularidade da outorga da PCH Urubu, foram devidamente analisadas pela Nota Técnica
nº 358, de 17 de julho de 2021 , concluindo que a transferência da outorga da PCH Urubu não poderia ser
feita devido ao descumprimento da Resolução Normativa nº 875/2020 (REN nº 875/2020), e que projeto
Básico da PCH São Paulo estaria tecnicamente apto a receber o DRS-PCH. Porém, a sua interferência na
PCH Urubu, sem a devida autorização e sem a apresentação de um projeto compatibilizado por parte dos
titulares da outorga, inviabilizava a emissão do DRS por parte da SCG.
8. Além disso, a NT nº 358, de 2021 recomendava o encaminhamento dos processos para a
Diretoria da ANEEL como instância recursal.
9. Na 47a Reunião Ordinária de 2021, a Diretoria da ANEEL decidiu "[...] (i) determinar que a
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG registre a adequabilidade do uso do
potencial hidráulico do Sumário Executivo – DRS-PCH da Pequena Central Hidrelétrica – PCH São Paulo
do Pimenta Bueno, de titularidade da empresa Eletrossol Centrais Elétricas Cassol Ltda., com
aproveitamento temporário no nível normal de montante na cota 207,75 m até a implantação da PCH
Urubu; e (ii) negar provimento ao pedido da Hidroelétrica Pimenta Bueno Ltda. de transferência de
titularidade da PCH Urubu, tendo em vista que não foram atendidos os requisitos estabelecidos na
Resolução Normativa nº 875/2020, e, consequentemente, negar provimento ao pedido de alteração do
Projeto Básico da PCH Urubu". Essa decisão resultou na emissão do Despacho nº 3.971, de 21 de
dezembro de 2021 (DSP nº 3.971/2021). (grifos nossos)
III – DA ANÁLISE
10. Atendendo à determinação contida no DSP nº 3.971/2021, passa-se a analisar os
elementos que caracterizam o potencial hidroenergético da PCH São Paulo e a sua compatibilidade com
os estudos de inventário.
11. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
12. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH São Paulo do Pimenta Bueno
13. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH São do Pimenta Bueno:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF1
(datum SIRGAS 2000)
11° 59' 18,47" S Pimenta Bueno/RO
Barramento
61° 12' 22,76" W Primavera de Rondônia/RO
11° 59' 17,78" S
Casa de Força Primavera de Rondônia/RO
61° 12' 29,40" W
1
No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
12° 13' 16,27" S Pimenta Bueno/RO
Limite máximo do Reservatório
61° 04' 19,10" W Primavera de Rondônia/RO
14. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
15. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado interfere
na partição de quedas definida no Despacho nº 413/2013.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Paulo do Pimenta Bueno
PCH São Paulo do Pimenta
Estudos de Inventário Sumário Executivo
Bueno
11°59'34" S 11°59'18,47" S
Localização do Barramento
61°12'23" W 61°12'22,76" W

| NA Montante (m) | 201,00 | 207,75 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 193,30 | 193,30 |
| Queda Bruta (m) | 7,70 | 14,45 |
| Área do Reservatório (km²) | 13,00 | 15,22 |
| Potência (kW) | 10.900 | 30.000 |
| Energia Média (kWméd) | 8.000,00 | 18.460,00 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 173,5 | 180,41 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: rio Pimenta Bueno ESTADO: RO SUB-BACIA: 15
DESPACHO: 413/2003 DATA: 10/07/2003
AUTOR: Eletro-Primavera Ltda
EIXOS

POTÊNCIA: 64,00 7 (sete)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
12°12'8" S

PCH Urubu3 215,00 203,00 21.000 Outorgada
61°4'36" W
2 Vazão Média de Longo Termo.
3 Níveis Operacionais definidos pelo Despacho n° 2.149/2011

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)
11°59'17,78" s

PCH Primavera 193,30 182,10 25.700 Outorgada
61°12'29,4" W
16. Porém vale salientar que as questões relativas à interferência e a necessidade de
compatibilização dos projetos básicos das PCHs São Paulo do Pimenta Bueno e Urubu já foram
exaustivamente analisados na NT nº 358, de 2021.
17. Entretanto, em cumprimento à determinação constante do inciso (i) do Despacho nº
3.971/2021, o DRS-PCH poderá ser emitido com nível do reservatório temporariamente definido na cota
207,75 m, até que a PCH Urubu seja implantada ou apresentação de projeto básico por parte dos titulares
de sua outorga, de modo a compatibilizar os projetos.
III.2 – Aspectos de Gestão
18. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PROGEPLAN Engenharia e Meio Ambiente LTDA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
Pedro Franarin Alves 0720190055785 9439/D-DF Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

Henrique Silveira Dos Santos 0720190057145 4677/D-DF
topográficos

| Henrique Silveira Dos Santos | 0720190057145 | 4677/D-DF | Estudos geotécnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Henrique Silveira Dos Santos | 0720190057145 | 4677/D-DF | Estudos hidrológicos |
| Henrique Silveira Dos Santos | 0720190057145 | 4677/D-DF | Estudos energéticos |
| Henrique Silveira Dos Santos | 0720190057145 | 4677/D-DF | Estruturas extravasoras |

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não possui
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
Tipo de Licença Não possui
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
19. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é superior à queda apresentada nos
estudos de inventário, com interferência no projeto básico aprovado
para a PCH Urubu. Entretanto, conforme já explanado anteriormente, a
PCH São Paulo poderá operar com nível do reservatório
temporariamente definido na cota 207,75 m, até que a PCH Urubu seja
implantada ou apresentação de projeto básico por parte dos titulares de
Queda e níveis operacionais
sua outorga, de modo a compatibilizar os projetos. Saliente-se que em
caso de implantação da PCH Urubu, conforme definido no Projeto Básico
aprovado pelo Despacho nº 2.149/2011, a PCH São Paulo Pimenta Bueno
deverá reduzir o seu nível de montante de modo a eliminar qualquer
interferência.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Paulo do Pimenta Bueno
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 8.328,00 NOME DO RIO DA USINA: rio Pimenta Bueno
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
15558000 Pimenta Bueno Pimenta Bueno 10.138,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
15553500 Fazenda Expansão Pimenta Bueno 3.610,00
- - - -

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
- - - -
- - - -
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.545,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: Controlado
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Solo Compactado

Henrique Silveira Dos Santos Nº DA 072019005714
NOME DO RESP. TÉCNICO:
4677/D-DF ART 5
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
15558000 Pimenta Bueno Pimenta Bueno 10.138,00
20. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 30.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,62 são compatíveis com as
alterações promovidas no projeto básico, com relação àquele definido no estudo de
inventário.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 7.772,00 kW e 4 geradores de potência
Estudos Energéticos unitária nominal de 8.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
Os demais parâmetros podem ser devidamente avaliados após a emissão do
Licenciamento Ambiental Prévio e Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica,
compatíveis com o projeto apresentado, em razão da homologação dos parâmetros
para o cálculo de garantia física da usina.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
21. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH São Paulo do Pimenta Bueno Sumário Executivo
11°59'18,47" S
Coordenadas do eixo do barramento
61°12'22,76" W
11°59'17,78" S
Coordenadas da casa de força
61°12'29,4" W

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
NA Montante (m) 207,75
NA Jusante (m) 193,30
Potência Instalada Total (kW) 30.000
Número de Unidades Geradoras 4
8.333,33; 8.333,33;
Potência instalada por gerador (kVA)
8.333,33; 8.333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
7.772,00; 7.772,00;
Potência instalada por turbina (kW)
7.772,00; 7.772,00
15,12; 15,12; 15,12;
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)
15,12
92,5%; 92,5%; 92,5%;
Rendimento nominal por turbina (%)
92,5%
96,5%; 96,5%; 96,5%;
Rendimento nominal por gerador (%)
96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
3,00%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,29
Hb: Queda bruta nominal (m) 14,45
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 0,26%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 90,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
22. Assim, tendo em vista o disposto no inciso (i) do Despacho nº 3.971/2021 e que estão
atendidas as demais condições da REN 875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH São Paulo
do Pimenta Bueno conforme solicitado por Eletrossol – Centrais Elétricas Cassol Ltda., bem como o
encaminhamento de documento à Secretaria de Meio Ambiente do estado do Mato Grosso – SEMA/MT,
para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento
Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
23. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
24. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH São Paulo do Pimenta Bueno sob a titularidade de Eletrossol –
Centrais Elétricas Cassol Ltda.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 881/2020-SCG/ANEEL, de 27/12/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
25. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO YURI FERREIRA GOMES
Analista Administrativo Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Paulo do Pimenta Bueno

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1981 204,42 285,13 428,23 261,23 146,58 115,21 83,35 69,52 66,41 82,03 133,92 183,60
384,24 389,67 382,61 326,23 178,14 123,01 99,64 88,92 88,57 86,71 111,68 129,29
1982

| 1983 170,48 219,19 276,87 194,80 96,07 | 67,95 | 44,08 | 32,19 | 26,37 | 41,05 | 83,08 | 130,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 246,38 280,60 309,89 307,93 179,07 105,25 75,80 | 62,43 | 58,04 | 67,47 | 119,66 190,12 |  |  |  |
| 1985 333,14 341,14 348,24 296,87 139,53 98,98 | 85,27 | 64,93 | 67,71 | 87,05 | 106,56 172,16 |  |  |
| 1986 381,43 384,56 512,78 301,16 209,35 140,89 99,65 | 88,00 | 81,83 | 80,60 | 84,55 | 135,00 |  |  |
| 180,58 199,76 369,85 217,62 139,00 98,85 | 72,10 | 57,63 | 52,46 | 65,89 | 117,37 188,54 |  |  |

1987

| 1988 267,02 299,43 356,20 267,91 163,78 110,92 81,77 | 64,43 | 57,79 | 66,27 | 85,58 | 190,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 257,31 488,70 376,42 271,23 164,52 109,87 81,67 | 65,69 | 63,63 | 75,65 | 109,25 175,02 |  |
| 1990 269,43 367,80 376,42 271,23 164,52 109,87 81,67 | 65,69 | 63,63 | 75,65 | 97,81 | 163,43 |
| 1991 364,30 430,01 374,07 343,79 242,05 135,74 99,94 | 77,90 | 74,29 | 81,80 | 100,01 113,42 |  |
| 231,38 333,08 319,68 215,86 129,31 89,46 | 77,63 | 64,62 | 84,35 | 77,29 | 134,13 228,04 |

1992

| 1993 324,74 329,96 275,36 239,72 143,99 97,45 | 71,32 | 63,85 | 63,72 | 70,49 | 102,65 246,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 352,73 425,69 257,08 278,71 154,62 115,81 96,01 | 72,55 | 75,23 | 94,36 | 86,12 | 172,92 |
| 1995 289,22 366,07 271,52 238,28 182,89 109,78 81,42 | 65,85 | 64,38 | 81,34 | 114,45 265,11 |  |
| 1996 393,21 340,91 368,18 288,13 169,63 112,82 84,73 | 73,26 | 67,09 | 76,60 | 145,70 148,34 |  |
| 280,56 361,21 448,79 319,89 178,49 118,21 82,76 | 74,48 | 70,70 | 72,44 | 68,69 | 88,16 |

1997

| 1998 108,95 164,30 264,04 167,57 93,29 | 68,20 | 51,64 | 46,70 | 45,85 | 70,40 | 177,02 250,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 305,60 288,89 492,26 219,01 187,00 110,81 87,57 | 62,18 | 62,49 | 61,58 | 110,65 262,09 |  |  |
| 2000 290,98 314,42 377,08 239,87 130,00 90,48 | 73,81 | 68,15 | 61,07 | 83,75 | 123,12 165,37 |  |
| 2001 254,18 399,06 390,87 234,17 163,06 115,42 84,08 | 61,16 | 67,52 | 77,01 | 114,64 296,26 |  |  |
| 338,44 363,44 247,03 226,99 153,76 94,72 | 75,24 | 70,90 | 64,22 | 61,24 | 89,99 | 137,83 |

2002

| 2003 299,78 324,84 397,39 416,39 185,40 109,87 85,62 | 69,06 | 70,77 | 72,94 | 82,32 | 107,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 267,17 452,30 433,50 238,99 148,72 103,77 81,48 | 61,56 | 64,39 | 80,61 | 101,16 197,53 |  |  |
| 2005 348,17 351,49 401,17 210,14 137,96 99,31 | 74,18 | 59,10 | 55,47 | 86,83 | 94,80 | 202,48 |
| 2006 453,45 483,02 431,27 341,73 197,15 128,97 94,47 | 73,44 | 70,32 | 105,15 83,90 | 182,36 |  |  |
| 338,12 517,24 366,69 233,60 141,46 94,49 | 76,81 | 61,03 | 56,63 | 88,68 | 120,87 221,08 |  |

2007

| 2008 365,06 426,69 452,29 283,64 172,26 112,32 81,95 | 68,35 | 64,05 | 70,37 | 97,99 | 168,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 185,55 352,06 372,62 314,97 181,05 105,39 81,32 | 58,54 | 53,02 | 80,94 | 107,48 176,83 |  |  |
| 2010 403,68 537,94 486,14 265,87 134,38 101,21 76,76 | 64,14 | 59,27 | 63,31 | 80,59 | 109,27 |  |
| 2011 222,59 427,65 335,07 269,93 129,04 93,68 | 67,29 | 38,28 | 39,59 | 48,51 | 76,55 | 222,72 |
| 360,21 470,34 328,66 237,20 157,34 121,27 66,48 | 36,50 | 40,28 | 69,98 | 125,41 191,18 |  |  |

2012

| 2013 320,19 471,46 433,48 349,50 191,49 133,77 93,68 | 76,84 | 73,51 | 109,37 167,15 194,48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 280,06 415,47 481,06 307,22 225,50 133,74 102,44 80,83 | 71,23 | 81,02 | 171,36 322,30 |  |  |
| 2015 277,28 339,15 478,12 370,16 293,12 181,75 110,47 88,14 | 83,20 | 74,09 | 96,72 | 112,40 |  |
| 2016 218,19 264,30 327,74 195,33 129,61 96,87 | 74,33 | 63,93 | 58,36 | 64,02 | 111,43 231,65 |
| 273,07 401,77 378,96 272,59 154,06 109,17 83,26 | 69,78 | 67,01 | 66,54 | 107,75 214,03 |  |

2017
2018
2019
2020