DSP - DESPACHO 1589/2022
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo e da revisão do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Cavernoso VIII, de titularidade da Energética Rodão Ltda, no rio Cavernoso, no município de Guarapuava, (PR).
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-06-20
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 474/2022-SCG/ANEEL
Em 15 de junho de 2022.
Processo: 48500.003090/2015-71.
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica
Cavernoso VIII, com 5.200 kW de Potência Instalada,
com Registro de Intenção à Outorga de Autorização
(DRI – PCH) conferido à Energética Rodão Ltda.
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da
Pequena Central Hidrelétrica – PCH Cavernoso VIII, com 5.200 kW de potência instalada, cadastrada sob
o Código Único de Empreendimentos de Geração – CEG PCH.PH.PR.034117-7.01, com a adequabilidade
do Sumário Executivo – DRS-PCH conferido à Energética Rodão Ltda. (Rodão ou Interessada), por meio do
Despacho nº 1.792, de 21 de junho de 2017. A usina está localizada no rio Cavernoso, sub-bacia 65, na
bacia hidrográfica do Rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de Guarapuava (ME), estado
de Paraná.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 1.156, de 10 de abril de 2012, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico
do rio Cavernoso, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH
Cavernoso VIII.
3. O Despacho nº 1.792, de 21 de junho de 2017, confere o DRS-PCH da PCH Cavernoso VIII à
Interessada.
02/20221,
4. Em 24 de fevereiro de 2022, por meio da Correspondência nº CVIII a Interessada
protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:
1 Documentos SicNet nº 48513.005540/2022-00 e nº 48513.005538/2022-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20221589 48524.007635/2022-00

[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Cavernoso VIII
7. O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do
reservatório da PCH Cavernoso VIII:
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório
Coordenadas Geográficas
Municípios/UF2
Local
(datum SIRGAS 2000)
25°18'38,9" S GOIOXIM (MD)/PR e
Barramento
51°58'3,35" W GUARAPUAVA (ME)/PR
25°18'24,67" S
Casa de Força GUARAPUAVA (ME)/PR
51°58'39,12" W
25°18'27,5" S GOIOXIM/PR e
Limite máximo do Reservatório
51°56'49" W GUARAPUAVA/PR
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.156, de 10 de abril de 2012.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cavernoso VIII

| PCH Cavernoso VIII | Estudos de Inventário | DSP nº 1.792/2017 | Sumário Executivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização do | 25°18'18,93" S | 25°18'17,7" S | 25°18'38,9" S |
| Barramento | 51°58'13,34" W | 51°58'13,5" W | 51°58'3,35" W |
| NA Montante (m) | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| NA Jusante (m) | 681,00 | 681,00 | 681,00 |
| Queda Bruta (m) | 49,00 | 49,00 | 49,00 |

Área do Reservatório
0,64 0,93 0,72
(km²)

Potência (kW) 5.200 5.200 5.200
Energia Média (kW

2.919,11 2.860,00 2.761,97
méd)

Vazão QMLT3 (m³/s) 9,0378 9,13 9,11
Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Cavernoso ESTADO: PR SUB-BACIA: 65
DESPACHO: 1.156 DATA: 10/04/2012
AUTOR: RENOVA PCH
EIXOS

POTÊNCIA: 25,60 5 (cinco)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA
Aproveitamento Potência

Coordenadas da Casa de Força Montante Jusante Condição
a montante (kW)
(m) (m)
0°0'0" 0

0 0,00 0,00 0 Não existe
0°0'0" W
NA NA

Aproveitamento Coordenadas do Limite Máximo Potência
Montante Jusante Condição
a jusante do Reservatório (kW)
(m) (m)
Reenquadrado

PCH CAVERNOSO 25°18'26,7" S como CGH –
681,00 654,50 3.300
VII 51°58'43,45" W Lei
13.360/2016
3 Vazão Média de Longo Termo.

III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: HIDRO GERAÇÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
RAFAEL KONESKI 1720213380122 159227/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

SÉRGIO VICENTE NOVAK 20163537153 15463/D
topográficos
EDUARDO GABRIEL DE PAULI

5934961-9 094145-0 Estudos geotécnicos
BAPTISTA

RAFAEL KONESKI 1720213380122 159227/D Estudos hidrológicos
RAFAEL KONESKI 1720213380122 159227/D Estudos energéticos
EDUARDO JEFFERSON MAYER 1720213382567 104081/D Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença LICENÇA PRÉVIA
Número 43337
Órgão emissor INSTITUTO ÁGUA E TERRA
Data de emissão 24 de fevereiro de 2021
Validade 24 de fevereiro de 2023
Vazão remanescente 0,34
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença OUTORGA PRÉVIA
Número 1029/2017-DPCA
Órgão Emissor INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ
Data de emissão 07 de novembro de 2017
Validade 07 de novembro de 2022
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
A queda do Sumário Executivo é a que é apresentada no inventário, cerca de
Queda e níveis operacionais
49,00 m, sem alteração dos níveis operacionais. As diferenças apresentadas são

inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cavernoso VIII
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Área de Drenagem da PCH

336,00 NOME DO RIO DA USINA: CAVERNOSO
(km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
65855000 USINA CAVERNOSO CAVERNOSO 1.490,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
64764000 GUAMPARÁ PIQUIRI 1.690,00
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 1.007,00 TR (anos): 10.000
TIPO DE VERTEDOURO: SOLEIRA LIVRE / COMPORTAS BASCULANTES
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA
EDUARDO JEFFERSON MAYER Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720213382567
104081/D ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
65855000 USINA CAVERNOSO CAVERNOSO 1.490,00
12. Em relação aos estudos apresentados, a Interessada apresenta as seguintes considerações:
[...]
O arranjo previsto nos estudos de revisão do inventário trata de um caso clássico de
aproveitamento de um meandro no qual ocorre um desnível concentrado em um curto
trecho. A proposta original sugeria a construção de uma barragem em aterro compactado
nas ombreiras e com o vertedor central em concreto.
A altura máxima do barramento era de 23,50 m com o N.A.M na cota 730,00 m e o vertedor
foi previsto com 115 m de comprimento vertente. A cota do canal de fuga N.A.J. foi
estipulada na el. 681,00, totalizando um desnível bruto de 49,00m e recomendando a
potência instalada total de 5,20 MW. Este arranjo formaria um lago de 64,50 ha com
alagamento efetivo nas barrancas de 54,80 ha.
Durante o desenvolvimento desta Consolidação do Projeto Básico, os estudos hidrológicos
do rio Cavernoso foram estendidos com as séries de dados disponíveis de estações
fluviométricos próximas ao barramento estudado. Dessa forma, a confiabilidade da série
de vazões existente foi confirmada e, através de um estudo energético e econômico

incremental, restou indicado a permanência da potência a instalar no sítio, assumindo
assim um compromisso real com a energia assegurada.
Também foram realizados estudos sobre o balanço de material oriundo das escavações e
necessários para a execução da obra. Esses estudos apontaram um pequeno desequilíbrio
no balanço de materiais do projeto proposto na revisão do inventário. Com o intuito de
equilibrar o balanço de materiais e facilitar a fase construtiva essa projetista realizou vários
estudos de arranjos para o barramento preservando os níveis de montante e de jusante.
Culminou tal avaliação o deslocamento da barragem para montante e a sua diminuição na
altura, logo, redução da área alagada. Desta forma, a tomada d'água também foi relocada
e houve um acréscimo no comprimento do canal adutor. A casa de força foi mantida na
mesma posição conforme estudado na fase de inventário (2012) e Projeto Básico (2017)
sofrendo apenas uma pequena angulação para incentivar o escoamento e retorno das
águas para o curso natural do rio. As sondagens realizadas no novo eixo da barragem
confirmam a existência rocha basáltica competente para a acomodação da barragem o
travamento das fundações do vertedouro em concreto armado.
Sobre o reservatório estudos cartográficos indicaram que na posição da barragem proposta
no Projeto Básico (2017) a área total alagada é de 93,06 ha, dos quais 12,39 ha
correspondem ao leito natural do próprio rio, sendo a área efetivamente alagada ou área
de barrancas de apenas 80,66 ha. A faixa de proteção ambiental mínima (APP) foi
considerada de 50m em torno de todo o reservatório resultando em uma área de 64,92ha.
A extensão do lago resultou em 5.722m associados a um perímetro total alagado 12.815m
e o volume total do lago resulta em 7,988x106m³.
Na presente fase de Consolidação do Projeto Básico, a potência instalada da usina foi
mantida em 5,20MW, sendo a mesma potência aprovada na fase de Projeto Básico da PCH
Cavernoso VIII. A área total alagada oficial para o presente estudo de Arranjo Consolidado
é de 72,0993 ha, dos quais 11,3320 ha correspondem ao leito natural do próprio rio, sendo
a área efetivamente alagada ou área de barrancas de apenas 60,7673 ha. A faixa de
proteção ambiental mínima (APP) foi considerada de 50m em torno de todo o reservatório
resultando em uma área de 56,8196ha. A extensão do lago resultou em 4.642m associados
a um perímetro total alagado 12.038m e o volume total do lago resulta em 5,612x106m³.
Em contrapartida, visando mitigar o decorrente aumento na perda de carga com aumento
do comprimento do circuito adutor as dimensões do conduto foram revistas, aumentandose o diâmetro e abaixando-se a sua velocidade.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 5.200,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,53 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,56.
Estudos Energéticos
O fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior ao que foi adotado
no estudo de inventário. Além disso, houve reposicionamento do eixo do barramento e

redução da área do reservatório em relação ao que fora aprovado pelo DSP nº
1.792/2017.
O dimensionamento da potência foi revisado, sendo mantido o valor de 5.200,00 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de o valor estar
de acordo com o sistema elétrico da concessionária.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.694,30 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Cavernoso VIII Sumário Executivo
25°18'38,9" S
Coordenadas do eixo do barramento
51°58'3,35" W
25°18'24,67" S
Coordenadas da casa de força
51°58'39,12" W
NA Montante (m) 730,00
NA Jusante (m) 681,00
Potência Instalada Total (kW) 5.200
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 2.888,89; 2.888,89
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 2.694,30; 2.694,30
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 1,88; 1,88
Rendimento nominal por turbina (%) 92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%) 96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 1,50
Hb: Queda bruta nominal (m) 49,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,23%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 40
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,34
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Cavernoso VIII

conforme solicitado por Energética Rodão Ltda.
16. Saliente-se que o empreendimento vendeu energia no Leilão A-4/2022 (Leilão nº 3/2022),
entretanto, até o presente momento o resultado ainda não foi homologado e adjudicado pela ANEEL.
Após a aprovação dessas fases pela ANEEL, o empreendimento deve ser submetido ao sistema AEGE, nos
termos da Portaria MME nº 481, de 26 de novembro de 2018.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
17. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
18. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Cavernoso VIII sob a titularidade de
Energética Rodão Ltda.
19. Uma vez que a LP e Outorga de recursos hídricos estão compatíveis com o projeto, devese homologar os parâmetros necessários para o cálculo da garantia física do empreendimento.
20. Uma vez que se sagrou vencedora do Leilão A-4/2022, após a adjudicação e homologação
do Leilão por parte da ANEEL, o empreendimento deve ser submetido ao sistema AEGE para análise das
alterações de características técnicas, nos termos da Portaria nº 481/2018.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
21. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA HENRIQUE PAIVA DE PAULA
Especialista em Regulação Especialista em Regulação
De acordo:
(Assinado digitalmente)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cavernoso VIII

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1964 8,75 12,36 10,09 15,14 13,16 10,52 4,55 9,00
5,84 13,00 9,15 6,33 23,40 8,12 14,36 10,69 7,01 19,61 12,36 10,06
1965

| 1966 | 9,79 | 15,47 | 8,34 | 4,14 | 3,54 | 5,20 | 5,48 | 3,19 | 6,64 | 16,47 | 9,32 | 6,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | 6,01 | 5,96 | 6,52 | 3,25 | 3,03 | 7,31 | 8,01 | 6,58 | 7,80 | 4,31 | 4,96 | 7,93 |
| 1968 | 5,97 | 3,45 | 2,67 | 3,87 | 4,55 | 4,26 | 4,21 | 4,24 | 4,03 | 8,46 | 7,13 | 4,63 |
| 1969 | 9,96 | 5,02 | 3,93 | 6,65 | 7,77 | 14,88 | 11,42 | 7,92 | 8,11 | 12,41 | 13,06 | 9,84 |
| 6,96 | 4,77 | 5,22 | 4,81 | 4,68 | 11,56 | 16,68 | 7,14 | 8,22 | 12,25 | 7,32 | 11,37 |  |

1970

| 1971 | 22,52 | 7,80 | 5,62 | 7,27 | 17,28 | 15,69 | 17,96 | 6,86 | 9,47 | 10,84 | 6,92 | 7,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 10,59 | 7,97 | 7,70 | 10,73 | 5,05 | 11,01 | 13,00 | 21,67 | 21,93 | 19,18 | 7,67 | 9,19 |
| 1973 | 17,33 | 13,29 | 6,37 | 3,62 | 7,16 | 10,52 | 11,68 | 10,67 | 15,39 | 17,91 | 9,56 | 4,24 |
| 1974 | 6,93 | 5,51 | 7,55 | 3,33 | 2,35 | 7,17 | 6,02 | 5,18 | 7,91 | 4,74 | 5,73 | 7,68 |
| 6,64 | 12,73 | 6,03 | 3,44 | 2,38 | 5,39 | 3,54 | 4,36 | 8,47 | 22,12 | 12,08 | 12,86 |  |

1975

| 1976 | 8,35 | 5,39 | 3,26 | 5,87 | 5,46 | 14,09 | 5,33 | 8,63 | 10,79 | 8,43 | 13,13 | 8,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | 9,01 | 4,78 | 4,16 | 3,51 | 1,92 | 5,93 | 4,29 | 3,58 | 3,78 | 7,12 | 6,87 | 6,37 |
| 1978 | 2,80 | 1,39 | 1,25 | 0,71 | 1,10 | 1,19 | 11,63 | 7,99 | 6,29 | 3,10 | 3,37 | 3,43 |
| 1979 | 2,05 | 2,68 | 2,22 | 1,93 | 16,51 | 5,11 | 3,11 | 7,56 | 11,50 | 18,89 | 18,88 | 11,06 |
| 12,51 | 8,24 | 8,02 | 2,78 | 7,04 | 6,10 | 10,99 | 8,12 | 18,91 | 12,40 | 6,27 | 11,66 |  |

1980

| 1981 | 10,76 | 8,17 | 4,54 | 4,72 | 4,85 | 5,94 | 4,31 | 2,58 | 1,78 | 9,39 | 7,34 | 24,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | 8,81 | 3,35 | 2,74 | 1,27 | 1,21 | 16,36 | 32,72 | 8,64 | 3,61 | 19,12 | 40,55 | 18,37 |
| 1983 | 11,33 | 9,02 | 16,55 | 16,01 | 40,56 | 33,36 | 45,49 | 11,17 | 21,03 | 21,38 | 13,72 | 6,06 |
| 1984 | 4,78 | 6,04 | 3,97 | 6,33 | 6,30 | 14,08 | 5,89 | 13,84 | 9,92 | 7,38 | 14,73 | 14,19 |
| 4,87 | 7,49 | 6,01 | 12,71 | 6,88 | 5,05 | 6,79 | 3,11 | 3,08 | 1,83 | 1,53 | 0,81 |  |

1985

| 1986 | 2,06 | 7,68 | 5,69 | 5,76 | 17,11 | 10,21 | 3,10 | 5,02 | 6,81 | 5,06 | 3,36 | 8,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 4,67 | 11,31 | 4,11 | 4,97 | 10,44 | 15,91 | 9,60 | 5,38 | 2,91 | 6,04 | 8,88 | 6,72 |
| 1988 | 3,78 | 4,30 | 4,92 | 4,46 | 21,44 | 14,20 | 6,39 | 2,66 | 1,37 | 1,59 | 1,09 | 1,08 |
| 1989 | 5,91 | 14,28 | 6,06 | 5,09 | 13,60 | 3,73 | 6,95 | 12,91 | 23,65 | 14,05 | 6,83 | 3,39 |
| 12,27 | 5,84 | 3,02 | 7,46 | 8,57 | 15,87 | 16,37 | 17,76 | 18,61 | 22,07 | 9,03 | 4,45 |  |

1990

| 1991 | 1,88 | 1,72 | 1,04 | 4,02 | 2,76 | 12,47 | 8,01 | 4,21 | 2,02 | 9,37 | 8,47 | 13,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 6,30 | 3,99 | 3,74 | 6,89 | 17,07 | 27,26 | 14,94 | 17,27 | 17,88 | 17,46 | 12,97 | 7,03 |
| 1993 | 6,55 | 9,93 | 7,69 | 4,75 | 20,41 | 10,50 | 10,90 | 7,06 | 11,13 | 28,36 | 5,73 | 12,73 |
| 1994 | 3,65 | 7,44 | 3,82 | 4,94 | 6,89 | 18,77 | 15,10 | 6,54 | 2,80 | 7,29 | 9,61 | 9,24 |
| 9,57 | 9,89 | 6,21 | 6,34 | 3,44 | 4,93 | 16,95 | 4,08 | 6,29 | 13,71 | 6,06 | 3,19 |  |

1995

| 1996 | 7,47 | 16,46 | 12,90 | 10,10 | 2,99 | 3,01 | 4,83 | 2,47 | 4,38 | 27,88 | 12,00 | 13,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 12,18 | 19,18 | 9,59 | 3,15 | 3,04 | 18,07 | 11,33 | 9,84 | 8,79 | 28,07 | 17,98 | 8,32 |
| 1998 | 5,21 | 9,20 | 11,47 | 14,94 | 18,42 | 6,23 | 6,43 | 11,90 | 29,58 | 30,20 | 7,63 | 3,33 |
| 1999 | 4,68 | 10,70 | 5,68 | 8,32 | 6,40 | 14,92 | 16,98 | 3,45 | 4,60 | 2,00 | 1,12 | 1,80 |
| 4,14 | 8,62 | 5,20 | 2,03 | 4,53 | 5,98 | 9,52 | 5,08 | 28,33 | 18,59 | 8,38 | 4,84 |  |

2000

| 2001 | 9,82 | 32,55 | 11,38 | 7,00 | 7,43 | 10,82 | 9,87 | 6,24 | 5,54 | 19,46 | 6,71 | 6,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 14,86 | 13,27 | 3,71 | 1,42 | 14,70 | 6,21 | 2,81 | 3,27 | 8,63 | 12,10 | 14,57 | 12,82 |
| 2003 | 5,82 | 10,33 | 8,52 | 4,65 | 3,00 | 8,43 | 8,95 | 3,82 | 2,67 | 5,75 | 13,77 | 17,73 |
| 2004 | 6,34 | 2,36 | 2,58 | 2,76 | 18,31 | 14,54 | 20,22 | 5,97 | 3,52 | 18,45 | 19,56 | 4,89 |
| 3,74 | 1,45 | 0,92 | 1,14 | 5,41 | 21,41 | 7,23 | 3,05 | 18,09 | 34,26 | 13,17 | 3,07 |  |

2005

2006 2,88 2,46 1,90 1,34 0,69 0,68 0,69 0,87 4,63 6,71 3,89 8,28
2007 7,91 4,21 2,59 5,39 20,78 7,57 3,41 1,85 1,04 1,86 9,28 6,50
2008 6,04 2,78 2,15 4,00 7,66 12,09 8,08 13,25 4,67 16,95 14,14 2,93

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cavernoso VIII

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 3,01 | 2,87 | 2,66 | 1,64 | 3,89 | 6,58 | 19,55 | 12,75 | 21,85 | 24,52 | 12,27 | 15,95 |
| 2010 | 10,90 | 8,40 | 9,95 | 21,21 | 13,36 | 5,39 | 5,84 | 3,85 | 1,75 | 5,75 | 5,51 | 20,85 |
| 2011 | 6,60 | 13,08 | 5,14 | 4,62 | 2,98 | 3,19 | 12,32 | 25,93 | 8,72 | 13,05 | 9,32 | 4,09 |
| 2012 | 4,18 | 3,09 | 2,90 | 7,01 | 7,45 | 24,28 | 7,91 | 4,49 | 2,94 | 3,26 | 2,95 | 2,97 |
| 2013 | 10,28 | 13,66 | 35,24 | 9,08 | 10,34 | 46,96 | 22,36 | 6,04 | 11,47 | 15,80 | 4,73 | 4,76 |
| 2014 | 7,10 | 4,04 | 11,92 | 17,30 | 15,72 | 26,16 | 8,62 | 4,54 | 22,82 | 15,72 | 5,05 | 4,66 |
| 2015 | 11,40 | 6,35 | 5,01 | 3,41 | 11,19 | 10,15 | 43,99 | 6,45 | 7,97 | 16,33 | 23,48 | 24,17 |
| 2016 | 12,81 | 14,80 | 8,47 | 3,61 | 14,63 | 14,85 | 7,95 | 13,78 | 6,92 | 5,09 | 3,16 | 7,04 |
| 2017 | 12,86 | 8,84 | 3,41 | 3,62 | 10,78 | 22,88 | 2,79 | 2,99 | 0,73 | 18,77 | 16,00 | 16,61 |
| 2018 | 23,62 | 6,80 | 8,57 | 6,59 | 2,08 | 3,26 | 1,61 | 1,51 | 2,68 | 7,86 | 4,46 | 2,09 |
| 2019 | 2,37 | 6,38 | 10,84 | 6,01 | 17,44 | 21,80 |  |  |  |  |  |  |

2020