DSP - DESPACHO 3346/2016
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da Pequena Central Hidrelétrica COR 108, no rio Corumbá, nos municípios de Pires do Rio e Urutaí, (GO), de titularidade da Tradener Ltda, Lausimar Aparecida Lôbo Arruda, Ênio Rincon Arruda, Euclides Barbosa da Silva, Maura Rodrigues da Silva, Giovana Maria Rincon Gonçalves Lôbo e Guilherme Rodrigues Lôbo.
Assunto: Registro
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-12-26
Autor: SCG/ANEEL

Nota Técnica nº 927/2016-SCG/ANEEL
Em 20 de dezembro de 2016.
Processo nº: 48500.000429/2015-87
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica COR 108, com Registro Ativo conferido à
Tradener Ltda., Lausimar Aparecida Lôbo Arruda, Ênio
Rincon Arruda, Euclides Barbosa da Silva, Maura
Rodrigues da Silva, Giovana Maria Rincon Gonçalves
Lôbo e Guilherme Rodrigues Lôbo, por meio dos
Despachos nº 365, de 12 de fevereiro de 2015, c/c o
Despacho n° 2.739, de 20 de agosto de 2015, e o Despacho
n° 1.017, de 26 de abril de 2016, localizada nos municípios
de Pires do Rio (Barragem e Casa de Força) e Urutaí
(Barragem), no estado de Goiás.
I – DO OBJETO
1. Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) COR 108, com 30.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035591-7.01, cujo Registro Ativo e empresas para os quais foram
conferidos estão discriminados na Tabela 1, localizada no rio Corumbá, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio
Paraná, nos municípios de Pires do Rio (Barragem e Casa de Força) e Urutaí (Barragem), no estado de Goiás.
Tabela 1 - Relação de empresas que propuseram Projeto Básico referente à PCH COR 108

| Empresa | CNPJ/CPF | Registro Ativo |
| --- | --- | --- |
| Tradener Ltda. | 02.691.745/0001-70 | Despacho nº 365, de |
| Lausimar Aparecida Lôbo Arruda | 277.187.001-00 | 12 de fevereiro de |
| Ênio Rincon Arruda | 234.898.631-00 | 2015, c/c o Despacho |
| Euclides Barbosa da Silva | 014.018.741-34 | n° 2.739, de 20 de |

Interessado

Maura Rodrigues da Silva 010.247.641-17 agosto de 2015, e o
Despacho n° 1.017,
Giovana Maria Rincon Gonçalves Lôbo 335.842.571-15
de 26 de abril de
Guilherme Rodrigues Lôbo 277.880.081-68
2016.
II – DOS FATOS
2. Em 19 de dezembro de 2013, o Despacho n° 4.319 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do
rio rio Corumbá, onde foram identificados 17 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH COR 108.
3. Em 12 de fevereiro de 2015, por meio do Despacho nº 365 também foi conferido Registro Ativo à
Geração de Energia Mato Grosso Ltda. (EPP), cuja razão social foi alterada para Tradener Ltda. (Tradener), por meio
do Despacho n° 2.739, de 20 de agosto de 2015, posteriormente foram incluídos nesse Registro, Lausimar Aparecida
Lôbo Arruda, Ênio Rincon Arruda, Euclides Barbosa da Silva, Maura Rodrigues da Silva, Giovana Maria Rincon
Gonçalves Lôbo e Guilherme Rodrigues Lôbo, por meio do Despacho nº 1.017, de 26 de abril de 2016.

FL. 02 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
4. Em 15 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse
empreendimento.
III – DA ANÁLISE
5. Trata-se da solicitação formulada pelo Interessado para emissão do Despacho de Registro de
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH COR
108.
6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado,
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015:
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA,
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas
do empreendimento.
7. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está
apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
8. Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.319, de 19 de dezembro de 2013.
Tabela 2 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH COR 108

PCH COR 108 Estudos de Inventário Sumário Executivo
17°27'30,6" S 17°27'25,62" S
Localização do Barramento
48°21'14,4" W 48°21'11,21" W

| NA Montante (m) | 616,00 | 616,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 608,00 | 608,00 |
| Queda Bruta (m) | 8,00 | 8,00 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,48 | 1,48 |
| Potência (kW) | 29.400 | 30.000 |
| Energia Média (kWméd) | 17.640,00 | 18.844,18 |
| Vazão QMLT2 (m³/s) | 353,6 | 363,66 |

Tabela 3 - Informações do Inventário
SUB-

NOME DO RIO: rio Corumbá ESTADO: GO 60
BACIA:

DESPACHO: 4.319 DATA: 19/12/2013
1 Por meio da correspondência TR-06/2016, Documento nº 48513.000400/2016-00.
2 Vazão Média de Longo Termo;

FL. 03 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
AUTOR: Optigera S.A e Lemos Construções Transporte, Areia e Cascalho Ltda.
EIXOS

POTÊNCIA: 420kW 17 (dezessete)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de NA Montante NA Jusante Potência Condição
montante Força (m) (m) (kW)
17°26'56" S

PCH COR 113 624 616 29.500 PB Aceito
48°18'47" W

Aproveitamento a Coordenadas do Limite NA Montante NA Jusante Potência Condição
jusante Máximo do Reservatório (m) (m) (kW)
17°28'46" S

PCH COR 92 608 600,48 28.000 DRS3
48°22'17,2" W
III.2 – Aspectos de Gestão
9. As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento
ambiental.
Tabela 4 - Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: Design Head Engenharia e Construtora Ltda

| Responsável Técnico | Nº ART | Nº Registro | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155406800 | PR - 25341/D | Responsável Geral do Projeto |
| Sergio Vicente Novak | 20155584326 | PR - 15463-D | Estudos cartográficos e topográficos |
| Eduardo Gabriel de Pauli Baptista | 5676823-5 | 094145-0 SC | Estudos geotécnicos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155406800 | PR - 25341/D | Estudos hidrológicos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155406800 | PR - 25341/D | Estudos energéticos |
| Alberto de Andrade Pinto | 20155412460 | PR - 25341/D | Estruturas extravasoras |

Tabela 5 - Licenciamento Ambiental
Tipo de licença Não informado
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Tabela 6 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença Não informado
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
3 Esse DRS foi publicado em 06 de junho de 2016, data posterior ao envio do Sumário Executivo à ANEEL.

FL. 04 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
10. Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial
hidráulico.
Tabela 7 – Estudos de Cartografia e Topografia
Queda e níveis operacionais Os dados de queda e níveis operacionais do Sumário Executivo estão iguais aos do
Estudo de Inventário.
Tabela 8 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH COR 108
METODOLOGIA
Simulação pelo SINV ou MSUI quando o rio possui reservatório de regularização a montante.
ADOTADA:
Área de Drenagem

21.556,00 NOME DO RIO DA USINA: Corumbá
da PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
60545000 Pires do Rio Corumbá 20.697
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

| CÓDIGO | NOME | RIO | A.D. (km²): |
| --- | --- | --- | --- |
| 60500000 | Ponte São Bartolomeu | Rio São Bartolomeu | 4.544 |
| 60510010 | Engenheiro Amorin | Rio Corumbá | 15.144 |
| 60540000 | Montes Claros | rio Piracanjuba | 3.687 |
| 60545000 | Piracanjuba | Corumbá | 20.700 |
| 60570080 | UHE Corumba l | Corumbá | 27800 |

Tabela 9 - Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 6.364,00 TR (anos): 1000
TIPO DE VERTEDOURO: Vertedouro com comportas basculantes
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: Enroncamento com núcleo em argila
Alberto de Andrade Pinto Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 20155412460
PR - 25341/D ART4
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
4 Documento nº 48513.013098/2016-00;

FL. 05 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
60545000 Pires do Rio Corumbá 20.697
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Estudos Energéticos A potência de 30.000 kW é superior à estimada no inventário em 2,04%. O
projeto apresentado prevê 9 turbinas de 3.436 kW e 9 geradores de potência
unitária nominal de 3.704 kVA, com 0,9 de fator de potência.
11. Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
12. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados
PCH COR 108 Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 17°27'25,62" S
48°21'11,21" W
Coordenadas da casa de força 17°27'24,81" S
48°21'14,23" W
Potência Instalada Total (kW) 30.000
Número de Unidades Geradoras 9
Potência instalada por gerador (kVA) 3.704
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,9
Potência instalada por turbina (kW) 3.436
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 14,6668960702974
Rendimento nominal por turbina (%) 91,86%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,199999999999999
Hb: Queda bruta nominal (m) 8,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,25%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 108
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
13. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRSPCH referente à PCH COR 108 conforme solicitado pela interessada, bem como o encaminhamento de documento à
Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para
fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental
pertinente junto aos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
14. A presente Nota Técnica tem amparo legal:
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
V – DA CONCLUSÃO
15. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão
do DRS-PCH referente à PCH COR 108 sob a titularidade de Tradener Ltda., Lausimar Aparecida Lôbo Arruda, Ênio
Rincon Arruda, Euclides Barbosa da Silva, Maura Rodrigues da Silva, Giovana Maria Rincon Gonçalves Lôbo e
Guilherme Rodrigues Lôbo.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
16. Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH.
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
De acordo:
HÉLVIO NEVES GUERRA
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
ANEXO
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 108

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1931 638,59 1129,77 1296,52 914,08 432,78 278,90 252,65 240,75 226,09 238,77 255,35 240,98
1932 610,04 773,11 518,93 365,91 249,25 224,75 189,92 184,16 149,73 193,25 249,63 348,70
1933 1055,72 823,71 516,89 472,37 305,30 250,79 228,90 208,61 192,48 207,99 236,13 393,34
1934 448,19 352,77 363,61 299,99 224,56 139,63 140,69 135,19 144,68 171,91 162,90 151,65
1935 540,05 526,28 652,08 784,59 420,50 256,04 202,80 175,24 102,25 136,64 172,96 273,49
1936 265,89 194,76 570,29 392,61 240,91 161,71 166,37 143,90 124,08 129,70 168,34 207,37
1937 275,45 119,21 245,47 297,80 196,97 192,06 164,79 133,39 145,04 163,97 249,08 370,68
1938 403,11 356,96 367,65 285,36 169,59 142,65 149,93 129,10 143,63 125,72 184,47 360,76
1939 367,60 611,58 257,98 214,50 184,35 170,93 149,84 162,60 131,05 142,45 179,42 182,58
1940 278,36 534,82 649,65 304,01 236,74 174,38 155,75 135,32 116,84 160,80 307,37 256,98
1941 449,96 300,69 276,82 327,65 167,72 134,39 131,69 99,21 112,38 121,22 168,74 268,92
1942 394,91 415,81 852,12 435,62 245,08 369,74 229,72 145,81 151,39 148,30 252,43 354,39
1943 1048,08 1079,44 924,75 429,49 261,74 237,29 207,00 153,49 156,25 207,99 331,97 337,61
1944 303,74 458,22 490,44 332,95 251,34 183,62 189,18 157,78 140,53 151,16 266,75 266,96
1945 409,66 605,49 687,47 999,26 451,16 291,34 253,07 226,68 186,71 223,10 323,36 589,95
1946 1129,54 744,64 1016,30 530,53 344,53 253,96 227,63 196,66 204,87 179,46 218,21 337,99
1947 370,51 624,31 1268,18 813,03 352,77 243,54 213,31 183,17 147,32 155,86 136,90 321,34
1948 663,91 611,58 750,93 484,60 220,02 231,02 174,85 149,00 165,15 156,48 127,73 412,68
1949 445,20 796,88 766,70 400,82 280,44 224,75 263,05 234,87 186,24 218,64 305,30 332,37
1950 216,42 494,01 703,46 433,58 288,73 197,52 189,82 155,15 123,45 163,54 403,63 489,56
1951 558,21 709,87 617,90 607,33 348,65 263,31 230,35 200,02 147,55 159,93 145,31 297,64
1952 453,01 458,03 1544,31 740,25 385,66 272,67 221,22 201,09 170,13 193,42 280,49 396,92
1953 376,82 338,40 533,11 549,88 377,68 245,38 215,71 185,66 173,22 249,96 274,50 493,21

1954 405,68 522,41 199,53 231,59 157,50 96,25 104,43 102,85 101,60 96,92 189,54 448,05
1955 544,52 430,97 316,44 380,77 216,79 152,20 109,64 95,42 94,58 157,17 196,39 206,74
1956 557,94 222,17 531,70 337,66 266,97 295,11 211,29 146,84 97,52 128,09 350,53 564,70
1957 612,24 928,47 1343,65 891,97 617,57 498,54 306,59 209,35 173,52 194,22 238,07 421,83
1958 545,77 814,23 735,03 519,19 367,17 268,51 246,35 185,05 137,86 199,06 164,14 236,74
1959 880,61 712,96 1060,43 613,63 323,90 237,29 215,17 189,32 136,42 178,80 333,38 304,31
1960 451,53 542,09 855,31 521,23 389,76 251,88 206,51 149,00 131,73 158,98 229,71 408,72
1961 684,14 1663,35 1239,95 496,82 412,31 289,26 240,54 209,26 146,60 140,16 187,75 333,14
1962 603,16 972,44 1028,93 494,79 352,77 302,80 219,83 227,40 185,86 211,51 387,66 1078,23
1963 1235,26 1158,17 662,25 349,44 255,50 238,03 219,59 201,45 157,56 110,21 147,59 169,84
1964 491,51 597,40 366,46 380,29 257,70 201,84 205,41 174,00 128,76 217,58 310,56 503,23
1965 710,16 1243,16 1979,22 1081,26 457,29 316,17 258,89 226,44 175,30 306,56 456,81 596,50
1966 1068,34 1935,03 1183,22 756,14 428,69 322,36 248,89 224,93 225,55 205,79 350,51 506,20
1967 802,44 1233,65 934,21 611,06 369,03 249,25 223,14 201,30 187,14 162,54 316,38 501,26
1968 443,71 994,24 1283,94 596,48 360,42 300,13 259,35 296,97 224,13 387,81 555,32 514,03
1969 341,23 389,36 375,69 270,26 245,44 171,17 160,22 142,80 136,09 169,14 461,46 437,07
1970 606,28 1713,79 991,03 390,56 255,50 214,85 231,97 211,99 210,89 214,12 311,41 241,73
1971 221,72 221,18 238,74 238,29 154,24 122,09 103,89 133,63 132,34 205,17 469,27 572,92

FL. 08 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 108

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1972 268,80 257,17 273,51 325,51 220,04 183,99 147,92 114,15 102,67 203,46 291,75 504,12
1973 485,07 635,69 831,64 772,93 329,47 238,95 189,48 152,92 144,92 329,79 444,78 498,77
1974 432,09 424,54 886,22 860,12 407,23 286,70 206,99 218,30 184,82 273,78 202,50 249,98
1975 179,74 354,06 258,18 529,72 252,55 185,73 154,69 154,86 121,16 151,33 215,38 128,36
1976 197,41 272,00 427,61 303,09 210,95 144,31 125,64 105,59 117,82 156,00 245,93 755,45
1977 792,21 747,96 360,77 422,51 262,69 203,16 164,68 166,07 153,97 146,76 236,69 251,68
1978 1005,40 704,48 786,98 504,65 330,70 244,12 203,29 193,92 152,22 195,65 226,29 338,44
1979 1261,03 906,21 785,02 555,60 344,16 271,59 227,11 187,35 177,88 179,59 255,76 294,62
1980 1050,85 1732,17 729,97 612,73 380,51 287,30 231,47 196,62 175,47 170,90 276,98 429,92
1981 552,39 352,93 491,71 488,33 301,22 236,20 222,33 198,55 149,19 282,66 549,19 486,01
1982 1389,78 806,02 1386,32 826,15 477,42 359,30 274,01 227,18 230,52 264,74 290,99 417,39
1983 1197,49 1778,78 1349,10 824,60 465,23 359,71 286,07 234,50 223,22 274,71 491,01 794,14
1984 621,72 454,52 455,38 497,32 296,73 214,31 174,18 158,88 166,01 170,42 161,92 207,12
1985 922,89 580,47 632,93 451,18 277,04 208,57 181,12 170,55 159,78 192,57 271,90 387,01
1986 481,14 498,95 346,83 221,46 195,01 129,46 129,66 131,54 133,43 132,69 126,11 113,28
1987 248,66 323,28 428,71 389,49 303,40 176,10 134,27 139,31 123,55 124,74 340,28 564,20
1988 461,91 517,90 942,56 577,89 368,39 256,75 201,87 192,37 145,81 215,93 315,44 421,30
1989 288,63 487,42 496,82 287,36 197,74 165,34 139,32 128,94 115,22 168,76 321,63 1312,79
1990 909,85 572,63 441,17 374,39 324,48 230,78 208,22 140,95 163,57 155,25 202,73 214,78
1991 338,21 404,68 843,80 764,96 432,31 248,64 212,95 183,61 202,37 174,01 276,58 527,62
1992 463,14 1009,85 554,52 760,93 424,94 288,05 233,84 200,73 207,37 372,24 728,91 928,89
1993 674,35 937,51 651,89 520,40 334,19 258,58 204,00 203,26 173,67 184,86 216,84 467,61
1994 901,81 736,83 1521,07 862,44 406,37 313,17 254,81 215,53 195,35 176,70 306,11 463,69
1995 419,10 587,05 533,45 584,55 374,43 252,77 192,58 182,63 161,72 150,41 251,79 329,09
1996 194,07 222,31 354,50 274,74 207,32 126,77 107,68 108,09 97,53 104,32 200,17 198,33
1997 595,11 387,77 489,44 630,42 347,19 267,64 202,24 165,59 154,03 131,94 155,94 243,64

1998 337,48 452,73 418,36 279,32 191,78 143,04 115,49 87,31 62,02 94,72 257,76 294,76
1999 282,40 222,43 467,14 229,85 150,75 98,88 80,49 129,83 123,44 157,31 275,28 296,42
2000 322,48 412,38 718,83 358,74 229,12 185,69 144,74 148,27 152,07 127,06 296,92 373,01
2001 351,54 272,85 435,67 330,99 198,51 160,33 132,49 138,72 139,20 173,89 267,89 252,34
2002 617,44 826,42 458,30 330,72 207,09 154,87 145,21 152,51 124,05 110,55 181,38 201,54
2003 294,86 396,59 468,34 386,48 212,65 157,29 141,96 148,41 136,95 134,16 215,51 191,00
2004 496,90 1399,42 1180,19 982,96 506,27 303,62 235,17 224,62 182,15 171,79 219,91 254,89
2005 418,05 875,06 1035,60 489,45 321,10 240,21 204,42 209,16 161,28 143,99 216,94 476,75
2006 502,29 480,19 850,73 950,50 404,72 276,95 244,41 199,04 180,67 383,17 452,72 748,16
2007 1149,60 1304,36 595,21 424,92 285,80 215,94 183,52 179,89 146,41 146,66 171,60 313,44
2008 312,81 646,68 845,11 489,69 293,20 217,70 184,29 134,99 167,41 145,36 188,65 355,76
2009 336,42 606,76 396,18 650,48 384,06 246,10 178,10 156,16 166,45 285,03 320,85 564,32
2010 515,36 374,26 417,26 387,49 203,78 148,43 142,88 147,28 120,01 179,14 285,56 480,56
2011 540,40 467,46 816,29 474,47 276,91 215,31 164,92 131,54 114,15 226,96 251,17 396,69
2012 780,21 627,75 440,04 375,63 245,26 198,82 146,66 155,35 164,54 140,93 314,19 246,71
2013 385,44 420,35 437,47 677,38 283,49 229,12 160,48 131,64 132,96 177,97 198,46 353,86

FL. 09 da Nota Técnica nº 927/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016