REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 9599/2021
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Conhece e, no mérito, concede provimento do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Transleste de Transmissão; bem como nega conhecimento, por intempestivo, ao requerimento interposto pela CGT Eletrosul; e altera a Resolução Autorizativa ANEEL 7.761, de 9 de abril de 2019.
Assunto: Mérito
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-02-04
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.599, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
Altera a Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.761, de 9
de abril de 2019.
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no artigo 17
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no artigo 12
do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto nº 2.655,
de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no artigo 4º,
inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa ANEEL nº, de
16 de dezembro de 2014, bem como o que consta do Processo nº 48500.006113/2017-61;
Considerando que Diretoria Colegiada da ANEEL decidiu: (i) conhecer do Pedido de
Reconsideração interposto pela Companhia Transleste de Transmissão pleiteando alteração na referida
Resolução e, no mérito, dar-lhe provimento, alterando a descrição de reforço autorizado e (ii) não
conhecer, por intempestivo, o Requerimento interposto pela CGT Eletrosul e, de ofício, retificar os
reforços autorizados sob responsabilidade da Requerente, resolve:
Art. 1º Alterar a Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.761, de 9 de abril de 2019, por meio da
substituição do Anexo daquela Resolução pelo Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
ANEXO RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.599, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Adequação para que todos os
contatos que partem o
esquema para falha de
Concluído em

AETE 017521/2015 SE COXIPO 230 disjuntor sejam isolados por
15/12/2017
chaves/bloco de testes - LT
230 kV Coxipó - Cuiabá C1 e
C2
Instalar chaves/blocos de
testes para isolar os contatos
que atuam diretamente nas Concluído em

AETE 017519/2015 SE COXIPO 230
bobinas de disparo dos 15/12/2017
disjuntores - LT 230 kV
Coxipó - Cuiabá C1 e C2
Instalar chaves/blocos de
testes para isolar os contatos
que atuam diretamente nas
bobinas de disparo dos Concluído em

AETE 017522/2015 SE CUIABA 230
disjuntores - LT 230 kV 15/12/2017
Cuiabá - Rondonópolis C1 e
LT 230 kV Coxipó - Cuiabá C1
e C2
Adequação para que todos os
contatos que partem o
esquema para falha de
disjuntor sejam isolados por Concluído em

AETE 017524/2015 SE CUIABA 230
chaves/bloco de testes - LT 15/12/2017
230 kV Cuiabá - Rondonópolis
C1 e LT 230 kV Coxipó -
Cuiabá C1 e C2
Instalar chaves/blocos de
testes para isolar os contatos
que atuam diretamente nas
Concluído em

AETE 017525/2015 SE RONDONOPOLIS 230 bobinas de disparo dos
15/12/2017
disjuntores - LT 230 kV
Cuiabá - Rondonópolis C1 e
CSE 230 kV
Adquirir e instalar sistema de

AFLUENTE 017528/2015 SE BRUMADO II 230 corrente contínua para Até 31/07/2019
TELECOM
Substituição do banco de

AFLUENTE 017529/2015 SE FORD 230 Até 31/12/2018
baterias
Retrofit de painel de
proteção e controle,
relocação de painel da casa
de comando da FORD para

AFLUENTE 017535/2015 SE FORD 230 Até 31/12/2021
casa de comando da COELBA,
instalação de painel adicional
com equipamentos de
Supervisão e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituir a proteção atual de
forma a permitir criação de

ATE III 017542/2015 SE ITACAIUNAS 230 lógica ou habilitação da Até 36
função de zona morta na
seção Y.
Contratação de 01 link tipo
TC-DATA da operadora OI
entre as subestações
Brasnorte e Nova Mutum,
independente fisicamente do
OPGW da LT Brasnorte/Nova
Mutum e; Instalação de 02
PDHs (01 na SE Brasnorte, 01 Concluído em

BRASNORTE 002134/2016 SE NOVA MUTUM 230
na SE Nova Mutum) para 02/03/2018
viabilizar a comunicação dos
relés (teleproteção relé à
relé). Atendimento ao Anexo
II (Item 7.3.2) do Plano de
Ação (DESPACHO 966 -
ANEEL) e Procedimentos de
Rede Vigentes.
Instalar 02 conjuntos de
bancos de Baterias e
Retificadores 48 Vcc Concluído em

BRASNORTE 002138/2016 SE NOVA MUTUM 230
independentes entre si para 11/01/2018
o sistema de
Telecomunicações
Instalar 02 conjuntos de
bancos de Baterias e
Retificadores 48 Vcc Concluído em

BRASNORTE 017549/2015 SE JAURU outros
independentes entre si para 15/01/2018
o sistema de
Telecomunicações
Substituição do sistema de
oscilografia digital existente

BRASNORTE SE JUBA 230 kV (SEs Jauru e Juba) para Até 31/03/2018
possibilitar a correta
localização de defeitos na LT.
BRILHANTE Implantação de 02 Bancos de

017558/2015 SE ANASTACIO 230 Até 36
TRANSMISSORA baterias 48/Vcc.
BRILHANTE Implantação de 02 Bancos de

017559/2015 SE CHAPADAO 230 Até 36
TRANSMISSORA baterias 48/Vcc.
BRILHANTE Implantação de 02 Bancos de

017560/2015 SE IMBIRUSSU 230 Até 36
TRANSMISSORA baterias 48/Vcc.
BRILHANTE Implantação de 02 Bancos de

017562/2015 SE IVINHEMA 2 230 Até 36
TRANSMISSORA baterias 48/Vcc.
BRILHANTE Implantação de 02 Bancos de

017561/2015 SE RIO BRILHANTE 230 Até 36
TRANSMISSORA baterias 48/Vcc.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação
BRILHANTE

000760/2014 SE CHAPADAO 230 e relés de proteção Até 36
TRANSMISSORA
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação
BRILHANTE

000759/2014 SE IMBIRUSSU 230 e relés de proteção Até 36
TRANSMISSORA
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação
BRILHANTE

000761/2014 SE SIDROLANDIA 2 230 e relés de proteção Até 36
TRANSMISSORA
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação
BRILHANTE

000762/2014 SE ANASTACIO 230 e relés de proteção Até 60
TRANSMISSORA
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Implantação de unidade de
medição de fasores (PMU),
que constituirá a Rede de
Sincrofasores, para leitura
dos valores de amplitude das
tensões e das correntes de
CAIUÁ fase e dos respectivos

017573/2015 SE CASCAVEL NORT 230 Até 60
TRANSMISSORA ângulos, com uma base de
tempo única para a
referência angular e envio
dos sincrofasores ao Sistema
de Medição de Sincrofasores
(SMSF) do Sistema
Interligado.
Implantação de unidade de
medição de fasores (PMU),
que constituirá a Rede de
Sincrofasores, para leitura
dos valores de amplitude das
CAIUÁ tensões e das correntes de

017572/2015 SE SANTAQUITERIA 230 Até 60
TRANSMISSORA fase e dos respectivos
ângulos, com uma base de
tempo única para a
referência angular e envio
dos sincrofasores ao Sistema
de Medição de Sincrofasores

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
(SMSF) do Sistema
Interligado
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de

CATXERE 017578/2015 SE CUIABA 500 Até 36
telecomunicações, com a
instalação de mais um
retificador de 48 V.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de

CATXERE 017581/2015 SE R.VERDE NORTE 500 Até 36
telecomunicações, com a
instalação de mais um
retificador de 48 V.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de

CATXERE 017574/2015 SE RIBEIRAOZINHO 500 Até 36
telecomunicações, com a
instalação de mais um
retificador de 48 V.
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV ALEGRETE 2 LT 230 kV
ALEGRETE 2 /MACAMBARA

CEEE-GT 017596/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
C-1 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV ALEGRETE 2 LT 230 kV
ALEGRETE 2 /URUGUAIANA 5

CEEE-GT 017597/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
C-1 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV ALEGRETE 2 LT 230 kV
ALEGRETE 2 /LIVRAMENTO 2

CEEE-GT 017598/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
C-1 RS , incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle do MC
230 kV RTB 230 kV 25 Mvar
ALEGRETE 2 RT1 RS ,

CEEE-GT 017599/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle do MC
230 kV RTB 230 kV 25 Mvar
ALEGRETE 2 RT2 RS ,

CEEE-GT 017600/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle do MC
230 kV RTL 230 kV 25 Mvar
ALEGRETE 2 RT3 RS ,

CEEE-GT 017601/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 20
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV ALEGRETE 2 LT 230

CEEE-GT 017602/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
kV ALEGRETE 2
/URUGUAIANA 5 C-1 RS
EL 230 kV ALEGRETE 2 LT 230
kV ALEGRETE 2
/MACAMBARA C-1 RS
EL 230 kV ALEGRETE 2 LT 230
kV ALEGRETE 2
/LIVRAMENTO 2 C-1 RS
EL 230 kV ALEGRETE 2 LT 230
kV UTE URUGUAIANA
/ALEGRETE 2 C-1 RS
EL 230 kV ALEGRETE 2 LT 230
kV S.VICENTE SUL /ALEGRETE
2 C-1 RS
MC 230 kV RTB 230 kV 25

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS
MC 230 kV RTB 230 kV 25
Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
ALEGRETE 2 MG1 RS IB1
MC 230 kV TR 230/69 kV
ALEGRETE 2 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
ALEGRETE 2 TR2 RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017609/2015 SE ALEGRETE2 230 Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017610/2015 SE ALEGRETE2 outros Instalação de GMG Até 60
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV BAGE 2 LT 230 kV
PRE.MEDICI /BAGE 2 C-1 RS,

CEEE-GT 017613/2015 SE BAGE2 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230

CEEE-GT 017614/2015 SE BAGE2 230 Até 60
kV BAGE 2 LT 230 kV BAGE 2
/LIVRAMENTO 2 C-1 RS
Instalação de proteção
diferencial de barras unitária
no setor de 230 kV, incluindo
adequações civis na sala de
comando, instalação de
cabos de controle, instalação
de 1 unidade de "Proteção de
Barra Unidade central" e 5
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de

CEEE-GT 017615/2015 SE BAGE2 230 transmissão: Até 60
EL 230 kV BAGE 2 LT 230 kV
PRE.MEDICI /BAGE 2 C-1 RS
EL 230 kV BAGE 2 LT 230 kV
BAGE 2 /LIVRAMENTO 2 C-1
RS
IB 230 kV MG 230 kV BAGE 2
MG1 RS IB1
MC 230 kV TR 230/69 kV
BAGE 2 TR2 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
BAGE 2 TR1 RS

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de 2o retificador

CEEE-GT 017617/2015 SE BAGE2 outros para o sistema Vcc de Até 60
Telecomunicações
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017618/2015 SE BAGE2 230 transferência automática de Até 60
fonte CA
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão EL 138 kV
C.INDUSTRIAL LT 138 kV
C.INDUSTRIAL /CANOAS 3 C-1
RS (EL 138 kV C.INDUSTRIAL

CEEE-GT 479/2016 SE C.INDUSTRIAL 138 Até 60
LT 138 kV C.INDUSTRIAL
/CANOAS 3 C-1 RS).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão EL 138 kV
C.INDUSTRIAL LT 138 kV
SCHARLAU /C.INDUSTRIAL C2 RS (EL 138 kV C.INDUSTRIAL

CEEE-GT 480/2016 SE C.INDUSTRIAL 138 Até 60
LT 138 kV SCHARLAU
/C.INDUSTRIAL C-2 RS).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão Amarre 138 kV (24-3)
(IB 138 kV MG 230 kV

CEEE-GT 558/2016 SE C.INDUSTRIAL 138 C.INDUSTRIAL MG1 RS IB1). Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão MC 138 kV TR
230/138 kV C.INDUSTRIAL
AT2 RS (MC 138 kV TR

CEEE-GT 483/2016 SE C.INDUSTRIAL 138 Até 60
230/138 kV C.INDUSTRIAL
AT2 RS). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 2000 A.
Substituição do sistema de
proteção e controle,

CEEE-GT 575/2016 SE C.INDUSTRIAL 138 incluindo cabos, do IB 138 kV Até 60
MG 230 kV C.INDUSTRIAL
MG1 RS IB1.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV C.INDUSTRIAL LT 230 kV
C.INDUSTRIAL /PORTO

CEEE-GT 017591/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 ALEGRE 9 C-1 RS, incluindo Até 60
adequações civis na sala de
comando e substituição dos
cabos de corrente, tensão e
controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV C.INDUSTRIAL LT 230 kV
C.INDUSTRIAL

CEEE-GT 017662/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 /CHARQUEADAS C-1 RS, Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV C.INDUSTRIAL SRI1,

CEEE-GT 017663/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 incluindo adequações civis na Até 60
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV C.INDUSTRIAL LT 230 kV
C.INDUSTRIAL /GRAVATAI 2

CEEE-GT 017664/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 Até 60
C-2 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle daEL 230
kV C.INDUSTRIAL LT 230 kV
C.INDUSTRIAL /GRAVATAI 2

CEEE-GT 017665/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 Até 60
C-3 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV C.INDUSTRIAL LT 230 kV
C.INDUSTRIAL /GRAVATAI 2

CEEE-GT 017666/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 Até 60
C-4 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle do MC
230 kV TR 230/138 kV
C.INDUSTRIAL AT1 RS,

CEEE-GT 017667/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle do MC
230 kV TR 230/138 kV
C.INDUSTRIAL AT2 RS,

CEEE-GT 017668/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 40
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/V.AIRES C-1 RS

CEEE-GT 017669/2015 SE C.INDUSTRIAL 230 Até 60
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/PORTO ALEGRE 9 C-2 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/P.PETROQUIMIC C-1 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL /NOVA
STA RITA C-3 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL /NOVA
STA RITA C-2 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL /NOVA
STA RITA C-1 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/GUAIBA 2 C-1 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
230 kV C.INDUSTRIAL
/GRAVATAI 2 C-4 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/GRAVATAI 2 C-3 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/GRAVATAI 2 C-2 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/CHARQUEADAS C-1 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/CANOAS 2 C-1 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL LT
230 kV C.INDUSTRIAL
/CANOAS 1 C-1 RS
EL 230 kV C.INDUSTRIAL SRI1
MC 230 kV TR 230/23 kV
C.INDUSTRIAL TR2 RS
MC 230 kV TR 230/23 kV
C.INDUSTRIAL TR1 RS
MC 230 kV TR 230/138 kV
C.INDUSTRIAL AT2 RS
MC 230 kV TR 230/138 kV
C.INDUSTRIAL AT1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
C.INDUSTRIAL MG1 RS IB2
IB 230 kV MG 230 kV
C.INDUSTRIAL MG1 RS IB1
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Dom
Feliciano (EL 69 kV

CEEE-GT 444/2016 SE CAMAQUA 69 CAMAQUA ECZ). Capacidade Até 60
do novo equipamento:
Corrente de curto-circuito de
31,5 kA. Corrente nominal de
1000/1200 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão TR-1 230 kV (MC 230
kV TR 230/69 kV CAMAQUA

CEEE-GT 443/2016 SE CAMAQUA 230 TR1 RS). Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 25 kA.
Corrente nominal de 600/800
A.
Substituição do sistema de

CEEE-GT 529/2016 SE CAMAQUA 230 supervisão da subestação Até 60
Camaquã 230 kV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV CAMAQUA LT 230 kV
PRE.MEDICI /CAMAQUA C-1

CEEE-GT 017583/2015 SE CAMAQUA 230 Até 60
RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 8
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para

CEEE-GT 017621/2015 SE CAMAQUA 230 Até 60
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV CAMAQUA LT 230
kV PRE.MEDICI /CAMAQUA
C-1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAMAQUA TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAMAQUA TR5 RS
EL 230 kV CAMAQUA LT 230
kV CAMAQUA /GUAIBA 2 C-1
RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017622/2015 SE CAMAQUA 230 Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017623/2015 SE CAMAQUA 230 Instalação de GMG Até 60
Substituição do terno do

CEEE-GT 017627/2015 SE CAMPO BOM 230 Tranformador de Potencial Até 60
da barra Principal de 230 kV

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 22
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAMPO BOM TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAMPO BOM TR2 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAMPO BOM TR3 RS

CEEE-GT 017628/2015 SE CAMPO BOM 230 Até 60
MC 230 kV TR 230/23 kV
CAMPO BOM TR6 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAMPO BOM TR7 RS
MC 230 kV BC 230 kV 100
MVAr CAMPO BOM BC1 RS
IB 230 kV MG 230 kV CAMPO
BOM MG1 RS IB1
EL 230 kV CAMPO BOM LT
230 kV CAMPO BOM
/GRAVATAI 2 C-1 RS
EL 230 kV CAMPO BOM LT
230 kV CAMPO BOM
/GRAVATAI 2 C-2 RS
EL 230 kV CAMPO BOM LT
230 kV CAMPO BOM /CAXIAS
C-1 RS
EL 230 kV CAMPO BOM LT
230 kV CAMPO BOM /CAXIAS
C-2 RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017636/2015 SE CAMPO BOM outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017637/2015 SE CAMPO BOM outros Instalação de GMG Até 60

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 10
unidades de "Proteção de

CEEE-GT 017639/2015 SE CANOAS 2 230 Até 60
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
IB 230 kV MG 230 kV
CANOAS 2 MG1 RS IB1
EL 230 kV CANOAS 2 LT 230
kV CANOAS 2 /GRAVATAI 2 C1 RS
EL 230 kV CANOAS 2 LT 230
kV C.INDUSTRIAL /CANOAS 2
C-1 RS
UTE SEPÉ TIARAJU (UG-1)
UTE SEPÉ TIARAJU (UG-2)
Instalação de relés de
supervisão de tensão nos
circuitos de disparo das EL
230 kV CASTERTECH LT 230

CEEE-GT 017868/2015 SE CASTERTECH 230 kV CAXIAS SUL 2 Até 60
/CASTERTECH C-1 RS e EL 230
kV CASTERTECH LT 230 kV
CASTERTECH /CAXIAS SUL 6
C-1 RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017643/2015 SE CAXIAS outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 8
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para

CEEE-GT 017644/2015 SE CAXIAS SUL 2 230 as seguintes funções de Até 60
transmissão:
MC 230 kV TR 230/69 kV
CAXIAS SUL 2 TR1 RS
EL 230 kV CAXIAS SUL 2 LT
230 kV CAXIAS SUL 2
/FARROUPILHA C-1 RS
EL 230 kV CAXIAS SUL 2 LT
230 kV CAXIAS SUL 2
/CASTERTECH C-1 RS
IB 230 kV MG 230 kV CAXIAS
SUL 2 MG1 RS IB1

CEEE-GT 017651/2015 SE CAXIAS SUL 2 230 Instalação de GMG Até 60
Substituição do sistema de
proteção e controle do TR
230/69 kV CAXIAS SUL 2 TR1

CEEE-GT 017652/2015 SE CAXIAS SUL 2 230 RS, incluindo adequações Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Instalação de TCs nas buchas

CEEE-GT 017653/2015 SE CAXIAS SUL 2 outros H0 e X0 do do TR 230/69 kV Até 60
CAXIAS SUL 2 TR1 RS
Substituição do RDP da SE

CEEE-GT 017655/2015 SE CAXIAS SUL 2 230 Até 60
Caxias 2

CEEE-GT 017656/2015 SE CAXIAS SUL 5 230 Instalação de RDP Até 60
Instalação de 2a fonte de

CEEE-GT 017659/2015 SE CAXIAS SUL 5 outros Até 60
alimentação CA

CEEE-GT 017660/2015 SE CAXIAS SUL 5 outros Instalação de GMG Até 60
Instalação de disjuntor para

CEEE-GT 017942/2015 SE CRUZ ALTA 1 23 complementação do módulo Até 60
de conexão de 23 kV do TR-3.
Instalação de disjuntor para
complementação do módulo

CEEE-GT 017946/2015 SE CRUZ ALTA 1 23 Até 60
de interbarras de 23 kV entre
as barras P1 e P2.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras unitária
no setor de 230 kV, incluindo
adequações civis na sala de
comando, instalação de
cabos de controle, instalação
de 1 unidade de "Proteção de
Barra Unidade central" e 4
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de

CEEE-GT 017595/2015 SE ELDORADO SUL 230 transmissão: Até 60
MC 230 kV TR 230/23 kV
ELDORADO SUL TR1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
ELDORADO SUL MG1 RS IB1
EL 230 kV ELDORADO SUL LT
230 kV GUAIBA 2
/ELDORADO SUL C-1 RS
EL 230 kV ELDORADO SUL LT
230 kV ELDORADO SUL
/PORTO ALEGRE 9 C-1 RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017674/2015 SE GARIBALDI 1 outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017675/2015 SE GARIBALDI 1 outros Instalação de GMG Até 60
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão EL 69 kV GRAVATAI 2
PAL16 (EL 69 kV GRAVATAI 2

CEEE-GT 432/2016 SE GRAVATAI2 69 PAL16). Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1600/2000 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Viamão 1 (EL
69 kV GRAVATAI 2 VLAMA).

CEEE-GT 433/2016 SE GRAVATAI2 69 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1600/2000 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão EL 69 kV GRAVATAI 2
CACH2 (EL 69 kV GRAVATAI 2

CEEE-GT 426/2016 SE GRAVATAI2 69 CACH2). Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1600/2000 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão EL 69 kV GRAVATAI 2
GRAV1 (EL 69 kV GRAVATAI 2

CEEE-GT 427/2016 SE GRAVATAI2 69 GRAV1). Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1600/2000 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão BC-1 (Banco de
Capacitores 1). Capacidade

CEEE-GT 561/2016 SE GRAVATAI2 23 Até 60
do novo equipamento:
Corrente de curto-circuito de
31,5 kA. Corrente nominal de
800/1000 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão BC-2 (Banco de
Capacitores 2). Capacidade

CEEE-GT 562/2016 SE GRAVATAI2 23 Até 60
do novo equipamento:
Corrente de curto-circuito de
31,5 kA. Corrente nominal de
800/1000 A.

CEEE-GT 017686/2015 SE GRAVATAI3 outros Instalação de GMG Até 60
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017688/2015 SE GUAIBA 2 outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017689/2015 SE GUAIBA 2 outros Instalação de GMG Até 60
Implementação de

CEEE-GT 017887/2015 SE GUAIBA 2 230 Até 60
teleproteção/TDD da LT PAL9
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017692/2015 SE GUARITA outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017693/2015 SE GUARITA outros Instalação de GMG Até 60

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição dos
transformadores de corrente

CEEE-GT 017696/2015 SE GUARITA 230 da EL 230 kV GUARITA LT 230 Até 60
kV PASSO FUNDO /GUARITA
C-1 RS
Substituição dos
transformaodres de corrente

CEEE-GT 017697/2015 SE GUARITA 230 da EL 230 kV GUARITA LT 230 Até 60
kV GUARITA /SANTA ROSA 1
C-1 RS

CEEE-GT 017703/2015 SE LAJEADO 2 outros Instalação de GMG Até 60
Substituição dos
transformadores de corrente

CEEE-GT 017706/2015 SE LAJEADO 2 230 Até 60
de 230 kV do MC 230 kV TR
230/69 kV LAJEADO 2 TR1 RS
Substituição dos
transformadores de corrente

CEEE-GT 017707/2015 SE LAJEADO 2 230 Até 60
de 230 kV do MC 230 kV TR
230/69 kV LAJEADO 2 TR2 RS
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV LIVRAMENTO 2 LT 230 kV
ALEGRETE 2 /LIVRAMENTO 2

CEEE-GT 017708/2015 SE LIVRAMENTO 2 230 Até 60
C-1 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230

CEEE-GT 017709/2015 SE LIVRAMENTO 2 230 kV LIVRAMENTO 2 LT 230 kV Até 60
BAGE 2 /LIVRAMENTO 2 C-1
RS

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 12
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:

CEEE-GT 017710/2015 SE LIVRAMENTO 2 230 EL 230 kV LIVRAMENTO 2 LT Até 60
230 kV BAGE 2 /LIVRAMENTO
2 C-1 RS
EL 230 kV LIVRAMENTO 2 LT
230 kV ALEGRETE 2
/LIVRAMENTO 2 C-1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
LIVRAMENTO 2 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
LIVRAMENTO 2 TR4 RS
MC 230 kV RTB 230 kV 30
Mvar LIVRAMENTO 2 RT1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
LIVRAMENTO 2 MG1 RS IB1
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017711/2015 SE LIVRAMENTO 2 outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017712/2015 SE LIVRAMENTO 2 outros Instalação de GMG Até 60
Substituição do sistema de
proteção e controle do TR
230/69 kV LIVRAMENTO 2

CEEE-GT 017898/2015 SE LIVRAMENTO 2 230 TR1 RS, incluindo adequações Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV MACAMBARA LT 230 kV
ALEGRETE 2 /MACAMBARA
C-1 RS, incluindo adequações

CEEE-GT 017714/2015 SE MACAMBARA 230 Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle e
substituição dos cabos de
tensão, corrente e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV MACAMBARA LT 230 kV
SAO BORJA2 2 /MACAMBARA
C-1 RS, incluindo adequações

CEEE-GT 017715/2015 SE MACAMBARA 230 Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle e
substituição dos cabos de
tensão, corrente e controle
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 14
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV MACAMBARA LT

CEEE-GT 017717/2015 SE MACAMBARA 230 Até 60
230 kV MACAMBARA /SAO
BORJA 2 C-1 RS
EL 230 kV MACAMBARA LT
230 kV ALEGRETE 2
/MACAMBARA C-1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
MACAMBARA TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
MACAMBARA TR5 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
MACAMBARA TR7 RS
MC 230 kV BC 230 kV 30
Mvar MACAMBARA BC1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
MACAMBARA MG1 RS IB1
Substituição dos sistemas de
proteção do TR 230/69 kV
NOVA PRATA 2 TR1 RS,

CEEE-GT 017586/2015 SE NOVA PRATA 2 230 incluindo adequações civis na Até 60
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição dos sistemas de
proteção do TR 230/69 kV
NOVA PRATA 2 TR2 RS,

CEEE-GT 017587/2015 SE NOVA PRATA 2 230 incluindo adequações civis na Até 60
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 12
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:

CEEE-GT 017722/2015 SE NOVA PRATA 2 230 Até 60
MC 230 kV TR 230/69 kV
NOVA PRATA 2 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
NOVA PRATA 2 TR2 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
NOVA PRATA 2 TR5 RS (TR-7)
IB 230 kV MG 230 kV NOVA
PRATA 2 MG1 RS IB1
EL 230 kV NOVA PRATA 2 LT
230 kV PASSO FUNDO /NOVA
PRATA 2 C-1 RS
EL 230 kV NOVA PRATA 2 LT
230 kV MONTE CLARO
/NOVA PRATA 2 C-1 RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017725/2015 SE NOVA PRATA 2 outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017726/2015 SE NOVA PRATA 2 outros Instalação de GMG Até 60
Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade Industrial

CEEE-GT 13781/2016 SE NOVA STA RITA 230 C1 (DJ 10). Capacidade do Até 60
novo equipamento: Corrente
de curto-circuito ≥ 50 kA.
Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade Industrial

CEEE-GT 13782/2016 SE NOVA STA RITA 230 C2 (DJ 11). Capacidade do Até 60
novo equipamento: Corrente
de curto-circuito ≥ 50 kA.
Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade Industrial

CEEE-GT 13783/2016 SE NOVA STA RITA 230 C3 (DJ 12). Capacidade do Até 60
novo equipamento: Corrente
de curto-circuito ≥ 50 kA.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Lajeado 2 (DJ 3).

CEEE-GT 13784/2016 SE NOVA STA RITA 230 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.
Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Polo Petroquimico

CEEE-GT 13785/2016 SE NOVA STA RITA 230 (DJ 5). Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.
Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Itaúba (DJ

CEEE-GT 13786/2016 SE NOVA STA RITA 230 4).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 12
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:

CEEE-GT 017721/2015 SE OSORIO 2 230 Até 60
MC 230 kV TR 230/69 kV
OSORIO 2 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
OSORIO 2 TR2 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
OSORIO 2 TR5 RS
IB 230 kV MG 230 kV OSORIO
2 MG1 RS IB1
EL 230 kV OSORIO 2 LT 230
kV TAQUARA /OSORIO 2 C-1
RS
EL 230 kV OSORIO 2 LT 230
kV FIBRAPLAC /OSORIO 2 C-1
RS
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 230 kV Cidade
Industrial (EL 230 kV
P.PETROQUIMIC LT 230 kV

CEEE-GT 441/2016 SE P.PETROQUIMIC 230 Até 60
C.INDUSTRIAL
/P.PETROQUIMIC C-1 RS).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Corrente nominal de
1600/2000 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 230 kV UHE Itaúba
(EL 230 kV P.PETROQUIMIC
LT 230 kV ITAUBA

CEEE-GT 442/2016 SE P.PETROQUIMIC 230 /P.PETROQUIMIC C-1 RS). Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1600/2000 A.
Substituição de 1 Disjuntor
do vão Amarre (24-1).
Capacidade do novo

CEEE-GT 457/2016 SE P.PETROQUIMIC 230 Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1250 A.
Substituição de 1 Disjuntor
do vão TR 230/69 kV -TR7
(52-1). Capacidade do novo

CEEE-GT 464/2016 SE P.PETROQUIMIC 230 Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1250 A.
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017731/2015 SE P.PETROQUIMIC outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017732/2015 SE P.PETROQUIMIC outros Instalação de GMG Até 60
Substituição do sistema de
proteção e controle(incluindo

CEEE-GT 489/2016 SE PELOTAS3 138 Até 60
cabos) do módulo EL 138 kV
PELOTAS 3 PELOTAS 1/2.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 14
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV PELOTAS 3 LT 230

CEEE-GT 017729/2015 SE PELOTAS3 230 kV PRE.MEDICI /PELOTAS 3 C- Até 60
1 RS
EL 230 kV PELOTAS 3 LT 230
kV PELOTAS 3 /QUINTA C-1
RS
EL 230 kV PELOTAS 3 LT 230
kV CAMAQUA 3 /PELOTAS 3
C-1 RS
MC 230 kV TR 230/138 kV
PELOTAS 3 AT3 RS
MC 230 kV TR 230/138 kV
PELOTAS 3 AT2 RS
MC 230 kV TR 230/138 kV
PELOTAS 3 AT1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
PELOTAS 3 MG1 RS IB1
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Porto Alegre
2 C1 (LT 69 kV PAL2 C1).

CEEE-GT 576/2016 SE PORTO ALEGRE9 69 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Porto Alegre
2 C2 (LT 69 kV PAL2 C2).

CEEE-GT 578/2016 SE PORTO ALEGRE9 69 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40,0 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 230 kV Porto
Alegre 4 (LT 230 kV PAL 4).

CEEE-GT 573/2016 SE PORTO ALEGRE9 230 Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 2000 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV BIA/UPAL (LT
69 kV BIA/UPAL). Capacidade

CEEE-GT 571/2016 SE PORTO ALEGRE9 69 Até 60
do novo equipamento:
Corrente de curto-circuito de
31,5 kA. Corrente nominal de
1200 A.
Substituição do sistema de
proteção e controle,

CEEE-GT 577/2016 SE PORTO ALEGRE9 69 incluindo cabos, do EL 69 kV Até 60
PORTO ALEGRE 9 DIST1 (LT
69 kV Bianchini).
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV PORTO ALEGRE 9 LT 230
kV C.INDUSTRIAL /PORTO

CEEE-GT 017592/2015 SE PORTO ALEGRE9 230 ALEGRE 9 C-1 RS, incluindo Até 60
adequações civis na sala de
comando e substituição dos
cabos de corrente, tensão e
controle
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Porto Alegre
3 (LT 69 kV Porto Alegre 3).

CEEE-GT 563/2016 SE PORTOALEGRE10 69 Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV PUC (LT 69

CEEE-GT 564/2016 SE PORTOALEGRE10 69 kV PUC). Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Porto Alegre
6 (LT 69 kV Porto Alegre 6).

CEEE-GT 565/2016 SE PORTOALEGRE10 69 Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Porto Alegre
5 (LT 69 kV Porto Alegre 5).

CEEE-GT 566/2016 SE PORTOALEGRE10 69 Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 16
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
MC 230 kV TR 230/69 kV

CEEE-GT 017739/2015 SE PORTOALEGRE10 230 PORTO ALEGRE 10 TR1 RS Até 60
MC 230 kV TR 230/69 kV
PORTO ALEGRE 10 TR2 RS
MC 230 kV TR 230/13,8 kV
PORTO ALEGRE 10 TR3 RS
MC 230 kV TR 230/13,8 kV
PORTO ALEGRE 10 TR5 RS
IB 230 kV MG 230 kV PORTO
ALEGRE 10 MG1 RS IB1
EL 230 kV PORTO ALEGRE 10
LT 230 kV PORTO ALEGRE 10
/PORTO ALEGRE 4 C-1 RS
EL 230 kV PORTO ALEGRE 10
LT 230 kV GRAVATAI 2
/PORTO ALEGRE 10 C-1 RS
DJ 52-2
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV PORTO ALEGRE 10 LT 230
kV PORTO ALEGRE 10

CEEE-GT 017757/2015 SE PORTOALEGRE10 230 /PORTO ALEGRE 4 C-1 RS, Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção do transformador
TR 230/69 kV PORTO ALEGRE

CEEE-GT 017909/2015 SE PORTOALEGRE10 230 Até 60
10 TR1 RS , incluindo a
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 503/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-1314.
Substituição do sistema de
proteção e controle(incluindo

CEEE-GT 505/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Até 60
cabos) do módulo EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-1313.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 506/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-1312.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 508/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-1311.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 510/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-1310.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 512/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-131.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 490/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Até 60
(incluindo cabos) do módulo
IB-3 de 13,8 kV.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 491/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Até 60
(incluindo cabos) do módulo
IB-2 de 13,8 kV.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 492/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Até 60
(incluindo cabos) do módulo
IB-1 de 13,8 kV.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 493/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-139.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 494/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-138.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 495/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-137.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 496/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-136.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 497/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-135.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 499/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-134.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 501/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-133.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 502/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 (incluindo cabos) do módulo Até 60
EL 13,8 kV PORTO ALEGRE 13
AL-132.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-1313 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-1313).

CEEE-GT 548/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-1314 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-1314).

CEEE-GT 549/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-139 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-139).

CEEE-GT 551/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-Transf. (24-1) (ALTransf. (24-1) 13,8 kV).

CEEE-GT 552/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-138 (AL-138 13,8
kV). Capacidade do novo

CEEE-GT 553/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-131 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-

CEEE-GT 535/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 131).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-132 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-

CEEE-GT 536/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 132).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-133 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-

CEEE-GT 537/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 133).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-134 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-

CEEE-GT 538/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 134).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-135 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-

CEEE-GT 539/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 135).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-136 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-

CEEE-GT 540/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 136).Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-137 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-137).

CEEE-GT 541/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão Transf. (24-2) (Transf.
24-2 13,8 kV). Capacidade do

CEEE-GT 542/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Até 60
novo equipamento: Corrente
de curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-1310 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-1310).

CEEE-GT 545/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-1311 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-1311).

CEEE-GT 546/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão AL-1312 (EL 13,8 kV
PORTO ALEGRE 13 AL-1312).

CEEE-GT 547/2016 SE PORTOALEGRE13 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de
1200/1600 A.
Substituição do sistema de

CEEE-GT 526/2016 SE PORTOALEGRE13 230 supervisão da subestação Até 60
Porto Alegre 13.

CEEE-GT 017741/2015 SE PORTOALEGRE13 outros Instalação de GMG Até 60
Substituição da proteção da
EL 230 kV PORTO ALEGRE 6

CEEE-GT 017787/2015 SE PORTOALEGRE6 230 Até 60
LT 230 kV PORTO ALEGRE 6
/PORTO ALEGRE 13 C-1 RS

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 18
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV PORTO ALEGRE 6
LT 230 kV VIAMAO 3 /PORTO
ALEGRE 6 C-1 RS
EL 230 kV PORTO ALEGRE 6

CEEE-GT 017789/2015 SE PORTOALEGRE6 230 LT 230 kV PORTO ALEGRE 6 Até 60
/PORTO ALEGRE 4 C-1 RS
EL 230 kV PORTO ALEGRE 6
LT 230 kV PORTO ALEGRE 6
/PORTO ALEGRE 13 C-1 RS
EL 230 kV PORTO ALEGRE 6
LT 230 kV GRAVATAI 2
/PORTO ALEGRE 6 C-1 RS
EL 230 kV PORTO ALEGRE 6
LT 230 kV GRAVATAI 2
/PORTO ALEGRE 6 C-2 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
PORTO ALEGRE 6 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
PORTO ALEGRE 6 TR2 RS
MC 230 kV TR 230/13,8 kV
PORTO ALEGRE 6 TR6 RS
IB 230 kV MG 230 kV PORTO
ALEGRE 6 MG1 RS IB1
Substituição da proteção do
TR 230/69 kV PORTO ALEGRE
6 TR1 RS, incluindo

CEEE-GT 017589/2015 SE PORTOALEGRE6 230 adequações civis na sala de Até 60
comando e substituição dos
cabos de corrente, tensão e
controle
Substituição da proteção do
TR 230/69 kV PORTO ALEGRE
6 TR2 RS, incluindo

CEEE-GT 017590/2015 SE PORTOALEGRE6 230 adequações civis na sala de Até 60
comando e substituição dos
cabos de corrente, tensão e
controle
Substituição do

CEEE-GT 453/2016 SE PRE.MEDICI 230 transformador de corrente Até 60
de pedestal (incluindo cabos)

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
para o módulo MC 230 kV TR
13,8/230 kV P.MEDICI TR1
RS.
Instalação de transformador
de corrente de pedestal,
incluindo cabos, construção
de bases e deslocamento dos
demais equipamentos de
pátio para o módulo MC 230
kV TR 13,8/230 kV P.MEDICI
TR34 RS. Para a instalação
dos TCs de pedestal, além da

CEEE-GT 474/2016 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
instalação de bases, será
necessário o deslocar dos
demais equipamentos de
pátio (disjuntor, para-raios e
seccionadoras) para que o TC
seja instalado em sua posição
correta sob o aspecto de
seletividade da proteção de
barras.
Instalação de transformador
de corrente de pedestal,
incluindo cabos, construção
de bases e deslocamento dos
demais equipamentos de
pátio para o módulo MC 230
kV TR 13,8/230 kV P.MEDICI
TR56 RS. Para a instalação
dos TCs de pedestal, além da

CEEE-GT 475/2016 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
instalação de bases, será
necessário o deslocar dos
demais equipamentos de
pátio (disjuntor, para-raios e
seccionadoras) para que o TC
seja instalado em sua posição
correta sob o aspecto de
seletividade da proteção de
barras.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de transformador
de corrente de pedestal,
incluindo cabos, construção
de bases e deslocamento dos
demais equipamentos de
pátio para o módulo MC 230
kV TR 13,8/230 kV P.MEDICI
TR8 RS. Para a instalação dos
TCs de pedestal, além da

CEEE-GT 478/2016 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
instalação de bases, será
necessário o deslocar dos
demais equipamentos de
pátio (disjuntor, para-raios e
seccionadoras) para que o TC
seja instalado em sua posição
correta sob o aspecto de
seletividade da proteção de
barras.
Substituição do
transformador de corrente
de pedestal (incluindo cabos)

CEEE-GT 482/2016 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
para o módulo MC 230 kV TR
13,8/230 kV P.MEDICI TR2
RS.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 230 kV Quinta (EL
230 kV PRE.MEDICI LT 230 kV

CEEE-GT 468/2016 SE PRE.MEDICI 230 PRE.MEDICI /QUINTA C-1 RS). Até 60
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 1600 A.
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 445/2016 SE PRE.MEDICI 138 (incluindo cabos) do EL 138 Até 60
kV PRE.MEDICI DIST1 (LT 138
kV Pelotas 3).
Substituição do sistema de
proteção e controle

CEEE-GT 446/2016 SE PRE.MEDICI 138 (incluindo cabos) do MC 138 Até 60
kV TR 138/69 kV PRE.MEDICI
TR9 RS.
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 447/2016 SE PRE.MEDICI 230 módulo MC 230 kV TR Até 60
13,8/230 kV P.MEDICI TR1
RS.
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 448/2016 SE PRE.MEDICI 230 módulo MC 230 kV TR Até 60
13,8/230 kV P.MEDICI TR2
RS.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 449/2016 SE PRE.MEDICI 230 módulo MC 230 kV TR Até 60
13,8/230 kV P.MEDICI TR34
RS.
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 450/2016 SE PRE.MEDICI 230 módulo MC 230 kV TR Até 60
13,8/230 kV P.MEDICI TR56
RS.
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 451/2016 SE PRE.MEDICI 230 módulo MC 230 kV TR Até 60
13,8/230 kV P.MEDICI TR8
RS.
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 452/2016 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
módulo IB 230 kV MG 230 kV
P.MEDICI MG1 RS IB1.
Substituição do sistema de

CEEE-GT 527/2016 SE PRE.MEDICI 230 supervisão da subestação Até 60
Presidente Médici 230 kV.
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV PRE.MEDICI LT 230 kV
PRE.MEDICI /BAGE 2 C-1 RS,
incluindo adequações civis na

CEEE-GT 017799/2015 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle e
substituição dos cabos de
tensão, corrente e controle
Substituição dos TCs da EL

CEEE-GT 017803/2015 SE PRE.MEDICI 230 230 kV PRE.MEDICI LT 230 kV Até 60
PRE.MEDICI /QUINTA C-1 RS
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV PRE.MEDICI LT 230 kV
PRE.MEDICI /CAMAQUA C-1
RS, incluindo adequações

CEEE-GT 017584/2015 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle e
substituição dos cabos de
tensão, corrente e controle
Instalação de TC de neutro

CEEE-GT 017594/2015 SE PRE.MEDICI 230 para o RTB 230 kV 30 MVAr Até 60
PRE.MEDICI RT1 RS

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 24
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV PRE.MEDICI LT 230
kV PRE.MEDICI /QUINTA C-1
RS
EL 230 kV PRE.MEDICI LT 230
kV PRE.MEDICI /PELOTAS 3 C1 RS
EL 230 kV PRE.MEDICI LT 230

CEEE-GT 017753/2015 SE PRE.MEDICI 230 Até 60
kV PRE.MEDICI /CAMAQUA
C-1 RS
EL 230 kV PRE.MEDICI LT 230
kV PRE.MEDICI /BAGE 2 C-1
RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
P.MEDICI TR1 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
P.MEDICI TR2 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
P.MEDICI TR34 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
P.MEDICI TR56 RS
MC 230 kV TR 230/138 kV
PRE.MEDICI TR7 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
P.MEDICI TR8 RS
MC 230 kV RTB 230 kV 30
MVAr PRE.MEDICI RT1 RS
IB 230 kV MG 230 kV
P.MEDICI MG1 RS IB1

CEEE-GT 017759/2015 SE QUINTA outros Instalação de GMG Até 60
Substituição do sistema de
proteção e controle do RTB
230 kV 25 MVAr QUINTA RT1

CEEE-GT 017808/2015 SE QUINTA 230 RS, incluindo adequações Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do TC de

CEEE-GT 017809/2015 SE QUINTA 230 desbalanço do BC 230 kV 25 Até 60
MVAr QUINTA BC1 RS

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de relés de
monitoramento de perda de

CEEE-GT 017927/2015 SE QUINTA 230 tensão para a EL 230 kV Até 60
QUINTA LT 230 kV PELOTAS 3
/QUINTA C-1 RS
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017843/2015 SE S.VICENTE SUL outros transferência automática de Até 60
fonte CA
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017810/2015 SE SANTA CRUZ1 outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações
Substituição do sistema de
proteção e controle do TR
230/69 kV SANTA MARIA 3

CEEE-GT 017796/2015 SE SANTA MARIA 3 230 TR2 RS, incluindo a Até 60
substituição de cabos e
adequações civis na sala de
comando
Instalação de relés de perda
de tensão para a EL 230 kV

CEEE-GT 017933/2015 SE SANTA MARIA 3 230 SANTA MARIA 3 LT 230 kV Até 60
SANTA MARIA 3
/U.D.FRANCISCA C-1 RS
Instalação de relés de perda

CEEE-GT 017934/2015 SE SANTA MARIA 3 230 de tensão para o R 230/69 kV Até 60
SANTA MARIA 3 TR2 RS
Instalação de relés de perda

CEEE-GT 017935/2015 SE SANTA MARIA 3 230 de tensão para o R 230/69 kV Até 60
SANTA MARIA 3 TR5 RS
Substituição do sistema de
proteção e controle do TR
230/69 kV SANTA MARIA 3

CEEE-GT 017588/2015 SE SANTA MARIA 3 230 TR1 RS, incluindo adequações Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle

CEEE-GT 017761/2015 SE SANTA MARIA 3 outros Instalação de GMG Até 60

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 12
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:

CEEE-GT 017762/2015 SE SANTA MARIA 3 230 Até 60
EL 230 kV SANTA MARIA 3 LT
230 kV SANTA MARIA 3
/U.D.FRANCISCA C-1 RS
EL 230 kV SANTA MARIA 3 LT
230 kV SANTA MARIA 3 /S.
VICENTE SUL C-1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA MARIA 3 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA MARIA 3 TR2 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA MARIA 3 TR5 RS
IB 230 kV MG 230 kV SANTA
MARIA 3 MG1 RS IB1
Substituição de TPIs de 69 kV
(3xTPI) do módulo EL 69 kV

CEEE-GT 017943/2015 SE SANTA MARTA 69 SANTA MARTA LT 69 kV Até 60
SANTA MARTA /CARAZINHO
C-1 RS.
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017797/2015 SE SANTA MARTA outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017798/2015 SE SANTA MARTA outros Instalação de GMG Até 60
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 486/2016 SE SANTA ROSA 1 230 Até 60
módulo interbarras DT-1 de
230 kV.
Substituição dos TCs de 69 kV

CEEE-GT 017945/2015 SE SANTA ROSA 1 69 (3xTC) do módulo EL 69kV Até 60
Cerro Largo.
Substituição do sistema de
controle (incluindo cabos) do

CEEE-GT 488/2016 SE SANTA ROSA 1 69 Até 60
módulo de transferência DT-2
de 69 kV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição dos sistemas de

CEEE-GT 017593/2015 SE SANTA ROSA 1 230 proteção do transformador Até 60
TR-1 230/69 kV
Instalação de 2 Módulos

CEEE-GT 017764/2015 SE SANTA ROSA 1 230 Concentrador de Informações Até 60
de Oscilografia
Instalação de 2o banco de
baterias e retificador para o

CEEE-GT 017813/2015 SE SANTA ROSA 1 outros Até 60
sistema Vcc de
telecomunicações
Substituição da proteção da
EL 230 kV SANTA ROSA 1 LT

CEEE-GT 017825/2015 SE SANTA ROSA 1 230 Até 60
230 kV SANTO ANGELO
/SANTA ROSA 1 C-1 RS
Instalação de proteção
diferencial de barras unitária
no setor de 230 kV, incluindo
adequações civis na sala de
comando, instalação de
cabos de controle, instalação
de 1 unidade de "Proteção de
Barra Unidade central" e 6
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
EL 230 kV SANTA ROSA 1 LT
230 kV SANTO ANGELO
/SANTA ROSA 1 C-1 RS
EL 230 kV SANTA ROSA 1 LT
230 kV GUARITA /SANTA

CEEE-GT 017827/2015 SE SANTA ROSA 1 230 Até 60
ROSA 1 C-1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA ROSA 1 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA ROSA 1 TR5 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA ROSA 1 TR9 RS
IB 230 kV MG 230 kV SANTA
ROSA 1 MG1 RS IB1
Substituição dos
transformadores de corrente
das seguintes funções de
transmissão:
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTA ROSA 1 TR5 RS
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017829/2015 SE SANTA ROSA 1 outros transferência automática de Até 60
fonte CA

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição TCs de bucha do

CEEE-GT 017766/2015 SE SANTO ANGELO2 230 TR 230/13,8 kV PORTO Até 60
ALEGRE 4 TR1 RS
Substituição TCs de bucha do

CEEE-GT 017767/2015 SE SANTO ANGELO2 230 TR 230/13,8 kV PORTO Até 60
ALEGRE 4 TR2 RS
Substituição TCs de bucha do

CEEE-GT 017768/2015 SE SANTO ANGELO2 230 TR 230/13,8 kV PORTO Até 60
ALEGRE 4 TR3 RS
Substituição TCs de bucha do

CEEE-GT 017769/2015 SE SANTO ANGELO2 230 TR 230/13,8 kV PORTO Até 60
ALEGRE 4 TR4 RS
Substituição da proteção do
TR 230/69 kV SANTO ANGELO
2 TR1 RS, incluindo

CEEE-GT 017773/2015 SE SANTO ANGELO2 230 adequações civis na sala de Até 60
comando e substituição dos
cabos de corrente, tensão e
controle
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 10
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de

CEEE-GT 017832/2015 SE SANTO ANGELO2 230 Até 60
transmissão:
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTO ANGELO 2 TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
SANTO ANGELO 2 TR2 RS
IB 230 kV MG 230 kV SANTO
ANGELO 2 MG1 RS IB1
EL 230 kV SANTO ANGELO 2
LT 230 kV SANTO ANGELO
/SANTO ANGELO 2 C-1 RS
EL 230 kV SANTO ANGELO 2
LT 230 kV IJUI 2 /SANTO
ANGELO 2 C-1 RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017834/2015 SE SANTO ANGELO2 outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017835/2015 SE SANTO ANGELO2 outros transferência automática de Até 60
fonte CA
Substituição do sistema de
proteção e controle do TR
230/69 kV SAO BORJA 2 TR1

CEEE-GT 017818/2015 SE SAO BORJA2 230 RS, incluindo adequações Até 60
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV SAO BORJA 2 LT 230 kV
MACAMBARA /SAO BORJA 2

CEEE-GT 017838/2015 SE SAO BORJA2 230 Até 60
C-1 RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017841/2015 SE SAO BORJA2 outros transferência automática de Até 60
fonte CA
Substituição do banco de

CEEE-GT 017938/2015 SE TAPERA 2 outros Até 60
baterias 2 de 125 Vcc
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017846/2015 SE TAQUARA outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações

CEEE-GT 017847/2015 SE TAQUARA outros Instalação de GMG Até 60
Substituição dos sistemas de

CEEE-GT 017585/2015 SE URUGUAIANA5 230 proteção do transformador Até 60
TR-1 230/69 kV
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017824/2015 SE URUGUAIANA5 outros transferência automática de Até 60
fonte CA
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV URUGUAIANA 5 LT 230 kV

CEEE-GT 017850/2015 SE URUGUAIANA5 230 Até 60
ALEGRETE 2 /URUGUAIANA 5
C-1 RS, incluindo a
substituição de cabos
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017854/2015 SE URUGUAIANA5 outros transferência automática de Até 60
fonte CA
Substituição do sistema de

CEEE-GT 017947/2015 SE V.AIRES 230 Até 60
supervisão
Instalação de unidades de
Aquisição (UACs) e

CEEE-GT 017948/2015 SE V.AIRES 69 Até 60
Multimedidores para os
setores de 69 e 13, 8 kV

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 8
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para

CEEE-GT 017858/2015 SE V.AIRES 230 Até 60
as seguintes funções de
transmissão:
MC 230 kV TR 230/69 kV
V.AIRES TR1 RS
MC 230 kV TR 230/69 kV
V.AIRES TR2 RS
EL 230 kV V.AIRES LT 230 kV
PASSO REAL /V.AIRES C-1 RS
EL 230 kV V.AIRES LT 230 kV
C.INDUSTRIAL /V.AIRES C-1
RS
Instalação de sistema de
alimentação redundante e
independente, composto por

CEEE-GT 017859/2015 SE V.AIRES outros Até 60
2 retificadores e 2 bancos de
baterias, para o sistema de
telecomunicações
Instalação de GMG e

CEEE-GT 017860/2015 SE V.AIRES outros transferência automática de Até 60
fonte CA
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV ITAUBA LT 230 kV ITAUBA
/PASSO REAL C-1 RS,

CEEE-GT 017698/2015 USI ITAUBA 230 Até 60
incluindo adequações civis na
sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da EL 230
kV ITAUBA LT 230 kV
U.D.FRANCISCA /ITAUBA C-1

CEEE-GT 017699/2015 USI ITAUBA 230 Até 60
RS, incluindo adequações
civis na sala de comando e
substituição dos cabos de
corrente, tensão e controle

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 22
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
ITAUBA TR1 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
ITAUBA TR2 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
ITAUBA TR3 RS

CEEE-GT 017701/2015 USI ITAUBA 230 MC 230 kV TR 13,8/230 kV Até 60
ITAUBA TR4 RS
EL 230 kV ITAUBA LT 230 kV
U.D.FRANCISCA /ITAUBA C-1
RS
EL 230 kV ITAUBA LT 230 kV
U.D.FRANCISCA /ITAUBA C-2
RS
EL 230 kV ITAUBA LT 230 kV
ITAUBA /SANTA CRUZ 1 C-1
RS
EL 230 kV ITAUBA LT 230 kV
ITAUBA /PASSO REAL C-1 RS
EL 230 kV ITAUBA LT 230 kV
ITAUBA /P.PETROQUIMIC C-1
RS
EL 230 kV ITAUBA LT 230 kV
ITAUBA /NOVA STA RITA C-1
RS
IB 230 kV MG 230 kV ITAUBA
MG1 RS
Instalação de relés de perda
de tensão para a EL 230 kV

CEEE-GT 017889/2015 USI ITAUBA 230 Até 60
ITAUBA LT 230 kV ITAUBA
/P.PETROQUIMIC C-1 RS
Instalação de relés de perda
de tensão para a EL 230 kV

CEEE-GT 017890/2015 USI ITAUBA 13,8 Até 60
ITAUBA LT 230 kV ITAUBA
/PASSO REAL C-1 RS

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 138 kV Santa Maria
1 (EL 138 kV JACUI LT 138 kV
JACUI /SANTA MARIA 1 C-1

CEEE-GT 437/2016 USI JACUI 138 Até 60
RS). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 31,5 kA.
Corrente nominal de
1000/1200 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 138 kV UHE Passo
Real C1 (EL 138 kV JACUI LT
138 kV JACUI /PASSO REAL C-

CEEE-GT 439/2016 USI JACUI 138 Até 60
1 RS). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 31,5 kA.
Corrente nominal de
1000/1200 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 138 kV UHE Passo
Real C2 (EL 138 kV JACUI LT
138 kV JACUI /PASSO REAL C-

CEEE-GT 440/2016 USI JACUI 138 Até 60
2 RS). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 31,5 kA.
Corrente nominal de
1000/1200 A.
Substituição do sistema de
proteção e controle,
incluindo cabos e a
implantação de proteção

CEEE-GT 514/2016 USI JACUI 138 Até 60
diferencial de linha (ANSI
87L), do EL 138 kV JACUI LT
138 kV JACUI /PASSO REAL C1 RS.
Substituição do sistema de
proteção e controle,
incluindo cabos e a
implantação de proteção

CEEE-GT 521/2016 USI JACUI 138 Até 60
diferencial de linha (ANSI
87L), do EL 138 kV JACUI LT
138 kV JACUI /PASSO REAL C2 RS.
Substituição do sistema de

CEEE-GT 530/2016 USI JACUI 138 supervisão da subestação Até 60
Jacuí 138 kV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 138 kV UHE Jacuí
C1 (EL 230 kV PASSO REAL LT
230 kV ITAUBA /PASSO REAL

CEEE-GT 435/2016 USI PASSO REAL 138 Até 60
C-1 RS). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 31,5 kA.
Corrente nominal de
1000/1200 A.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 138 kV UHE Jacuí
C2 (EL 230 kV PASSO REAL LT
230 kV ITAUBA /PASSO REAL

CEEE-GT 436/2016 USI PASSO REAL 138 Até 60
C-2 RS). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 31,5 kA.
Corrente nominal de
1000/1200 A.
Instalação de reator de
acoplamento de impedância

CEEE-GT 017944/2015 USI PASSO REAL 230 em série com o ATR1 Até 60
existente para aumento de
confiabilidade.
Substituição do sistema de
proteção e controle,
incluindo cabos e a
implantação de proteção

CEEE-GT 523/2016 USI PASSO REAL 138 Até 60
diferencial de linha (ANSI
87L), do EL 138 kV PASSO
REAL LT 138 kV JACUI /PASSO
REAL C-1 RS.
Substituição do sistema de
proteção e controle,
incluindo cabos e a
implantação de proteção

CEEE-GT 524/2016 USI PASSO REAL 138 Até 60
diferencial de linha (ANSI
87L), do EL 138 kV PASSO
REAL LT 138 kV JACUI /PASSO
REAL C-2 RS.
Substituição do sistema de

CEEE-GT 531/2016 USI PASSO REAL 230 supervisão da subestação Até 60
Passo Real 230 kV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras
redundante (principal e
alternada) no setor de 230
kV, incluindo adequações
civis na sala de comando,
instalação de cabos de
controle, instalação de 2
unidades de "Proteção de
Barra Unidade central" e 20
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
MC 230 kV TR 230/138 kV
PASSO REAL AT2 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV
PASSO REAL TR2 RS
MC 230 kV TR 13,8/230 kV

CEEE-GT 017616/2015 USI PASSO REAL 230 PASSO REAL TR1 RS Até 60
MC 230 kV TR 230/138 kV
PASSO REAL AT1 RS
EL 230 kV PASSO REAL LT 230
kV PASSO REAL /V.AIRES C-1
RS
EL 230 kV PASSO REAL LT 230
kV PASSO REAL /TAPERA 2 C1 RS
EL 230 kV PASSO REAL LT 230
kV PASSO REAL /IJUI 2 C-1 RS
EL 230 kV PASSO REAL LT 230
kV LAJEADO 2 /PASSO REAL
C-1 RS
EL 230 kV PASSO REAL LT 230
kV ITAUBA /PASSO REAL C-1
RS
IB 230 kV MG 230 kV PASSO
REAL MG1 RS IB1
Substituição da proteção da
EL 230 kV PASSO REAL LT 230
kV ITAUBA /PASSO REAL C-1

CEEE-GT 017736/2015 USI PASSO REAL 230 Até 60
RS, incluindo a substituição
de cabos e adequações civis
na sala de comando
Instalação de relés de
supervisão de tensão no TR

CEEE-GT 017906/2015 USI PASSO REAL 230 Até 60
230/138 kV PASSO REAL
AT1 RS
Substituição do sistema de

CEEE-GT SE GRAVATAI 2 69 kV proteção e controle da EL 69 Até 24
kV GRAVATAI 2 PAL8

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de

CEEE-GT SE GRAVATAI 2 69 kV proteção e controle da EL 69 Até 24
kV GRAVATAI 2 VLAMA
Instalação de 1 Módulo

CEEE-GT SE GUAIBA 2 230 kV Concentrador de Informações Até 24
de Oscilografia
Substituição do sistema de
Concluído em

CEEE-GT SE GUARITA 69 kV proteção da LT 69 Campo
22/01/2017
Novo.
Substituição do sistema de
Concluído em

CEEE-GT SE GUARITA 69 kV proteção da LT 69 kV
27/06/2015
Palmeira das Missões.
Substituição do painel de
proteção para contem plar a
instalação de um novo IED
para o AL-33, com as funções

CEEE-GT SE PELOTAS 3 13,8 kV 50/50N/51/51N, 25, Até 24
27/59,79,81,50/62 BF, bem
com o a instalação de 1 (um )
TP na saida do AL-33 na fase
B
Substituição do sistema de
proteção e controle da LT 69
kV Porto Alegre 2 C1 (PAL 2
SE PORTO ALEGRE 9

CEEE-GT C1), incluindo adequações Até 24
69 kV
civis na sala de comando e a
substituição de cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição do sistema de
proteção e controle da LT 69
kV Porto Alegre 2 C2 (PAL 2
SE PORTO ALEGRE 9

CEEE-GT C2), incluindo adequações Até 24
69 kV
civis na sala de comando e a
substituição de cabos de
corrente, tensão e controle
Substituição de 1
Disjuntor(es) do(s) vão(s):- LT
SE PORTO ALEGRE 6

CEEE-GT Porto Alegre 14 (27). Até 24
69 kV
Corrente de curto-circuito de
>=31,5 kA.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial de barras unitária
no setor de 138 kV, incluindo
adequações civis na sala de
comando, instalação de
cabos de controle, instalação
de 1 unidade de "Proteção de
Barra Unidade central" e 12
unidades de "Proteção de
Barra Unidade de Bay" para
as seguintes funções de
transmissão:
MC 138 kV TR 138/23 kV
JACUI TR7 RS
MC 138 kV TR 13,8/138 kV
JACUI TR1 RS
MC 138 kV TR 13,8/138 kV
JACUI TR2 RS

CEEE-GT USI JACUI 138 kV MC 138 kV TR 13,8/138 kV Até 36
JACUI TR3 RS
MC 138 kV TR 13,8/138 kV
JACUI TR4 RS
MC 138 kV TR 13,8/138 kV
JACUI TR5 RS
MC 138 kV TR 13,8/138 kV
JACUI TR6 RS
IB 138 kV MG 138 kV JACUI
MG1 RS IB1
EL 138 kV JACUI LT 138 kV
JACUI /SANTA MARIA 1 C-1
RS
EL 138 kV JACUI LT 138 kV
JACUI /PASSO REAL C-2 RS
EL 138 kV JACUI LT 138 kV
JACUI /PASSO REAL C-1 RS
EL 138 kV JACUI LT 138 kV
JACUI /CRUZ ALTA 1 C-1 RS
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000206/2016 SE AGUAS LINDAS 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO T1 230/69kV.
SUBSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO

CELG GT 000207/2016 SE AGUAS LINDAS 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO 2 -230/69kV
INSTALAÇÃO DE PAINEL

CELG GT 000205/2016 SE AGUAS LINDAS 230 Até 60
IHM/SAGE EM IEC 61850
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO

CELG GT 000208/2016 SE ANHANGUERA 230 DE BARRA 230KV COM 06 Até 60
TC's NO VÃO DO TIE.
SUBSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO
PRINCIPAL E ALTERNADA DO

CELG GT 000210/2016 SE ANHANGUERA 230 Até 60
BANCO DE
TRANSFORMADORES T3-

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000226/2016 SE FIRMINOPOLIS 230 DE BARRAS 230KV COM 06 Até 13
TC's NO VÃO DO TIE.
TRANSFERÊNCIA PARA A

CELG GT 000227/2016 SE FIRMINOPOLIS 230 SALA DE COMANDO DO Até 60
SETOR DE 230KV.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000229/2016 SE FIRMINOPOLIS 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO 5-230/138KV.
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO

CELG GT 000212/2016 SE GOIANIA LESTE 230 DE BARRA- 230KV COM 06 Até 60
TC's 230KV NO VÃO DO TIE.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000214/2016 SE GOIANIA LESTE 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO ''A''-230/13.8KV
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000215/2016 SE GOIANIA LESTE 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO ''B''-230KV.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000216/2016 SE GOIANIA LESTE 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO ''C''- 230KV
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000231/2016 SE ITAPACI 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO 1- 230/69KV.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000232/2016 SE ITAPACI 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO T2 - 230/69KV
INSTALAÇÃO DE PAINEL DE

CELG GT 000230/2016 SE ITAPACI 230 Até 60
IHM/SAGE EM IEC 61850.
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO

CELG GT 000237/2016 SE PARANAIBA 230 DE BARRA DE 230KV COM 06 Até 60
TC's NO VÃO DO TIE.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000239/2016 SE PARANAIBA 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO T1 - 230/69KV.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000240/2016 SE PARANAIBA 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO T2- 230KV.
INSTALAÇÃO DE PAINEL DE

CELG GT 000236/2016 SE PLANALTO 230 Até 60
IHM/SAGE EM IEC 61850
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO
PRINCIPAL E ALTERNADA DA

CELG GT 000219/2016 SE XAVANTES 230 Até 60
LT 230KV XAVANTESBANDEIRANTES C2.
SUBSTITUIÇÃO PRINCIPAL E

CELG GT 000220/2016 SE XAVANTES 230 ALTERNADA DO TRAFO 1- Até 60
230/138KV
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000221/2016 SE XAVANTES 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO T2 DE 230/138KV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO

CELG GT 000222/2016 SE XAVANTES 230 PRINCIPAL E ALTERNADA DO Até 60
TRAFO T3 DE 230/138KV.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO
PRINCIPAL E ALTERNADA DA

CELG GT 000223/2016 SE XAVANTES 230 Até 60
LT 230KV XAVANTESGOIÂNIA LESTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO
PRINCIPAL E ALTERNADA DA

CELG GT 000224/2016 SE XAVANTES 230 Até 60
LT 230KV XAVANTESPIRINEUS C1.
SUBSTITUIÇÃO DAS
PROTEÇÕES PRINCIPAL E

CELG GT 000225/2016 SE XAVANTES 230 ALTERNADA DA LT 230KV Até 60
XAVANTES-BANDEIRANTES
C1.

CELG GT 000218/2016 SE XAVANTES 230 SUBSTITUIÇÃO DA UTR Até 60
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO

CELG GT 000242/2016 USI C. DOURADA 230 DE BARRA DE 230KV, COM 06 Até 60
TC's NO VÃO DO TIE.
Implantação de proteção de
barras e 6 TCs no vão amarre

CELG GT SE CARAJAS 138 kV Até 31/12/2018
e adequação da proteção do
IB 138 kV.
Substituição da proteção de
falha de disjuntores de 345 e
500 kV da SE que não
possuem atuação na situação
de zona morta,

CEMIG GT 018327/2015 SE SAO GOTARDO 2 500 Até 33
contemplando os disjuntores
de interligação de barra - IB
(10U4, 1P4 e 4P4) cujo
arranjo de barras é Disjuntor
e Meio.
Instalação de rele diferencial
digital de barra de 345 e
138kV com núcleos TC
independente e função 50BF,
incluindo função 50BF de

CEMIG GT 018027/2015 SE BARBACENA 2 345 Até 32
todos os disjuntores de 345
kV e 138 kV, visando o
aumento da confiabilidade
dos sistemas de proteção da
SE
Instalação de 02 retificadores
de CC de telecomunicações,

CEMIG GT 018028/2015 SE BARBACENA 2 345 visando aumento da Até 50
confiabilidade dos sistema de
proteção da SE.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de GMG e de
sistema de automatismo do
serviço auxiliar, visando

CEMIG GT 018029/2015 SE BARBACENA 2 345 Até 16
aumento da confiabilidade
do sistema de proteção da
SE.
Instalação de chaves ou
blocos de testes nos circuitos
dos contatos que atuam
diretamente nas bobinas de
disparo do disjuntor dos
circuitos 2P4, 3P4, 3K4 (geral
do T2) e 5K4 (geral do T1),
atendendo a item do

CEMIG GT 018082/2015 SE BARBACENA 2 345 Até 32
Protocolo de Proteção e aos
critérios dos Procedimentos
de Redes, incluindo projeto,
aquisição de cabos,
chaves/blocos de testes e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de chaves ou
blocos de testes nos circuitos
dos contatos que partem a
função 50BF dos circuitos
disjuntores 2P4 e 3P4,
atendendo a item do
Protocolo de Proteção e aos

CEMIG GT 018083/2015 SE BARBACENA 2 345 Até 32
critérios dos Procedimentos
de Redes, incluindo projeto,
aquisição de cabos,
chaves/blocos de testes e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação deTC de bucha de

CEMIG GT 018084/2015 SE BARBACENA 2 345 ground e a função 51G/87N Até 32
nos ATRs 1 e 2.
Instalação de comutação
automática de fontes,

CEMIG GT 018036/2015 SE BARREIRO 1 345 Até 60
aumentando a confiabilidade
dos serviços auxiliares CA.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018037/2015 SE BARREIRO 1 345 de CC para sistema de Até 60
telecomunicações.
Implantar o monitoramento

CEMIG GT 018331/2015 SE BARREIRO 1 230 no RDP das tensões das Até 60
barras 3 e 4 138 kV.
Instalação de supervisão

CEMIG GT 002170/2016 SE EMBORCAÇÃO-SE 500 através de RDP das grandezas Até 22
elétricas do reator S5,

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
conectado à LT 500 kV
Emborcação - São Gotardo 2.
Substituição de 1
Seccionadora do vão BAIPASS
GERAL T9 (21F6). Capacidade

CEMIG GT 13845/2016 SE G.VALADARES 2 13,8 do novo equipamento: Até 60
Corrente de curto-circuito de
20 kA. Corrente nominal de
3150 A.
Substituição de 1
Seccionadora do vão SAIDA
GERAL T9 (21F5). Capacidade

CEMIG GT 13846/2016 SE G.VALADARES 2 13,8 do novo equipamento: Até 60
Corrente de curto-circuito de
20 kA. Corrente nominal de
3150 A.
Substituição de 1
Seccionadora do vão
ENTRADA GERAL T9 (21F3).

CEMIG GT 13847/2016 SE G.VALADARES 2 13,8 Capacidade do novo Até 60
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 20 kA.
Corrente nominal de 3150 A.
Instalação de rele diferencial
digital de barra de 138kV e

CEMIG GT 018168/2015 SE G.VALADARES 2 230 230kV com função 50BF e Até 60
incluindo a instalação de TC´s
nos vãos de transferência.
Instalação de supervisão
através de RDPs dos trafos

CEMIG GT 018179/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
T1, T2, T3, T4, T8 e T9, das
LTs 138kV, 69kV e 34,5kV.
Instalação de proteção digital
(LT Mesquita) e de

CEMIG GT 018109/2015 SE G.VALADARES 2 230 equipamentos de Até 60
teleproteção digital (LT C.
Pena e Baguari).
Instalação de novas
proteções diferenciais digitais
principal e alternada nos
trafos T1/T2/T3/T4 - 230/138

CEMIG GT 018111/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
kV e T8/T9 230-13,8 kV.,
incluindo alimentação de CC
independente das proteções
intrínsecas do transformador.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Separar os circuitos de
potencial das proteções P e S
das LT 230 kV CPena, Baguari
e Mesquita, incluindo

CEMIG GT 018115/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
projeto, aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalar 2º Banco de baterias/
Carregador e 02 painéis CC e

CEMIG GT 018119/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
respectiva adequação dos
circuitos de CC
Instalação de chaves ou
blocos de testes nos circuitos
dos contatos que atuam
diretamente nas bobinas de
disparo dos disjuntores dos
circuitos LT 230 kV Mesquita
e trafos T1/T2 - 230/138 kV

CEMIG GT 018134/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
(8M4), T3/T4 - 230/138 kV
(9M4) e T8/T9 230-13,8 kV
(2M4), incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de chaves ou
blocos de testes nos circuitos
dos contatos que partem a
função 50BF dos circuitos
trafos T1/T2 - 230/138 kV
(8M4), T3/T4 - 230/138 kV

CEMIG GT 018135/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
(9M4) e T8/T9 230-13,8 kV
(2M4), incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de 02 retificadores
de CC para sistema de

CEMIG GT 018137/2015 SE G.VALADARES 2 230 telecomunicações, visando Até 50
melhorar a confiabilidade dos
sistema de proteção da SE.

CEMIG GT 018138/2015 SE G.VALADARES 2 230 Instalação de GMG. Até 60
Instalação de 3 TPs nas LTs
230kV de forma a viabilizar a

CEMIG GT 018153/2015 SE G.VALADARES 2 230 Até 60
proteção trifásica de
sobretensão.
Instalação de TP e função 64

CEMIG GT 018162/2015 SE G.VALADARES 2 230 nos terciários dos trafos Até 60
T1/T2/T3/T4 - 230/138 kV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação das proteções
diferenciais principal e
suplementar do trafo T3 ,
contemplando alimentação
de CC independente das

CEMIG GT 018014/2015 SE IPATINGA 1 230 Até 26
proteções intrínsecas do
transformador e separação
do circuito de corrente de
medição do circuito de
proteção
Separar o circuito de corrente
de medição do circuito de
proteção da LT2 230 kV
Mesquita. Projeto, aquisição

CEMIG GT 018016/2015 SE IPATINGA 1 230 Até 21
de cabos e materiais,
instalação em campo e
comissionamento das novas
instalações físicas.
Separação do circuito de
potencial das proteções
principal e alternada das LT
Guilman Amorim, LT Porto
Estrela, LT Mesquita 2, LT

CEMIG GT 018017/2015 SE IPATINGA 1 230 Aperam e LT Usiminas, Até 45
incluindo projeto, aquisição
de cabos e materiais,
instalação em campo e
comissionamento das novas
instalações físicas.
Instalar dois conjuntos
retificadores de corrente
contínua (CC) de

CEMIG GT 018020/2015 SE IPATINGA 1 230 Telecomunicações Até 50
independentes entre si e
daqueles utilizados pela
proteção.
Instalação de grupo motor-

CEMIG GT 018021/2015 SE IPATINGA 1 230 Até 8
gerador (GMG).
Implantação das proteções
diferenciais principal e
suplementar do trafo T4 ,
contemplando alimentação
de CC independente das

CEMIG GT 018022/2015 SE IPATINGA 1 230 Até 45
proteções intrínsecas do
transformador e separação
do circuito de corrente de
medição do circuito de
proteção
Instalação de proteção

CEMIG GT 018023/2015 SE IPATINGA 1 138 diferencial na barra de 138kV Até 28
com função 50BF integrada

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteção
diferencial adaptativa na

CEMIG GT 018024/2015 SE IPATINGA 1 230 barra de 230kV com função Até 45
50FD integrada e de TC´s no
vão de transferência
Instalação de supervisão

CEMIG GT 018025/2015 SE IPATINGA 1 230 através de RDPs das Até 26
grandezas do trafo T3
Instalação de proteção digital
e de equipamentos de
teleproteção digital nas LT

CEMIG GT 018113/2015 SE IPATINGA 1 230 230 kV para Aperam e LT Até 60
para Porte Estrela e nos
trafos T1 - 230/161 e T2
161/138 kV.
Alterações nos circuitos de
trip para dois conjuntos de
relés de disparo atuando nas
duas bobinas dos disjuntores

CEMIG GT 018116/2015 SE IPATINGA 1 230 4M4 7M4 e 8M4, incluindo Até 32
projeto, aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de proteção digital
e de equipamentos de

CEMIG GT 018132/2015 SE IPATINGA 1 230 Até 60
teleproteção digital na LT
230 kV Guilman.
Instalação de proteção digital

CEMIG GT 018157/2015 SE IPATINGA 1 230 nos trafos T1 - 230/161 e T3 Até 26
230-13,8 kV.
Implantação das proteções
diferenciais principal e
suplementar dos trafos T3 e
T4, contemplando
alimentação de CC

CEMIG GT 018159/2015 SE IPATINGA 1 230 Até 32
independente das proteções
intrínsecas do transformador
e separação do circuito de
corrente de medição do
circuito de proteção;
Implantar supervisão das

CEMIG GT 018172/2015 SE ITABIRA 2 230 grandezas elétricas do trafo Até 60
T2 em RDP na SE.
Instalação de proteção digital
P e S dos trafos T1 e T2 e

CEMIG GT 018175/2015 SE ITABIRA 2 230 Até 60
instalação de proteção digital
P e S no vão 5M4.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantar a separação dos
circuitos de potencial das
proteções P e S das LTs
230kV, incluindo projeto,

CEMIG GT 018176/2015 SE ITABIRA 2 230 Até 60
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Implantar a separação dos
circuitos de CC das proteções
P e S dos vãos 2M, 3M, 5M,
7M e 8M, incluindo projeto,

CEMIG GT 018177/2015 SE ITABIRA 2 230 Até 60
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Prover a atuação de dois
conjuntos de relés de trip nas
duas bobinas dos disjuntores
2M, 3M, 5M, 7M e 8M,

CEMIG GT 018183/2015 SE ITABIRA 2 230 incluindo projeto, aquisição Até 60
de cabos e materiais,
instalação em campo e
comissionamento das novas
instalações físicas.
Instalação de chaves ou
blocos de testes nos circuitos
dos contatos que atuam
diretamente nas bobinas de
disparo dos disjuntores 2M,
3M, 5M, 7M e 8M,
atendendo a item do

CEMIG GT 018187/2015 SE ITABIRA 2 230 Protocolo de Proteção e aos Até 60
critérios dos Procedimentos
de Redes, incluindo projeto,
aquisição de cabos,
chaves/blocos de testes e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018188/2015 SE ITABIRA 2 230 Até 50
de CC de telecomunicações.
Instalação de GMG e

CEMIG GT 018189/2015 SE ITABIRA 2 230 automatismo do serviço Até 60
auxiliar.
Instalação de proteção digital
P e S das LTs 3M-Guilman,

CEMIG GT 018190/2015 SE ITABIRA 2 230 Até 60
7M-P.Estrela e 8MJ.Monlevade 2.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 000130/2016 SE ITABIRA 4 230 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018253/2015 SE ITAJUBA 3 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de proteções
digitais diferenciais de barra
de 500kV da SE

CEMIG GT 018258/2015 SE ITAJUBA 3 500 Até 60
contemplando essa função
de supervisão de abertura de
circuito secundário de TC.
Instalação de proteção digital

CEMIG GT 018108/2015 SE ITUTINGA-SE 345 87P e 87S nos ATRs T1 e T2 Até 44
345/138 kV.
Separação dos circuitos de
corrente dos circuitos de
medição e proteção nos ATRs
T1 e T2 345/138 kV, incluindo

CEMIG GT 018110/2015 SE ITUTINGA-SE 345 projeto, aquisição de cabos e Até 44
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas e
instalação de 6 TC de 345 kV.

CEMIG GT 018121/2015 SE ITUTINGA-SE 345 Instalação GMG. Até 44
Instalação de equipamentos
de proteção digitais nos
reatores de 500kV S7, S9,
S10, S13 e S14. S7: Trocar a
proteção e instalar 3 TC's
500kV; S9: Trocar a proteção

CEMIG GT 018178/2015 SE JAGUARA-SE 500 e instalar 3 TC's 500kV; S10: Até 32
trocar a proteção e instalar 3
TC's 500kV; S 13: Trocar a
proteção e instalar 3 TC's
500kV; S14: Trocar a
proteção e instalar 3 TC's
500kV.
Separação dos circuitos de
corrente para proteção e
medição dos reatores S7, S9,
S13, S14 e S10, incluindo

CEMIG GT 018182/2015 SE JAGUARA-SE 500 Até 32
projeto, aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Separar circuitos de tensão e
corrente das proteções
Principal e Alternada nos
vãos 2P e 3P da instalação de

CEMIG GT 018184/2015 SE JAGUARA-SE 500 345kV, incluindo projeto, Até 21
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 6 TC's (vãos
2P-T1 e 3P-T3).
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018186/2015 SE JAGUARA-SE 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de GMG na SE
345kV. Instalação de

CEMIG GT 018199/2015 SE JAGUARA-SE 500 Até 16
Transferência automática de
fontes na SE 500kV.
Instalação de novas
proteções digitais P e S ou
adequação dos circuitos

CEMIG GT 018202/2015 SE JAGUARA-SE 500 Até 35
contemplando as funções
50/51 nos terciários dos
trafos T11, T12 e T13.
Instalação da proteção digital

CEMIG GT 018205/2015 SE JAGUARA-SE 500 suplementar nos trafos T7 e Até 32
T8.
Instalação de proteções
digitais diferenciais de barra
de 500kV da SE

CEMIG GT 018223/2015 SE JAGUARA-SE 500 Até 46
contemplando essa função
de supervisão de abertura de
circuito secundário de TC.
Instalação da proteção digital

CEMIG GT 018225/2015 SE JAGUARA-SE 500 de falha de disjuntores de Até 46
500kV da LT São Simão.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018251/2015 SE JECEABA 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de novas
proteções diferenciais digitais
principal e alternada nos
trafos ATR 3, 4 e 5, 345/138
kV e Instalação de TC no

CEMIG GT 018046/2015 SE JUIZ DE FORA1 345 Até 60
neutro nos enrolamentos
aterrados, incluindo
alimentação de CC
independente das proteções
intrínsecas do transformador.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018049/2015 SE JUIZ DE FORA1 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de GMG

CEMIG GT 018050/2015 SE JUIZ DE FORA1 345 adequando-o ao Até 60
automatismo existente.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de proteções
diferenciais digitais
adaptativa principal e
alternada de barras de 345

CEMIG GT 018051/2015 SE JUIZ DE FORA1 345 Até 60
kV (BP87) e 138 kV (1BK87 e
2BK87), incluindo função
50BF e supervisão de circuito
secundário de TC.
Instalação de TC no neutro

CEMIG GT 018052/2015 SE LAFAIETE 1 345 no enrolamento aterrado do Até 60
Trafo ATR T4.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018054/2015 SE LAFAIETE 1 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de GMG e de

CEMIG GT 018055/2015 SE LAFAIETE 1 345 sistema de automatismo do Até 60
serviço auxiliar.
Instalação de chaves/blocos
de testes nos circuitos dos
contatos que atuam
diretamente nas bobinas de

CEMIG GT 018059/2015 SE LAFAIETE 1 345 Até 60
disparo e nos contatos que
partem o esquema 50BF dos
disjuntores 1P4, 2P4, 3P4,
4P4, 3K4, 9K4 e 10K4.
Implantação de alimentação
de CC independente das

CEMIG GT 018060/2015 SE LAFAIETE 1 345 Até 60
proteções intrínsecas dos
transformadores T3, T4 e T6.
Instalação de bloqueio para Executada
impedir energização com

CEMIG GT 018061/2015 SE LAFAIETE 1 345 carga residual para os
12/06/2013
religadores 31F4, 32F4, 33F4,
41F4, 42F4, 43F4 e 60F4.
Instalação da proteção digital

CEMIG GT 018063/2015 SE LAFAIETE 1 345 2P50BF contemplando Até 60
funções de zona morta.
Instalação de novo painel de
corrente contínua para

CEMIG GT 018275/2015 SE MASCARENHAS 230 Até 60
aumentar a segurança da
subestação.
Implantar separaçao do
circuito de corrente de
medição da proteção nos
vãos dos Trafos T1, T2, T3
(500/230kV) ,nas LTs 16M,

CEMIG GT 018281/2015 SE MESQUITA 500 18M, 19M, 21M e 22M Até 32
(230kV) e no compensador
Síncrono CS1 (13,8kV no
terciário do T1) e substituição
dos TCs 230 kV dos vãos 16,
17,19, 21 e 23M.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de 02 retificadores
de CC para sistema de

CEMIG GT 018282/2015 SE MESQUITA 500 telecomunicações, visando Até 50
melhorar a confiabilidade dos
sistema de proteção da SE.
Instalação de proteção digital

CEMIG GT 018288/2015 SE MESQUITA 500 Até 60
na LT 230kV G.Valadares 2.
Instalação de proteção digital
dos trafos T1/T2/T3 500/230

CEMIG GT 018290/2015 SE MESQUITA 500 kV de forma a obter Até 32
sobrecorrente de fase e
neutro no lado secundário.
Instalação de rele diferencial
digital de barra de 500kV e

CEMIG GT 018296/2015 SE MESQUITA 500 230kV com função 50BF para Até 32
os disjuntores ligados às
barras
Instalação supervisão através
de RDPs nos Autotrafos 1, 2 e

CEMIG GT 018301/2015 SE MESQUITA 500 Até 32
3 500/230 kV e Compensador
Sincrono 1.
Instalação de dois Executada
multimedidores para
T2 - 22/07/2015
medição de tensão das barras
1 e 2 de 138kV.
Reconfiguração da aquisição
de medidas de tensão para

CEMIG GT 017954/2015 SE MONTESCLAROS2 138
disponibilização
T1 -10/01/2016
independentes tensões das
barras 1 e 2 do setor de 138
kV. Integração dessas
medições na remota para
disponibilização no COS.
Instalação de sistema de
Executada
proteção diferencial digital
seletivo de barras e de falha
de disjuntores para o setor
de 138 kV em dois novos
painéis duais. Relocação de
um secionador 138 kV da

CEMIG GT 017955/2015 SE MONTESCLAROS2 138
seção de transferência.
02/02/2017
Instalação de três TC's 138 kV
na seção de transferência.
Desmontagem da atual
proteção diferencial de
barras de alta impedância
(não seletiva).
Instalação de proteções Executada
diferenciais digitais Principal
- T5: 13/09/15
e Alternada para os

CEMIG GT 017956/2015 SE MONTESCLAROS2 345 - T4: 14/11/15
autotransformadores
345/138 kV - 150 MVA- T3,
- T3: 08/05/16
T4 e T5.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Executada

CEMIG GT 017957/2015 SE MONTESCLAROS2 345 Instalação de GMG
30/10/2015
Executada
Instalação de sistema de

CEMIG GT 017958/2015 SE MONTESCLAROS2 345 comutação automática de
20/05/2016
fontes de serviço auxiliar CA.
Instalação de RDP para Executada
monitoramento das
grandezas elétricas dos novos

CEMIG GT 017959/2015 SE MONTESCLAROS2 345
disjuntores 5P4 e 6P4,
22/07/2015
transformadores e barras de
138 kV.
Separação dos circuitos de Executada
corrente das proteções P e S
- T5: 13/09/15
dos trafos T3, T4, e T5,
incluindo projeto, aquisição - T4: 14/11/15

CEMIG GT 018255/2015 SE MONTESCLAROS2 345
de cabos e materiais,
instalação em campo e
- T3: 08/05/16
comissionamento das novas
instalações físicas.
Prover atuação dos dois Executada
conjuntos de relés de disparo
- T5: 13/09/15
P e S atuando nas duas
- T4: 14/11/15
bobinas dos disjuntores de
baixa dos trafos (3K4, 5K4 e

CEMIG GT 018259/2015 SE MONTESCLAROS2 345
7K4), incluindo projeto,
aquisição de cabos e
- T3: 08/05/16
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018261/2015 SE MONTESCLAROS2 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Adequação da função de Executada
partida com e sem corrente

CEMIG GT 018272/2015 SE MONTESCLAROS2 345
da função 50BF para o setor 08/05/2016
de 345kV.
Implantar supervisão das Executada

CEMIG GT 018274/2015 SE MONTESCLAROS2 345 grandezas dos trafos T3, T4 e
22/07/2015
T5 em RDP.
Instalação de comutação
automática de fontes,

CEMIG GT 018039/2015 SE NEVES 1 500 Até 45
aumentando a confiabilidade
dos serviços auxiliares CA.
Instalação de 2 bancos de
bateria e 2 retificadores de

CEMIG GT 018040/2015 SE NEVES 1 500 Até 50
CC para sistema de
telecomunicações.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação das proteções
diferenciais principal e
suplementar, de alimentação
de CC independente das
proteções intrínsecas do
transformador e separação

CEMIG GT 018009/2015 SE OURO PRETO 2 500 Até 60
dos circuitos de corrente de
medição e proteção, dos
trafos T1, T2, T3 e T4, visando
aumento da confiabilidade
do sistema de proteção da
SE.
Instalação das proteções
diferencial do reator S3 de
500kV e Implantar
alimentação de CC

CEMIG GT 018010/2015 SE OURO PRETO 2 500 Até 60
independente das proteções
intrínsecas, visando aumento
da confiabilidade do sistema
de proteção da SE
Instalação da proteção
diferencial de barras 1 e 2 de
500 kV por proteção digital
contemplando a função 50BF

CEMIG GT 018011/2015 SE OURO PRETO 2 500 Até 60
e a supervisão de circuito
secundário de TC, visando
aumento da confiabilidade
do sistema de proteção da SE
Instalação da proteção
diferencial de barras 1 e 2 de
345 kV por proteção digital
contemplando supervisão de

CEMIG GT 018012/2015 SE OURO PRETO 2 345 Até 60
circuito secundário de
TC,visando aumento da
confiabilidade do sistema de
proteção da SE
Instalação da proteção
diferencial de barras 1 e 2 de
138 kV por proteção digital
adaptativa contemplando a
função 50BF e a supervisão
de circuito secundário de TC,

CEMIG GT 018013/2015 SE OURO PRETO 2 138 Até 60
instalação de 3 TC e
relocação de secionador no
vão de transferência, visando
aumento da confiabilidade
do sistema de proteção da
SE.
Instalação da proteção de
falha do disjuntor 7U4,
contemplando a função 50BF,

CEMIG GT 018057/2015 SE OURO PRETO 2 500 Até 60
visando aumento da
confiabilidade do sistema de
proteção da SE.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de 02 retificadores
de CC de telecomunicações,

CEMIG GT 018032/2015 SE PIMENTA 345 visando melhorar a Até 50
confiabilidade dos sistema de
proteção da SE.
Instalação de proteção digital
(LT Barreiro) e de

CEMIG GT 018213/2015 SE PIMENTA 345 Até 28
equipamentos de
teleproteção digital.
Separação dos circuitos de
corrente das proteções P e S
lado 345kV dos trafos e do
1T87P e BK87 lado 138kV,
atendendo a item do
Protocolo de Proteção e aos

CEMIG GT 018216/2015 SE PIMENTA 345 Até 31
critérios dos Procedimentos
de Redes, incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de proteção digital

CEMIG GT 018220/2015 SE PIMENTA 345 Até 31
(Trafo T2).
Instalação deTC na bucha de

CEMIG GT 018224/2015 SE PIMENTA 345 Até 31
ground dos trafos.
Instalação de TP e função 64

CEMIG GT 018227/2015 SE PIMENTA 345 Até 16
no terciário do T1.
Separação dos circuitos de
corrente compartilhados dos
vãos dos trafos do rele
diferencial de barra de

CEMIG GT 018231/2015 SE PIMENTA 345 138kV, incluindo projeto, Até 31
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018249/2015 SE PIRAPORA 2 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de um novo GMG

CEMIG GT 018250/2015 SE PIRAPORA 2 500 com a carga total da Até 60
subestação.
Instalação de RDPs (LTs de

CEMIG GT 018363/2015 SE S. G. DO PARA 500 500 kV, barras 500kV e trafos Até 17
T1 e T2 ).
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018364/2015 SE S. G. DO PARA 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Executada
Instalação de novas

CEMIG GT 018365/2015 SE S. G. DO PARA 500
proteções digitais nos trafos
T1 - 07/06/2015

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
T1 e T2 contemplando a
função de sobrecorrente de
fase, terra e neutro no lado T2 - 08/10/2015
secundário do
transformador.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018303/2015 SE SANT.DUMONT 2 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Implantar a separação dos
circuitos de potencial da
proteção principal e
suplementar dos terciário dos
transformadores. Projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em

CEMIG GT 018315/2015 SE SAO GOTARDO 2 500 campo e comissionamento Até 16
das novas instalações físicas.
Substituição dos 6 TP 13,8kV
dos terciários dos trafos T3 e
T4 com enrolamentos
suficientes para a proteção
principal, suplementar e
medição.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018317/2015 SE SAO GOTARDO 2 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Substituir as proteções de
barra de 345 e 500kV da SE,

CEMIG GT 018325/2015 SE SAO GOTARDO 2 500 contemplando a função de Até 33
supervisão de abertura de
circuito secundário de TC.
Instalação de novo sistema
Executada

CEMIG GT 017967/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 de supervisão e controle da
17/03/2017
SE.
Executada
Substituição de 01 banco de

CEMIG GT 017968/2015 SE SAO SIMAO-SE 500
baterias. 03/12/2015
Instalação de chaves/blocos
de testes nos circuitos dos

CEMIG GT 018062/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 contatos que atuam Até 16
diretamente nas bobinas de
disparo do disjuntor 15U4.
Substituição da proteção de
falha de disjuntores de 500

CEMIG GT 018064/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 Até 28
kV dos disjuntores 2U4, 8U4,
11U4 e 17U4.
Instalação de rele diferencial
digital nas barras 1 e 2 de

CEMIG GT 018065/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 500kV, contemplando Até 32
supervisão de secundário de
TC aberto e função 50BF.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Separação desses circuitos de
corrente para proteção e
medição nas LTs curtas G1,
G2, G3, G4, G5 e G6, visando
melhorar a confiabilidade dos
sistema de proteção da SE,
atendendo a item do

CEMIG GT 018305/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 Até 60
Protocolo de Proteção e aos
critérios dos Procedimentos
de Redes, incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de GMG
integrando-o ao
automatismo do serviço

CEMIG GT 018307/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 Até 60
auxiliar existente, visando
melhorar a confiabilidade dos
sistema de proteção da SE.
Modernização do RDP Executada
Methatec para supervisão

CEMIG GT 018312/2015 SE SAO SIMAO-SE 500
das LTs Água Vermelha, 01/12/2014
Itumbiara e Jaguara.
Instalação de TC no neutro
nos enrolamentos aterrados

CEMIG GT 018041/2015 SE TAQUARIL 345 Até 40
dos trafos T1,T2, T3, T4 e T5
para as funções 51G/87N.
Instalação de chaves/blocos
de testes para isolar os
contatos que atuam

CEMIG GT 018042/2015 SE TAQUARIL 345 diretamente nas bobinas de Até 40
disparo dos disjuntores das
LTs de 345kV (2P4, 7P4, 9P4 e
10P4).
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018043/2015 SE TAQUARIL 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de proteção
diferencial digital adaptativa
nas barras de 138 kV,
contemplando a função 50BF

CEMIG GT 018045/2015 SE TAQUARIL 138 Até 40
e a supervisão de circuito
secundário de TC. Instalação
de 3 TC no vão de
transferência.
Executada
Instalação de novas

CEMIG GT 018332/2015 SE TAQUARIL 345
proteções digitais nos trafos. 20/03/2015
Instalação de novas
proteções digitais com a

CEMIG GT 018334/2015 SE TAQUARIL 345 Até 40
função SOTF nas LTs 345 kV
para Ouro Preto 2 e Neves 1.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalaçao de 02 retificadores

CEMIG GT 018371/2015 SE TIMOTEO 1 230 de corrente contínua de Até 50
telecomunicações.
Instalação de GMG e

CEMIG GT 018372/2015 SE TIMOTEO 1 230 comutação automática de Até 60
fontes.
Instalação de proteção digital
nos trafos T1 e T2 230-13,8

CEMIG GT 018374/2015 SE TIMOTEO 1 230 kV com instalação de 06 TC Até 60
230kV e substituição de TCs
13,8kV.
Instalação de proteção digital

CEMIG GT 018383/2015 SE TIMOTEO 1 230 de falha de disjuntor do Até 60
disjuntor 1M4.
Instalação de multimedidor Executada
para monitoramento de
tensão do barramento de

CEMIG GT 017962/2015 SE VARZEA PALMA1 138 transferência 138 kV e
19/03/2015
secundários dos
autotransformadores T3, T4 e
T5.
Instalação de módulos no Executada
RDP para monitoramento das
grandezas elétricas dos novos

CEMIG GT 017963/2015 SE VARZEA PALMA1 345
disjuntores 345 kV, registros
19/03/2015
de proteção e incorporação
de função PMU.
Instalação de sistema de Executada

CEMIG GT 017972/2015 SE VARZEA PALMA1 345 comutação automática das
fontes de serviço auxiliar CA. 27/11/2015
Executada

CEMIG GT 017973/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Instalação de GMG.
21/09/2015
Adequação proteção - saída
Executada
138 kV para SE RIMA/SADA.
Instalação de dois relés
21/21N com funções

CEMIG GT 018068/2015 SE VARZEA PALMA1 138
adicionais: 67/67N, 25, 79 e
08/07/2015
81 no vão do disjuntor 16K4 e
Instalação de 3 TP's 138 kV
com novas estruturas.
Substituição de religador 9F4 Executada
por unidade microprocessada

CEMIG GT 018069/2015 SE VARZEA PALMA1 13,8
e Instalação de 3 TPs de 12/11/2015
13,8kV.
Instalação de 02 bancos de

CEMIG GT 018384/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
baterias de 125Vcc.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantar a separação dos
circuitos de CC das proteções
P e S dos autotrafos T3, T4, e
T5, incluindo projeto,

CEMIG GT 018395/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Implantar a separação da
alimentação de CC das
proteções P e S atuando nas
duas bobinas dos disjuntores
BT dos trafos (10K4, 11K4 e

CEMIG GT 018405/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
15K4), incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalar bornes secionaveis
nos circuitos dos disj. 2P4,
4P4, disjuntores da baixa dos
trafos (11K,10K e 15K) e dos
relés 1P50BF, 2P50BF e 3-4-

CEMIG GT 018407/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
5T50BF, incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018408/2015 SE VARZEA PALMA1 345 e de 02 bancos de baterias de Até 50
telecomunicações.
Instalação de proteções e

CEMIG GT 018409/2015 SE VARZEA PALMA1 345 teleproteçao digital da LT Até 60
345kV T.Marias.
Instalação de proteções
digitais principal e

CEMIG GT 018411/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
suplementar nos autotrafos
T3, T4 e T5.
Instalação de TCs na bucha

CEMIG GT 018413/2015 SE VARZEA PALMA1 345 de ground e funçao 51G nos Até 60
autotrafos T3, T4 e T5.
Instalação de proteções
digitais e instalar 3 TC's

CEMIG GT 018417/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
138kV no banco de
capacitores C1.
Instalação de supervisão por
relés de perda de tensão de

CEMIG GT 018428/2015 SE VARZEA PALMA1 345 Até 60
CC no circuito do relé 25K,
anunciador, do ERAC e RDP.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição das proteções
1BU87 e 2BU87 por
proteções digitais (dois relés)
com funções 50BF para os

CEMIG GT 018394/2015 SE VESPASIANO 2 500 Até 60
disjuntores: 7U, 8U e
10U.Instalação de um relé
avulso 50BF para o disjuntor
9U.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018396/2015 SE VESPASIANO 2 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de novas
proteções diferenciais digitais
principal e alternada
nostrafos T6 e T7 500-138 kV,
incluindo alimentação de CC
independente das proteções
intrínsecas do transformador

CEMIG GT 018088/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 21
e e instalação de seis TCs
138kV para extensão dos
87T, incluindo projeto,
aquisição de cabos e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.
Isolar os contatos que atuam
diretamente nas bobinas de
disparo dos disjuntores dos
barramentos 500 kV, trafos
500-138kV e LT 500 kV para
Nova Ponte e das dos
disjuntores das LTs curtas dos

CEMIG GT 018091/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 22
geradores através de
chaves/blocos de testes,
incluindo projeto, aquisição
de cabos e materiais,
instalação em campo e
comissionamento das novas
instalações físicas.
Isolar os contatos que partem
o esquema de falha de
disjuntores dos barramentos
500 kV, trafos 500-138kV e LT
500 kV para Nova Ponte
através de chaves/blocos de

CEMIG GT 018092/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 22
testes, , incluindo projeto,
aquisição de cabos,
chaves/blocos de testes e
materiais, instalação em
campo e comissionamento
das novas instalações físicas.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalar dois conjuntos
retificadores de corrente
contínua (CC) de

CEMIG GT 018093/2015 USI EMBORCACAO 500 Telecomunicações Até 50
independentes entre si e
daqueles utilizados pela
proteção.
Implantar a supervisão da
chave U8 pela proteção das
LTs 500 kV para Nova Ponte e

CEMIG GT 018094/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 22
Itumbiara para
impelmentação da função
Stub.
Instalação de novas
proteções diferenciais digitais
principal e alternada nos

CEMIG GT 018101/2015 USI EMBORCACAO 500 reatores 500 kV S5 e S6, Até 22
incluindo alimentação de CC
independente das proteções
intrínsecas.
Instalação de RDPs para Executada

CEMIG GT 018107/2015 USI EMBORCACAO 500 supervisão das linhas curtas
26/06/2016
do geradores.
Substituição das proteções da

CEMIG GT 017965/2015 USI JAGUARA-US 345 Até 60
LT 345 kV para Volta Grande.
Executada

CEMIG GT 018277/2015 USI NOVA PONTE 500 Instalação de RDP.
30/09/2017
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018278/2015 USI NOVA PONTE 500 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Substituição das proteções

CEMIG GT 018233/2015 USI PORTO ESTRELA 230 Principal e Suplementar e Até 20
teleproteções das LT 230 kV.
Instalação de RDP para

CEMIG GT 018234/2015 USI PORTO ESTRELA 230 Até 16
supervisão das LT 230 kV.
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018237/2015 USI PORTO ESTRELA 230 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de proteções
digitais nas LT 345 kV para

CEMIG GT 018341/2015 USI TRES MARIAS 345 Até 60
Várzea da Palma 1 e São
Gotardo 2.
instalação do 2o. conjunto de

CEMIG GT 018343/2015 USI TRES MARIAS 345 Até 60
baterias e retificador na SE
Instalação de 02 retificadores

CEMIG GT 018347/2015 USI TRES MARIAS 345 de CC para sistema de Até 50
telecomunicações.
Instalação de proteção de
falta à terra no T10 (será

CEMIG GT 018354/2015 USI TRES MARIAS 345 Até 60
necessária a instalação de 3
TPs 13,8 kV).

CEMIG GT 017960/2015 USI TRES MARIAS 345 Executada

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de 4 TP seção 1 -
multimedidores para 04/06/2015
monitoramento das barras de
300 kV - T, 138 kV – T, 138 kV
– P – S1, 138 kV – P – S3.
TP seção 3 -
Instalação de 2 TPs na barra 25/08/2015
principal 138 kV seções S1 e
S3. Integração com a remota.
Instalação de RDP para
Executada
monitoramento das
grandezas elétricas das LT

CEMIG GT 017961/2015 USI TRES MARIAS 345 345 kV, autotransformadores
02/06/2015
345/300 kV, 300/138 kV,
138/13,8 kV, LTs 138 kV,
barras 300 kV e 138 kV.
Executada

CEMIG GT 017970/2015 USI TRES MARIAS 345 Instalação de GMG.
22/10/2015
Executada
Implantação das proteções
diferencias digitais principal e T12 - 27/06/2015

CEMIG GT 017971/2015 USI TRES MARIAS 345
alternada nos trafos T10, T12 T10 - 17/01/2016
e T13.
T13 - 21/08/2015
Substituição dos 12 TCs das
Três LTs 345 kV (11P4, 12P4,
13P4 e 14P4), substituição
dos TCs do autotrafo T11 (3
de 138 kV e 3 de 300 kV) e

CEMIG GT 018338/2015 USI TRES MARIAS 345 substituição de 12 TCs de 300 Até 60
kV dos Disjuntores de
geradores (3P4, 4P4, 5P4 e
8P4) visando a separação dos
circuitos de corrente para
proteção e medição
Implantação das proteções

CEMIG GT 018421/2015 USI TRES MARIAS 345 diferencias digitais principal e Até 60
alternada do trafo T11.
Executada

CEMIG GT 018400/2015 USI VOLTA GRANDE 345 Instalação de novo RDP
15/04/2016
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018437/2015 SE AQUIRAZ II 69
composto de Painel com PCs 30/09/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável.)

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018438/2015 SE B. ESPERANCA 500
composto de Painel com PCs 30/09/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018439/2015 SE B. ESPERANCA 230
composto de Painel com PCs 30/09/2015
Industriais (2 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 3
Switchs Gerenciáveis)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018440/2015 SE COREMAS 230
composto de Painel com PCs 31/08/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 2
Switchs Gerenciáveis)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018441/2015 SE COREMAS 69 composto de Painel de
31/08/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018453/2015 SE IBICOARA 500
composto de Painel com PCs 30/09/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 3
Switchs Gerenciáveis)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018454/2015 SE IBICOARA 230 composto de Painel de
30/09/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018455/2015 SE IBICOARA 138 composto de Painel de
30/09/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018442/2015 SE ICO 230
composto de Painel com PCs 31/08/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018443/2015 SE ICO 69 composto de Painel de
31/08/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018456/2015 SE IGAPORA II 230
composto de Painel com PCs 31/10/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018457/2015 SE IGAPORA II 69 composto de Painel de
31/10/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018445/2015 SE JUAZEIRO II 230
composto de Painel com PCs 31/07/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável)

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018449/2015 SE RUSSAS II 230
composto de Painel com PCs 31/07/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018450/2015 SE RUSSAS II 69 composto de Painel de
31/07/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema Concluído em

CHESF 018451/2015 SE ZEBU 230
composto de Painel com PCs 31/07/2015
Industriais (1 Concentrador, 1
Firewall, 1 Receptor GPS, 1
Switch Gerenciável)
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema
Concluído em

CHESF 018452/2015 SE ZEBU 69 composto de Painel de
31/07/2015
comunicação composto por 1
DIO, 1 unidade de aquisição
ambiental, terminais servers,
Conversores de mídia.
Substituição de 2 Cabos Pararaios do vão - (05S4). Novos
LT LUIZ GONZAGA / cabos: Dotterel e EHS 3/8".

CHESF 430/2016 500 Até 30
OLINDINA (05S4) Capacidade do novo
equipamento: Novos cabos:
Dotterel e EHS 3/8".
Substituição de 1 Disjuntor
do vão Amarre (DJ 14D1).

CHESF 14066/2016 SE ANGELIM 230 Capacidade do novo Até 36
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.

CHESF 018581/2015 SE ANGELIM 230 SUBSTITUIÇÃO DE UTR Até 36
CHESF 018582/2015 SE ANGELIM II 500 SUBSTITUIÇÃO DA UTR Até 30
Instalação de reatores
limitadores de curto-circuito
Não Concluído em

CHESF SE BONGI 69 entre o banco de capacitor
cadastrado 06/04/2018
02H1 e o respectivo disjuntor
de manobra, 12H1.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de reatores
limitadores de curto-circuito
Não Concluído em

CHESF SE C.GRANDE II 69 entre o banco de capacitor
cadastrado 14/02/2018
02H1 e o respectivo disjuntor
de manobra, 12H1.
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA
Concluído em

CHESF 018459/2015 SE C.GRANDE II 230 DE PARTIDA E PARADA DO
17/03/2017
COMPENSADOR ESTÁTICO.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001702/2016 SE C.GRANDE III 230 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018430/2015 SE CAMACARI II 500 ASSOCIADOS EM 01
07/06/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 05L6.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018435/2015 SE CAMACARI II 230 ASSOCIADOS EM 01
26/07/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 04S1.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
ASSOCIADOS EM 01 VÃO Concluído em

CHESF 018436/2015 SE CAMACARI II 230
CENTRAL DE TRANSFERÊNCIA 30/08/2015
COM PROTEÇÃO PRÓPRIA,
14D1.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001705/2016 SE CEARA-MIRIM 2 500 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
SUBSTITUIÇÃO DO RDP DAS Concluído em

CHESF 018447/2015 SE CUR.NOVOS II 138
LT´S 03C1 E 03M2 31/12/2014
Concluído em

CHESF 018542/2015 SE DELM. GOUVEIA 230 SUBSTITUIÇÃO DE UTR
29/05/2015
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001699/2016 SE EUNAPOLIS 230 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Concluído em

CHESF 018543/2015 SE FORTALEZA 230 SUBSTITUIÇÃO DA UTR
05/10/2015
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO EM 02 Concluído em

CHESF 018619/2015 SE FORTALEZA 230
TERMINAIS DE LINHA LTs 18/12/2015
04Z4; 04Z5.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO EM 02 Concluído em

CHESF 018620/2015 SE FORTALEZA II 230
TERMINAIS DE LINHA LTs 31/05/2015
04Z4; 04Z5.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001693/2016 SE G.MANGABEIRA 230 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001694/2016 SE G.MANGABEIRA 230 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001709/2016 SE IGAPORA III 500 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
Sistema de Amplificadores
Concluído em

CHESF 018589/2015 SE IGAPORA III 230 Ópticos para atendimento a
20/12/2015
SE Igaporã III
SUBSTITUIÇÃO DO RDP DO Concluído em

CHESF 018448/2015 SE MACEIO 230
TRANSFORMADOR 04T4 31/03/2015
Instalação de reatores
limitadores de curto-circuito
Não Concluído em

CHESF SE MATATU 69 entre o banco de capacitor
cadastrado 12/01/2018
02H1 e o respectivo disjuntor
de manobra, 12H1.
Concluído em

CHESF 018545/2015 SE MATATU 230 SUBSTITUIÇÃO DA UTR
30/06/2016
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018432/2015 SE MILAGRES 230 ASSOCIADOS EM 01
26/05/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 04L1.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018433/2015 SE MILAGRES 230 ASSOCIADOS EM 01
29/06/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 04L3.
Concluído em

CHESF 018544/2015 SE P.AFONSO III 230 SUBSTITUIÇÃO DA UTR
04/09/2015
Substituição do disjuntor
Não Concluído em

CHESF SE PIRAPAMA II 69 12J9 do alimentador vão 02J9
cadastrado 27/08/2014
Pirapama -Pontezinha.
Instalação de reatores
limitadores de curto-circuito
Não Concluído em

CHESF SE PIRAPAMA II 69 entre o banco de capacitor
cadastrado 29/06/2018
02H1 e o respectivo disjuntor
de manobra, 12H1.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018434/2015 SE PIRIPIRI 138 ASSOCIADOS EM 01
23/08/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 03C1.
SUBSTITUIÇÃO DOS RDP´S Concluído em

CHESF 018446/2015 SE RECIFE II 230
DAS LT´S 04C8 E 04C9 31/03/2013
SUBSTITUIÇÃO DOS RDP´S Concluído em

CHESF 018444/2015 SE RECIFE II 230
DAS LT´S 04M2 E 04M3 31/05/2013
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001700/2016 SE S.JOAO PIAUI 500 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
Instalação de reatores
limitadores de curto-circuito
de 0,63ohm/fase no
enrolamento terciário do

CHESF 14102/2016 SE SOBRAL II 13,8 transformador 11T1, entre a Até 48
bucha de 13,8kV do
transformador e o disjuntor,
devido à superação do
disjuntor.
Instalação de reatores
limitadores de curto-circuito
de 0,63ohm/fase no
enrolamento terciário do

CHESF 14103/2016 SE SOBRAL II 13,8 transformador 11T2, entre a Até 48
bucha de 13,8kV do
transformador e o disjuntor,
devido à superação do
disjuntor.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001696/2016 SE STO.A.JESUS 230 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001642/2016 SE TERESINA II 500 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018431/2015 SE TERESINA II 500 ASSOCIADOS EM 01
04/12/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 05C8.
Implantação de Sistema para
acesso remoto a dispositivos
de Proteção, Controle e
Automação. Sistema

CHESF 001712/2016 USI UB.ESPERANCA 230 Até 60
composto de Painel com PCs
Industriais (Concentrador e
Firewall), Receptor GPS,
Switch Gerenciável.
SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
DE PROTEÇÃO E PAINÉIS
Concluído em

CHESF 018429/2015 USI US. L.GONZAGA 500 ASSOCIADOS EM 01
24/02/2015
TERMINAL DE LINHA DE
TRANSMISSÃO LT 05C4.
Substituição dos 2 Cabos
Para-raios. Dotterel e/ou EHS
LT ANGELIM /
3/8" (Cada Cabo Para-Raios é Concluído em
CHESF MESSIAS -
composto por 66,63 km do 06/12/2014
04M7/04M8 230 kV
Cabo tipo EHS 3 /8 " e 12,30
km do Cabo tipo Dotterel)
Substituição de 2 Cabos
Para-raios. Dotterel e/ou EHS
LT
3/8" (Cada Cabo Para-Raios é Concluído em
CHESF ANGELIM/RIBEIRAO
composto por 83,59 km do 20/12/2014
04S1 230 kV
Cabo tipo EHS 3 /8 " e 32,15
km do Cabo tipo Dotterel)
Substituição de 2 Cabos ParaLT CAMACARI IV raios. Dotterel e/ou EHS 3/8"

CHESF /MATATU 04M7 230 (Cada Cabo Para-Raios possui Até 6
kV 31,87 km do Cabo tipo
Dotterel)

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 1 Cabo Pararaios. Dotterel e/ou EHS 3/8"
LT CATU /CAMACARI Concluído em
CHESF (O Cabo Para-Raios é
IV 04M1 230 kV 17/12/2017
composto por 25,00 km do
Cabo tipo Dotterel)
Substituição de 2 Cabos Pararaios. Dotterel e/ou EHS 3/8"
LT CATU/CAMACARI Concluído em
CHESF (Cada Cabo Para-Raios é
IV 04M2 230 kV 18/11/2017
composto por 25,00 km do
Cabo tipo Dotterel)
Substituição de 1 Cabo Pararaios. Dotterel e/ou EHS 3/8
LT PARAISO / NATAL
(O Cabo Para-Raios possui Concluído em
CHESF II - 04N1/04N2 230
53,37 km do Cabo Tipo EHS 3 31/03/2017
kV
/8 " e 43,83 km do Cabo Tipo
Dotterel)
Instalação de oscilógrafo/RDP
na linha Garabi 1/Santo
Angelo para localização do
ponto de falta por meio do

CIEN 000312/2016 SE CV.GARABI 1 525 Até 6
método de ondas viajantes e
aquisição de oscilografias
através do método de ondas
viajantes.
Instalação de oscilógrafo/RDP
na linha Santo Angelo/Itá C1
para localização do ponto de
falta para localização do

CIEN 000313/2016 SE SANTO ANGELO 525 ponto da falta por meio do Até 6
método de ondas viajantes e
aquisição de oscilografias
através do método de ondas
viajantes.
Substituição de 2
Seccionadoras do vão LT 525
kV Bateias - Curitiba C1 (29-

COPEL - GT SE BATEIAS 525 13 e 29-15). Capacidade do Até 36
novo equipamento: Corrente
de curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 4000 A.
Substituição de 1
Seccionadora do vão LT 525
kV Bateias - Curitiba C1 (29-

COPEL - GT SE BATEIAS 525 12). Capacidade do novo Até 36
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 40 kA.
Corrente nominal de 4000 A.
Substituição de 2
Seccionadoras do vão
Conexão Tranformador BTF-A

COPEL - GT SE BATEIAS 525 525/230 kV (29-19 e 29-21). Até 36
Capacidade do novo
equipamento: Corrente
nominal de > 3145 A.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 2
Seccionadoras do vão
Interligador de Barra 525 kV

COPEL - GT SE BATEIAS 525 (29-16 e 29-18). Capacidade Até 36
do novo equipamento:
Corrente nominal de > 3145
A.
Substituição de 1 Disjuntor

COPEL - GT SE BATEIAS 525 do vão LT 525 kV Bateias - Até 36
Curitiba C1 (52-14).
Substituição de 1 Disjuntor

COPEL - GT SE BATEIAS 525 do vão Interligador de Barra Até 36
525 kV (52-17).
Substituição de 1 Disjuntor
do vão Conexão

COPEL - GT SE BATEIAS 525 Até 36
Transformador BTF-A
525/230 kV (52-20).
Adequação das fontes de
alimentação CC, conforme
Procedimento de Rede,
instalando mais um conjunto
de bancos de baterias,
retificadores e circuitos de
corrente contínua
independentes e segregados.

COPEL - GT SE F.IGUACUNORTE 230 Adequação dos serviços Até 36
auxiliares CA, conforme
Procedimento de Rede,
instalando mais uma fonte de
alimentação independente e
com transferência
automática e grupo motorgerador com partida
automática.
Substituição dos painéis de

COPEL - GT SE FIGUEIRA 230 Concluído
serviço auxiliar CC e CA.
Instalação do segundo banco
de baterias para atender o

COPEL - GT SE FOZ DO CHOPIM 230 Até 36
sistema de proteção da
subestação.
Instalação de mais um banco

COPEL - GT SE FOZ DO IGUACU 500 de baterias para o sistema de Até 36
Teleproteção.
Substituição do disjuntor de

COPEL - GT SE GUAIRA 230 Concluído
transferência 230 kV.
Substituição dos

COPEL - GT SE LONDRINA ESU 230 Concluído
registradores de perturbação.
Substituição do disjuntor de

COPEL - GT SE PATO BRANCO 230 transferência 230 kV (52- Até 36
127).
Substituição do disjuntor de

COPEL - GT SE PONTA G SUL 230 Até 36
transferência 230 kV (52-49).

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Implantação de unidade de
medição de fasores (PMU),
que constituirá a Rede de
Sincrofasores, para leitura
dos valores de amplitude das
tensões e das correntes de
fase e dos respectivos

COPEL GT 018645/2015 SE PAR.PAULISTA 230 Até 60
ângulos, com uma base de
tempo única para a
referência angular e envio
dos sincrofasores ao Sistema
de Medição de Sincrofasores
(SMSF) do Sistema
Interligado.
Substituição de 2
Disjuntor(es) do(s) vão(s): -
SE C.I.CURITIBA
TF-3 (DJ 52-113); e
COPEL GT Até 36
13,8 kV
- TF-4 (DJ 52-116).
Corrente nominal de 3150 A.
Substituição de 4
Seccionadora(s) do(s) vão(s):
- TF-4 (SC 29-115, 29-114* e
29-117*); e
SE C.I.CURITIBA
- TF-3 (SC 29-38, 29-36* e 29COPEL GT Até 36
13,8 kV 39*).
* Chave Tandem: opera em
duas posições.
Corrente nominal de 3150 A.
Substituição de 2 Trechos de
Cabos Subterrâneos entre
Transformador e
Barramento: - TF-3; e
SE C.I.CURITIBA
COPEL GT Até 36
- TF-4.
13,8 kV
Corrente nominal de 2100 A.
Capacidade de Curta
Duração: 75 MVA / 3133 (A).
Implantação de 02 Bancos de

COQUEIROS 018651/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

COQUEIROS 018657/2015 SE BAR.COQUEIROS 230 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

COQUEIROS 018654/2015 SE ITAGUACU 230 Até 36
baterias 48/Vcc.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

COQUEIROS 000766/2014 SE ITAGUACU 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

COQUEIROS 000767/2014 SE SAO SIMAO 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Implantação de unidade de
medição de fasores (PMU),
que constituirá a Rede de
Sincrofasores, para leitura
dos valores de amplitude das
tensões e das correntes de
fase e dos respectivos

COSTA OESTE 018658/2015 SE UMUARAMA SUL 230 Até 60
ângulos, com uma base de
tempo única para a
referência angular e envio
dos sincrofasores ao Sistema
de Medição de Sincrofasores
(SMSF) do Sistema
Interligado.
Substituição dos 15 TC's dos
módulos de conexão dos
Transformadores
Reguladores TR-RG-1, 2 e 3,
LT 230 kV Aparecida - Santa

CTEEP 018685/2015 SE APARECIDA 230 Até 48
Cabeça, LT 230 kV Aparecida
- GV do Brasil, visando a
individualização dos núcleos
dos TC's para medição e
proteção.
Substituição dos 6 TP's dos
módulos de conexão das LT
230 kV Aparecida - Santa

CTEEP 018686/2015 SE APARECIDA 230 Cabeça e LT 230 kV Até 48
Aparecida - GV do Brasil,
visando a individualização
dos núcleos.
Substituição dos 9 TC´s e 9
TP's dos módulos de conexão
230 e 88 kV dos

CTEEP 018687/2015 SE APARECIDA 230 Até 48
transformadores TR-1, 2 e 3
230-88kV, visando a
individualização dos núcleos.
Substituição das proteções
eletromecânicas por digitais

CTEEP 018688/2015 SE APARECIDA 230 dos módulos de conexão dos Até 48
transformadores TR-1, 2 e 3,
230-88 kV.
Substituição das proteções
do módulo de entrada da LT

CTEEP 018690/2015 SE ARARAQUARA 440 Até 48
440 kV Araraquara - Água
Vermelha

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 3 TC's e 3 TP's
na LT 440 kV Assis -

CTEEP 018691/2015 SE ASSIS 440 Chavantes/Salto Grande, Até 48
para individualização de
núcleos.
Substituição das proteções
do RE-2 440 kV, LT 440 kV
Capivara - Assis e TR-1 440-

CTEEP 018692/2015 SE ASSIS 440 230 kV (retirada substituição Até 48
de proteção do TR1, de
responsabilidade de outra
concessionária)
Substituição da proteção de

CTEEP 018693/2015 SE B. SANTISTA 230 Até 48
barras do setor 230 kV
Substituição da proteção
eletromecânica por digital
dos módulos de manobra dos

CTEEP 018694/2015 SE B. SANTISTA 345 Até 48
transformadores TR-1, 345230 kV, TR-3 e TR-4, 345-88
kV e TR-8, 230-138 kV.
Substituição dos 18 TP's dos
módulos de manobra dos LT
345 kV Baixada Santista -

CTEEP 018695/2015 SE B. SANTISTA 345 Usiminas C1/C2, Baixada Até 48
Santista - Sul, Baixada
Santista - Embu Guaçu e
Baixada - Tijuco Preto C1/C2
Substituição dos 6 TP's dos
módulos de manobra das LT's

CTEEP 018696/2015 SE B. SANTISTA 230 230 kV Baixada Santista - Até 48
Carbocloro e Baixada Santista
- Cubatão.
Instalação de RDP nos

CTEEP 018697/2015 SE BAURU 440 módulos de manobra do Até 48
setor de 440 kV.
Substituição de 21 TP's nos
módulos de manobra das LT's
440 kV Bauru - Assis, Bauru -

CTEEP 018698/2015 SE BAURU 440 Até 48
Ilha Solteira C1/C2, Bauru -
Oeste C1/C2, Bauru -
Cabreúva, Bauru - Araraquara
Substituição de 27 TC's nos
módulos de manobra das LT's
440 kV Bauru - Assis, Bauru -

CTEEP 018699/2015 SE BAURU 440 Ilha Solteira C1/C2, Bauru - Até 48
Oeste C1/C2, Bauru -
Cabreúva, Bauru - Salto e
Bauru - Getulina C1/C2.
Substituição do sistema de
proteção dos módulos de

CTEEP 018700/2015 SE BAURU 440 manobra dos reatores RE-1, Até 48
RE-4 e RE-6, 440 kV, e da LT
440 kV Bauru - Cabreúva.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Obs 1: Retirada substituição
dos terminais para Ilha
Solteira em razão da
adequação ser realizada em
conjunto com a operação
comercial da SE Baguaçu
Obs2: Retirada substituição
dos terminais para
Araraquara e Assis em razão
de estarem vinculados a
substituição naquelas
subestações, não previstas no
plano de outorgas
Substituição das proteções

CTEEP 018701/2015 SE BOM JARDIM 440 dos módulos de manobra dos Até 48
TR-2 e TR-4, 440-88 kV
Substituição das proteções
dos módulos de manobra das
LT's 440 kV Bom Jardim -

CTEEP 018702/2015 SE BOM JARDIM 440 Até 48
Santo Ângelo, Bom Jardim -
Cabreúva e Bom Jardim -
Sumaré
Substituição dos 12 TC's e 12
TP's dos módulos de
manobra das LT's 440 kV Bom
Jardim - Santo Ângelo, Bom

CTEEP 018703/2015 SE BOM JARDIM 440 Até 48
Jardim - Cabreúva, Bom
Jardim - Sumaré e Bom
Jardim - Taubaté, para
individualização
Substituição da proteção de

CTEEP 018704/2015 SE BOM JARDIM 440 Até 48
barras do setor 440 kV
Substituição das proteções
contra falha de disjuntor no

CTEEP 018705/2015 SE BOM JARDIM 440 módulos de interligação de Até 48
barramentos 440 kV
(Disjuntores 19252-2/5/8/14)
Substituição de 12 TC's e 12
TP's nos módulos de entrada
das LT's 230 kV Botucatu -
Avaré Nova, Botucatu -

CTEEP 018706/2015 SE BOTUCATU 230 Até 48
Cerquilho III, Botucatu -
Chavantes C3 e Botucatu -
Capão Bonito, para
individualização dos núcleos
"Substituição de 9 TC's e 9
TP's, 230 kV, nos módulos de
de conexão dos

CTEEP 018707/2015 SE BOTUCATU 230 Até 48
transformadores TR-1, TR-2 e
TR-4, 230 - 138 kV, para
individualização dos núcleos.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição da proteção do
módulo de entrada da LT's

CTEEP 018708/2015 SE CABREUVA 440 Até 48
440 kV Cabreúva - Bauru e
Cabreúva - Bom Jardim
Substituição de 9 TC's e 9 TP's
nos módulos de entrada das
LT 440 kV Cabreúva - Bom

CTEEP 018709/2015 SE CABREUVA 440 Até 48
Jardim, Cabreúva - Salto e
Cabreúva - Bauru, para
individualização dos núcleos.
Substituição das proteções
do módulo de conexão dos

CTEEP 018710/2015 SE CAPAO BONITO 230 Até 48
transformadores TR-4 e TR-5
230/138 kV
"Instalação de novo
barramento 125 Vcc para

CTEEP 018711/2015 SE CAPAO BONITO 230 possibilitar a segregação das Até 48
fontes para as proteções
principais e alternadas;
Substituição do Registrador

CTEEP 018713/2015 SE CAPAO BONITO 230 Digital de Perturbação do Até 48
setor de 230 kV.
"Substituição de 9 TC´s e 9
TP´s de 230 kV dos módulos
de conexão da LT 230 kV

CTEEP 018714/2015 SE CAPAO BONITO 230 Até 48
Capão Bonito - Botucatu e
dos transformadores TR-4 e
TR-5 230/138 kV;
Instalação de retificador e
banco de baterias de 48 Vdc,

CTEEP 018830/2015 SE CUBATAO 230 Até 48
visando segregação dos
sistemas DC 125 e 48 Vdc.
Substituição dos 36 TC´s e 21
TP´s de todos os módulos de

CTEEP 018729/2015 SE EMBU-GUACU 345 manobra do setor de 345 kV Até 48
para individualização dos
enrolamentos secundários.
Substituição dos 48 TC´s e 30
TP´s de todos os módulos de

CTEEP 018730/2015 SE EMBU-GUACU 440 manobra do setor de 440 kV Até 48
para individualização dos
enrolamentos secundários.
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de
manobra dos
transformadores TR-1, TR-2,

CTEEP 018731/2015 SE EMBU-GUACU 440 Até 48
TR-3 e TR-5, dos reatores RE2 e RE-3 e do sistema de
proteção de barras do setor
de 440 kV.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de
manobra do transformador

CTEEP 018732/2015 SE EMBU-GUACU 440 TR-7 e do Compensador Até 48
Síncrono, bem como dos
sistemas de partida e parada
do CS.
Substituir o sistema de
teleproteção dos módulos de

CTEEP 018738/2015 SE INTERLAGOS 345 entrada das LT´s 345 kV Até 48
Interlagos - Ibiuna (Furnas)
C1 e C2.
Substituição dos 18 TP´s dos
módulos de entrada das LT´s
345 kV Interlagos - EmbuGuaçu C1 e C2, Interlagos -

CTEEP 018739/2015 SE INTERLAGOS 345 Até 48
Ibiuna (Furnas) C1 e C2 e
Interlagos - Xavantes C1 e C2
para individualização dos
enrolamentos secundários.
Substituição de 6 TC´s e 6
TP´s dos módulos de entrada
das LT´s 230 kV Interlagos -

CTEEP 018740/2015 SE INTERLAGOS 230 Até 48
Piratininga C1 e C2 para
individualização dos
enrolamentos secundários.
Instalação de sistema de
automatismo para

CTEEP 018741/2015 SE INTERLAGOS 345 transferência de fontes de Até 48
alimentação do Sistema de
Serviço Auxiliar CA.
Substituição de 18 TP's nos
módulos de entrada das LT's
345 kV Itapeti - Mogi (Furnas)

CTEEP 018742/2015 SE ITAPETI 345 Até 48
C1/C2, Itapeti - Santo Ângelo
C1/C2 e Itapeti - Tijuco Preto
C1/C2
Substituição dos 15 TP´s dos
módulos de entrada das LT´s
345 kV Tijuco Preto C1, C2 e

CTEEP 018754/2015 SE LESTE 345 C3 e Ramon Reberte Filho C1 Até 48
e C2 para individualização
dos enrolamentos
secundários.
Substituição das proteções

CTEEP 018758/2015 SE MOGI 230 dos transformadores TR-2 e Até 48
TR-3, 230-88 kV.
Substituição da Proteção do
módulo de entrada da LT 230

CTEEP 018759/2015 SE MOGI 230 kV Mogi (CTEEP) - Mogi Até 48
(Furnas), incluindo a
instalação de proteção contra

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
falha disjuntor associada ao
disjuntores 36352-4/5.
Instalação do 2º retificador

CTEEP 018824/2015 SE MOGI 230 Até 48
48 Vcc;
Substituição das proteções

CTEEP 018760/2015 SE MOGI MIRIM 3 440 das LT's 440 kV Mogi Mirim III Até 48
- Santo Ângelo.
Substituição de 6 TP's dos
módulos de entrada das LT's

CTEEP 018761/2015 SE MOGI MIRIM 3 440 440 kV Mogi Mirim III - Santo Até 48
Ângelo e Mogi Mirim III -
Araraquara
Substituição das proteções
dos módulos de interligação

CTEEP 018762/2015 SE MOGI MIRIM 3 440 Até 48
de barramentos 440 kV
(disjuntores 29952-2/5/8)
Substituição das proteções

CTEEP 018763/2015 SE MOGI MIRIM 3 440 dos transformadores TR-2 e Até 48
TR-3, 440 - 138 kV
Substituição da proteção de

CTEEP 018764/2015 SE MOGI MIRIM 3 440 Até 48
barras do setor 440 kV
Substituição dos 6 TP´s dos
módulos de entrada das LT´s
345 kV Nordeste - Guarulhos

CTEEP 018766/2015 SE NORDESTE 345 Até 48
e Nordeste - Mogi (Furnas)
para individualização dos
enrolamentos secundários.
Substituição dos
Registradores Digitais de

CTEEP 018767/2015 SE NORDESTE 345 Até 48
Perturbação do setor de 345
kV.
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de

CTEEP 018768/2015 SE OESTE 440 Até 48
manobra do transformador
TR-1, TR-2 e TR-3, 440-88 kV.
Substituição dos 21 TC´s e 21
TP´s de todos os módulos de

CTEEP 018773/2015 SE PIRATININGA 230 manobra do setor de 230kV Até 48
para individualização dos
enrolamentos secundários.
Instalação de RDP nos
módulos de manobra das LT's
440 kV Ribeirão Preto - Água

CTEEP 018673/2015 SE RIBEIRAOPRETO 440 Vermelha, Ribeirão Preto - Até 48
Santa Bárbara D'Oeste, RE-1
440 kV , TR-1 e TR-2, 440-138
kV e Substituição do RDP nos

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
módulos de manobra do TR-3
440-138 kV
Substituição dos 6 TC's do
módulo de manobra do TR-2

CTEEP 018779/2015 SE RIBEIRAOPRETO 440 440-138 kV para Até 48
individualização dos núcleos
de proteção e medição.
Substituição das proteções
contra falha de disjuntor no

CTEEP 018780/2015 SE RIBEIRAOPRETO 440 módulos de interligação de Até 48
barramentos 440 kV
(Disjuntores 19952-2/6/9)
Substituição dos painéis do

CTEEP 018782/2015 SE RIBEIRAOPRETO 440 sistema DC e dos Até 48
retificadores 125 e 48 Vcc.
Substituição de RDP no setor
de 230 kV nas LT´s São José
dos Campos - Itapeti, São

CTEEP 018674/2015 SE S.JOSE CAMPOS 230 Jose´dos Campos - Taubaté , Até 48
São José dos Campos -
Mogi(Furnas) e TR´s 1,2,3 e 4
230-88kV.
Substituição da proteção
eletromecânica por digital do

CTEEP 018800/2015 SE S.JOSE CAMPOS 230 módulo de interligação de Até 48
barramentos 230 kV
(disjuntor 38024-1)
Substituir os TC's 440 kV do
módulo de manobra de
interligação de barramentos

CTEEP 018802/2015 SE SANTA BARBARA 440 Até 48
440 kV nº 8 (Disjuntor 185528), para individualização dos
núcleos
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de
manobra dos bancos de
transformadores TR-1, TR-2 e

CTEEP 018803/2015 SE SANTA BARBARA 440 Até 48
TR-3, 440 - 138 kV, e do
módulo de interligação de
barramentos 440 kV nº 8
(Disjuntor 18552-8)
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de
manobra das LT's 440 kV

CTEEP 018804/2015 SE SANTA BARBARA 440 Até 48
Santa Bárbara D'Oeste -
Sumaré e Santa Bárbara
D'Oeste - Ribeirão Preto.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição da proteção de

CTEEP 018805/2015 SE SANTA BARBARA 440 Até 48
barras do setor 440 kV
Substituição das proteções
contra falha de disjuntor no

CTEEP 018806/2015 SE SANTA BARBARA 440 módulos de interligação de Até 48
barramentos 440 kV
(Disjuntores 18552-2/5/8/38)
Substituição de 9 TC's 88 kV
dos transformadores

CTEEP 018783/2015 SE SANTA CABECA 88 reguladores TR-RG-1, TR-RG- Até 48
2 e TR-RG3, para
individualização dos núcleos
Substituição das proteções
dos módulos de manobra do

CTEEP 018784/2015 SE SANTA CABECA 230 transformador TR-2 230 - 88 Até 48
kV e do transformador
regulador TR-RG-2.
Substituição da proteção de
barras do setor 230 kV,

CTEEP 018785/2015 SE SANTA CABECA 230 Até 48
incluindo o sistema contra
falha de disjuntor.
Substituição da teleproteção
do módulo de manobra da LT

CTEEP 018786/2015 SE SANTA CABECA 230 Até 48
230 kV Santa Cabeça - Nilo
Peçanha.
Substituição dos 12 TC's e 12
TP's nos módulos de entrada
das LT's 440 kV Santo Ângelo
- Bom Jardim, Santo Ângelo -

CTEEP 018787/2015 SE SANTO ANGELO 440 Até 48
Mogi Mirim III, Santo Ângelo -
Solvay e Santo Ângelo -
Araras, para individualização
dos núcleos
Substituição dos 6 TC's e 6
TP's nos módulos de entrada

CTEEP 018788/2015 SE SANTO ANGELO 345 das LT's 345 kV Santo Ângelo Até 48
- Itapeti C1/C2, para
individualização dos núcleos
Substituição da proteção de

CTEEP 018790/2015 SE SANTO ANGELO 440 Até 48
barras no setor 440 kV
Substituição da proteção de

CTEEP 018791/2015 SE SANTO ANGELO 345 Até 48
barras no setor 345kV
Substituição da proteção do
módulo de conexão do

CTEEP 018792/2015 SE SANTO ANGELO 440 Até 48
compensador síncrono CS e
do TR-7 440 - 16 kV
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de

CTEEP 018793/2015 SE SANTO ANGELO 440 entrada das LT's 440 kV Santo Até 48
Ângelo - Bom Jardim e Santo
Ângelo - Mogi Mirim III.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de 15 TC's de 440
kV , 6 TC´s de 345 kV, 6 TC´s
de 138 kV e 3 TC´s de 16 kV
nos enrolamentos aterrados
de alta e baixa dos

CTEEP 018796/2015 SE SANTO ANGELO 440 transformadores TR-1 e TR-2, Até 48
440-345 kV, TR-4 e TR-5,
440-138 kV e TR-7, 440-16
kV, para possibilitar a
utilização da proteção de
terra 50/51G.
Substituição das proteções
contra falha de disjuntor no
módulos de interligação de

CTEEP 018797/2015 SE SANTO ANGELO 440 Até 48
barramentos 440 kV
(Disjuntores 144522/6/10/17/20/59)
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de

CTEEP 018798/2015 SE SANTO ANGELO 345 interligação de barramentos Até 48
345 kV (Disjuntores 1445223/26)
Substituição de 6 TP´s nos
módulos de entrada das LT´s
345 kV Sul - Baixada Santista

CTEEP 018675/2015 SE SUL 345 Até 48
e Sul - Embu-Guaçu
(disjuntores 37152-2 e
37152-3)
"Instalação de sistema de
automatismo para

CTEEP 018807/2015 SE SUL 345 transferência de fontes de Até 48
alimentação do Sistema de
Serviço Auxiliar CA;
Substituição dos 6 TC's e 6
TP's nos módulos de entrada
das LT's 440 kV Sumaré -

CTEEP 018808/2015 SE SUMARE 440 Até 48
Santa Bárbara D'Oeste e
Sumaré - Bom jardim, para
individualização dos núcleos.
Substituição da proteção dos

CTEEP 018809/2015 SE SUMARE 440 módulos de conexão do TR-1 Até 48
e TR-3, 440 - 138 kV.
Substituição da proteção dos
módulos de manobra das LT's
440 kV Sumaré - Santa

CTEEP 018810/2015 SE SUMARE 440 Bárbara D'Oeste e Sumaré - Até 48
Bom Jardim e do módulo de
interligação de barramentos
nº 8 (disjuntor 16852-8)

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 15 TC's, 440
kV, do módulo de manobra
do transformador TR-9, TR-3
e TR-4 e dos módulos de

CTEEP 018814/2015 SE TAUBATE 440 Até 48
interligação de barramentos
440 kV nº 11 e 14
(disjuntores 186521/11/12/14/15)
Substituir os 9 TC's e 9 TP's
nos módulos de entrada das
LT's 440 kV Taubaté - Bom

CTEEP 018815/2015 SE TAUBATE 230 Jardim e das LT's 230 kV Até 48
Taubaté - GV do Brasil e
Taubaté - São José dos
Campos
Substituição das proteções
dos módulos de manobra dos

CTEEP 018816/2015 SE TAUBATE 440 Até 48
transformadores TR-3 e TR-4,
440-138 kV
Substituição das proteções

CTEEP 018818/2015 SE TAUBATE 500 de barras dos setores de 500 Até 48
kV e 440 kV
Substituição de 18 TP's nos
módulos de entrada das LT's
345 kV Xavantes - Interlagos

CTEEP 018677/2015 SE XAVANTES 345 Até 48
C1, Xavantes - Milton
Fornasaro C1/C2, Xavantes -
Bandeirantes C1/C2/C3
Instalação do 2º retificador
48 Vcc e do sistema de
automatismo para

CTEEP 018822/2015 SE XAVANTES 345 Até 48
transferência de fontes de
alimentação do Sistema de
Serviço Auxiliar CA.
Substituição da proteção de

CTEEP 018823/2015 SE XAVANTES 345 Até 48
barras do setor 345 kV
Instalação de RDP nos
módulos de manobra do

CTEEP 000463/2016 USI AGUA VERMELHA 440 Até 48
transformador TR-5 -
440/138 kV
Instalação de Registrador
Digital de Perturbação(RDP) e
Substituição dos TP's para
individualização do núcleos

CTEEP 018672/2015 USI AGUA VERMELHA 500 nos módulos de manobra das Até 48
LT's 500 kV Água Vermelha -
São Simão e Água Vermelha -
Marimbondo na Subestação
Água Vermelha
Substituição do banco de

CTEEP 018680/2015 USI AGUA VERMELHA 440 Até 48
baterias 1 e 2, 125 Vdc

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição dos 18 TC's e 9
TP's dos módulos de entrada
das LT's 440 kV Água
Vermelha - Ilha Solteira, Água

CTEEP 018682/2015 USI AGUA VERMELHA 440 Até 48
Vermelha - Ribeirão Preto e
Água Vermelha - Araraquara,
para individualização dos
núcleos.
Substituição das proteções
dos módulos de entrada das
LT's 440 kV Água Vermelha -

CTEEP 018683/2015 USI AGUA VERMELHA 440 Ilha Solteira, Água Vermelha - Até 48
Ribeirão Preto e Água
Vermelha - Araraquara, TR-5
440-138 kV.
Substituição das proteções
contra falha de disjuntor no
módulos de interligação de

CTEEP 018684/2015 USI AGUA VERMELHA 440 Até 48
barramentos 440 kV
(Disjuntores 16528/11/14/17/31)
Substituição dos 3 TP's, 440

CTEEP 018715/2015 USI CAPIVARA 440 kV, dos módulos de manobra Até 48
LT 440 kV Capivara - Assis.
Substituição da proteção dos
módulos de manobra da LT

CTEEP 018716/2015 USI CAPIVARA 440 Até 48
440 kV Capivara - Taquaruçu
e Capivara - Assis
Substituição dos 9 TC's e 9
TP's dos módulos de entrada
das LT´s 230 kV Chavantes -

CTEEP 018722/2015 USI CHAVANTES 230 Assis, Chavantes - Piraju e Até 48
Chavantes - Botucatu C3 para
individualização dos
enrolamentos secundários.
Substituição de 04
Disjuntores dos módulos de
manobra 230 e 88 kV dos

CTEEP 018724/2015 USI CHAVANTES 230 transformadores TR-5 e TR-6 Até 48
(230/88 kV) para
disponibilização de duas
bobinas de desligamento.
Substituição dos sistemas de
proteção dos módulos de
manobra da LT 230 kV

CTEEP 018725/2015 USI CHAVANTES 230 Até 48
Chavantes - Piraju e dos
transformadores TR-5 e TR-6
(230/88 kV).
Substituição do sistema de
teleproteção no módulo de

CTEEP 018726/2015 USI CHAVANTES 230 Até 48
entrada da LT 230 kV Piraju -
Chavantes

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição dos 12 TC's 440
kV nos módulos de manobra
das LT's 440 kV Ilha Solteira -

CTEEP 018735/2015 USI ILHA SOLTEIRA 440 Até 48
Bauru C1/C2 e Ilha Solteira -
Mirassol II C1/C2, para
individualização dos núcleos.
Substituição dos 18 TP's 440
kV nos módulos de manobra
das LT's 440 kV Ilha Solteira -
Bauru C1/C2, Ilha Solteira -

CTEEP 018736/2015 USI ILHA SOLTEIRA 440 Mirassol II C1/C2, Ilha Até 48
Solteira - Água Vermelha e
Ilha Solteira - Três Irmãos,
para individualização dos
núcleos.
Substituição da proteção nos
módulos de manobra das LT's
440 kV Ilha Solteira - Bauru

CTEEP 018737/2015 USI ILHA SOLTEIRA 440 Até 48
C1/C2, Ilha Solteira - Água
Vermelha e Ilha Solteira -
Três Irmãos.
Substituição de 3 TC's dos
módulos de entrada da LT

CTEEP 018743/2015 USI JUPIA 440 440 kV Jupiá - Três Irmãos, Até 48
para individualização dos
núcleos.
Substituição de 12 TP's dos
módulos de entrada das LT's
440 kV Jupiá - Getulina

CTEEP 018744/2015 USI JUPIA 440 Até 48
C1/C2, Jupiá - Três Irmãos e
Jupiá - Taquaruçu, para
individualização dos núcleos.
Instalação de serviço auxiliar

CTEEP 018745/2015 USI JUPIA 440 125 Vcc independente da Até 48
CESP
Substituição da proteção dos
módulos de manobra das LT's

CTEEP 018747/2015 USI JUPIA 440 Até 48
440 kV Jupiá - Taquaruçu e
Jupiá - Três Irmãos.
Substituição de 3 TC's e 3 TP's
no módulo de conexão da LT

CTEEP 018748/2015 USI JURUMIRIM 230 Até 48
230 kV Jurumirim - Avaré
Nova
Substituição do RDP do setor

CTEEP 018750/2015 USI JURUMIRIM 230 Até 48
230 kV
Substituição de 2 disjuntores
(152-3/4), 230 kV, dos
módulos de conexão das LT's

CTEEP 018751/2015 USI JURUMIRIM 230 Até 48
230 kV Jurumirim - Avaré
Nova e Jurumirim - Piraju
(disjuntores 152-3/4)

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
teleproteção no módulo de

CTEEP 018752/2015 USI JURUMIRIM 230 Até 48
entrada da LT 230 kV Piraju -
Jurumirim
Intalação do 2º banco de

CTEEP 018753/2015 USI JURUMIRIM 230 Até 48
baterias 48 Vcc
Substituição das proteções
dos módulos de entrada das
LT 440 kV Porto Primavera -

CTEEP 018774/2015 USI P. PRIMAVERA 440 Até 48
Taquaruçu C1/C2, incluindo a
proteção contra falha de
disjuntor.
Substituição do registrador
estático por RDP nos

CTEEP 018775/2015 USI P. PRIMAVERA 440 módulos de entrada das LT Até 48
440 kV Porto Primavera -
Taquaruçu C1/C2.
Substituição da proteção de

CTEEP 018770/2015 USI PIRAJU 230 Até 48
barras do setor 230 kV
Instalação de RDP nos
módulos de entrada das LT's

CTEEP 018771/2015 USI PIRAJU 230 Até 48
230 kV Piraju - Chavantes e
Piraju - Jurumirim
Substituição do sistema de
teleproteção nos módulos de

CTEEP 018772/2015 USI PIRAJU 230 entrada das LT's 230 kV Piraju Até 48
- Chavantes e Piraju -
Jurumirim
Substituição de 1 Disjuntor
do vão Amarre (DJ 24-1).

CTEEP 13773/2016 USI SALTO GRANDE 88 Capacidade do novo Até 48
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 31,5 kA.
Substituição dos 6 TP's das
LT's 440 kV Taquaruçu -

CTEEP 018676/2015 USI TAQUARUCU 440 Capivara e Taquaruçu - Jupiá, Até 48
para individualização dos
núcleos
Substituição do RDP dos
módulos de manobra do
setor de LT 440 kV Taquaruçu

CTEEP 018678/2015 USI TAQUARUCU 440 - Capivara, Taquaruçu - Jupiá Até 48
, Taquaruçu - Porto
Primavera C1 e C2 e TR-7 440
- 138 kV.
Substituição da proteção dos
módulos de manobra da's LT

CTEEP 018811/2015 USI TAQUARUCU 440 440 kV Taquaruçu - Porto Até 48
Primavera C1/C2, Taquaruçu
- Capivara.
Substituição da proteção de

CTEEP 018812/2015 USI TAQUARUCU 440 Até 48
barras do setor 440 kV

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição da proteção dos
módulos de manobra da LT

CTEEP 018819/2015 USI TRES IRMAOS 440 Até 48
440 kV Três Irmãos - Ilha
Solteira, Três Irmãos - Jupiá.
Instalação de 06 TPs, 88KV,
SE CENTRO – CTR 230 Concluído em
CTEEP nos módulos de conexão dos
kV 19/04/2017
TR's 1 e 2, 230-88 kV.
Substituição de RDP nos
SE EMBU-GUAÇU 440 módulos de manobra do
CTEEP Até 46
kV transformador TR-7 de 44016 kV;
Instalação de RDP nos
SE EMBU-GUAÇU 440 módulos de manobras das
CTEEP Até 46
kV LTs 440 kV Embu Guaçu –
Oeste;
Instalação de RDP nos
SE INTERLAGOS 230 módulos de entrada das LT'
CTEEP Até 18
kV 230 kV Interlagos -
Piratininga C1/C2.
Substituição 12 TCs de 138 kV
dos módulos de conexão dos
SE SANTO ANGELO

CTEEP transformadores TR-4 e TR-5 Até 19
138 kV
e da LT 138 kV Santo Ângelo -
Bertioga C1/C2
Implantação de meio
alternativo para a
LT teleproteção da LT
Concluído em

EATE 018835/2015 Açailândia/Presidente 500 Açailândia/Presidente Dutra
27/10/2016
Dutra C1 C1, utilizando o sistema
digital em paralelo com a
teleproteção alternada.
Implantação de meio
alternativo para a

LT Marabá/Tucuruí teleproteção da LT Concluído em
EATE 018836/2015 500
C3 Marabá/Tucuruí C3 utilizando 13/11/2016
o sistema digital em paralelo
com a teleproteçao alternada
Elaboração de projeto,
compra de equipamentos e
instalação de dois conjuntos

EBTE 018837/2015 SE JUBA 230 Até 18
de banco de baterrias e
retificadores independentes
para Telecom
Elaboração de projeto,
compra de equipamentos e
instalação de dois conjuntos

EBTE 018838/2015 SE PARECIS 230 Até 18
de banco de baterrias e
retificadores independentes
para Telecom

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 1 Disjuntor
do vão Amarre - AX (PVDB601). Capacidade do novo

ELETRONORTE 008/2015 SE PORTO VELHO 230 Até 32
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 50 kA.
Corrente nominal de 4000 A.
Substituição de 2
Seccionadoras do vão Amarre
- AX (PVSD6-14;PVSD6-15).

ELETRONORTE 009/2015 SE PORTO VELHO 230 Capacidade do novo Até 32
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 50 kA.
Corrente nominal de 2500 A.
Substituição dos trechos de
barramento existentes. Serão
necessários 4 cabos
termoresistentes T-Mistletoe
556,5 CA (sem alma de aço) e
trocar os conectores,

ELETRONORTE 006/2015 SE PORTO VELHO 230 espaçadores e lançamento de Até 32
cabos e conectores paralelos
para refazer as conexões
existentes das descidas de
cabos. Capacidade do novo
equipamento: Corrente
nominal de 3424 A.
Substituição de 3
Transformadores de corrente
do vão Amarre - AX.
Não

ELETRONORTE SE PORTO VELHO 230 Capacidade do novo Até 32
cadastrado
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 50 kA.
Corrente nominal de 2500 A.
Substituir do banco de

ELETRONORTE 018846/2015 SE COLINAS 500 Até 36
baterias.
Substituição do sistema de
geração do serviço auxiliar
n°1 (GDG, USCA, quadro,

ELETRONORTE 001822/2016 SE MARABA 500 Até 36
cabos/condutores) que
atende as cargas da
subestação Marabá.
Substituição do sistema de
geração do serviço auxiliar
n°2 (GDG, USCA, quadro,

ELETRONORTE 001823/2016 SE MARABA 500 Até 36
cabos/condutores) que
atende as cargas da
subestação Marabá.
Implantação de sistema de
medição e monitoramento
on-line de Buchas

ELETRONORTE 001853/2016 SE UTINGA 230 Condensivas do equipamento Até 36
UGTF6-03 FV para integrar ao
SISTEMA DE SUPERVISÃO
SAGE.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do sistema de
geração do serviço auxiliar
n°1 (GDG, USCA, quadro,

ELETRONORTE 001826/2016 SE VILA DO CONDE 500 Até 36
cabos/condutores) que
atende as cargas da
subestação Vila do Conde.
Substituição do sistema de
geração do serviço auxiliar
n°2 (GDG, USCA, quadro,

ELETRONORTE 001827/2016 SE VILA DO CONDE 500 Até 36
cabos/condutores) que
atende as cargas da
subestação Vila do Conde.
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT Gaspar (TC642).

ELETROSUL 476/2016 SE BLUMENAU 138 Até 24
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de > 20 kA.
Substituição das proteções

ELETROSUL 000297/2016 SE CAXIAS 525 principal e alternada da LT Até 12
525 kV Caxias - Gravataí C1.
Adequar os serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
Telecomunicações para dois

ELETROSUL 018879/2015 SE CAXIAS outros Até 12
conjuntos de retificadores
independentes entre si e
daqueles utilizados pela
proteção.
Implantação da teleproteção

ELETROSUL 018927/2015 SE GRAVATAI3 230 da LT 230 kV Gravataí 2 - Até 24
Gravataí 3
Recomenda-se instalar mais
um retificador para os

ELETROSUL 018876/2015 SE ITAJAI outros serviços auxiliares de Até 60
corrente contínua (CC) de
Telecomunicações;
Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão Amarre ou Tie

ELETROSUL 534/2016 SE NOVA SANTA RITA 230 Até 60
(DJ812). Capacidade do novo
equipamento: corrente de
curto-circuito de 50 kA.
Substituição de 3 Disjuntores
do vão Amarre ou Tie

ELETROSUL 567/2016 SE NOVA STA RITA 230 (DJ812). Capacidade do novo Até 60
equipamento: corrente de
curto-circuito de 50 kA.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÇÃO
DO CIRCUITO SANTA MARTA
(especificações técnicas,
projeto, teleroteção, sistema
digital de supervisão e

ELETROSUL 018928/2015 SE PASSO FUNDO 230 controle, fabricação dos Até 60
equipamentos, peças
reservas , troca de cabos para
novos painéis,etc, para
implantação de um sistema
de proteção de Linha 230 kV)
Adequar a fonte de 48 Vcc

ELETROSUL 018916/2015 SE PRE.MEDICI outros com a instalação do segundo Até 60
carregador.
Recomenda-se a digitalização
das proteções da LI 230 kV
ASS – LNA de forma a

ELETROSUL 018849/2015 SE ASSIS 230 Até 60
adquirir e implantar a função
de proteção SOTF neste
terminal desta LI.
Digitalização das proteções
da LI 230 kV ASS – LNA de
forma a adquirir e implantar

ELETROSUL 018850/2015 SE ASSIS 230 Até 60
a função de proteção 59
Inst./temporizada neste
terminal da LI
Digitalização das proteções
da LI 230 kV ASS – LNA de
forma a adquirir e implantar

ELETROSUL 018851/2015 SE ASSIS 230 a função de religamento Até 60
automático com verificação
de sincronismo neste
terminal da LI.
Substituição de 6 Para-raios
SE BLUMENAU do(s) vão(s):- 3 em Joinville
ELETROSUL Até 24
230 kV Norte (JNO); e - 3 em
Joinville (JOI). ZnO 192 kV.
Substituição de 6 Para-raios
do(s) vão(s): - 3 na LT Joinville

ELETROSUL SE CURITIBA 230 kV Até 24
Norte (JNO); e - 3 na LT
Joinville (JOI). ZNO 192 kV
Substituição de 6
Transformador(es) de
SE FARROUPILHA Corrente do(s) vão(s): - 3 de
ELETROSUL Até 24
230 kV Caxias 5 (CAX5); e - 3 de
Caxias2 (CAX2). Corrente de
curto-circuito de >=40 kA.
Substituição de 3
Transformador(es) de
Corrente do(s) vão(s):-
SE J.LACERDA-A
ELETROSUL Até 36
230 kV Transformador 7 (TF7).
Corrente de curto-circuito de
>=31,5 kA

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de 6
Transformador(es) de
Corrente do(s) vão(s): - 3 na
SE J.LACERDA-B
UTLB 3 (UTLB 3); e
ELETROSUL Até 36
230 kV
- 3 na UTLB 4 (UTLB 4).
Corrente de curto-circuito de
>=31,5 kA.
Substituição de 6 Para-raios
do(s) vão(s): - 3 em Joinville
Norte (JNO); e

ELETROSUL SE JOINVILLE 230 kV Até 24
- 3 em Curitiba (CBA).
ZnO 192 kV
Substituição de 6
Transformadores de corrente
SE LONDRINA ESU dos vãos: 3 em Apu (APA1); e
ELETROSUL Até 24
230 kV 3 em Londrina Copel (LNA).
Corrente de curto-circuito de
>=40 kA.
Substituição de 1
SE FARROUPILHA Disjuntor(es) do(s) vão(s): -
ELETROSUL Até 24
230 kV Caxias 5 (722). Corrente de
curto-circuito de >=40 kA.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

ENCRUZO 000771/2014 SE ENCRUZO NOVO 230 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Isolação da unidade de Bay

ENCRUZO 018930/2015 SE ENCRUZO NOVO 230 da proteção de barras por Até 36
chave/blocos de teste
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

ENCRUZO 000770/2014 SE MIRANDA II 230 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Isolação da unidade de Bay

ENCRUZO 018937/2015 SE MIRANDA II 230 da proteção de barras por Até 36
chave/blocos de teste.
Implantação de meio
alternativo para a
teleproteção da LT
LT Marabá/Tucuruí Concluído em

ENTE 018941/2015 500 Marabá/Tucurí C4, utilizando
C4 29/10/2015
o sistema digital em paralelo
com a teleproteção
alternada.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Estudo e instalação do
segundo retificador para
alimentação do banco de

ESDE 018942/2015 SE SANT.DUMONT 2 345 baterias para Até 18
Telecomunicações de forma a
ficar com dois conjuntos
independentes
Adequação do serviço auxiliar
de corrente contínua de
Telecomunicações da SE

ETAU 000135/2016 SE BARRA GRANDE 230 Até 36
Barra Grande com a
instalação de mais um
Retificador de 48 Vcc.
Aquisição e Instalação de
Novo Registrador de

ETAU 000132/2016 SE BARRA GRANDE 230 Concluído
Perturbações para a SE Barra
Grande.
Adequação do serviço auxiliar
de corrente contínua de
Telecomunicações da SE

ETAU 000134/2016 SE L.VERMELHA 2 230 Até 36
Lagoa Vermelha 2 com a
instalação de mais um
Retificador de 48 Vcc.
Aquisição e Instalação de
Novo Registrador de

ETAU 000131/2016 SE L.VERMELHA 2 230 Concluído
Perturbações para a SE Lagoa
Vermelha 2.
A ETAU informa que está
prevista a substituição do
sistema de proteção de
barras do setor de 230 kV da

ETAU 018943/2015 SE L.VERMELHA 2 230 SE Lagoa Vermelha 2, o que Até 36
ocorrerá concomitantemente
com a instalação do 2º
autotransformador 230/138
kV naquela subestação.
Providenciar isolamento da
partida do esquema de falha

ETAU 018945/2015 SE L.VERMELHA 2 230 Até 36
de disjuntor do módulo do
AT-1.
A ETAU irá providenciar a

ETAU 018946/2015 SE L.VERMELHA 2 230 instalação do GMG com Concluído
transferência automática.
Substituição do relé de
proteção diferencial de

ETAU 018949/2015 SE L.VERMELHA 2 230 barras no setor de 230 kV da Até 36
subestação Lagoa Vermelha
2.
Adequação do serviço auxiliar
de corrente contínua de

ETAU 000136/2016 SE SANTA MARTA 230 Até 36
Telecomunicações da SE
Santa Marta com a instalação

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
de mais um Retificador de 48
Vcc.
Aquisição e Instalação de
Novo Registrador de

ETAU 000133/2016 SE SANTA MARTA 230 Concluído
Perturbações para a SE Santa
Marta.
Implementação de sistema
de transferência automática

ETAU 018953/2015 SE SANTA MARTA 230 Até 36
e instalação de grupo motorgerador.
Adequar serviço auxiliar

ETES 018957/2015 SE VERONA 230 instalando um transformador Concluído
13,8/0,38/0,22 kV
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ETIM 018958/2015 USI MARIMBONDO 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ETIM 018960/2015 USI ITUMBIARA 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

EXPANSION 018964/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 48
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Implantação de um sistema
de coleta automática de

EXPANSION 018969/2015 SE SAMAMBAIA 500 oscilografia que executa uma Até 24
análise preliminar
automaticamente.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

EXPANSION 018970/2015 USI ITUMBIARA 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição de relés de
Executada

FURNAS 000906/2013 SUB BRAS. SUL 345 proteção do banco AT01
(18.02.2017)
345/138/13.8 kV - 150 MVA.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000907/2013 SUB BRAS. SUL 345 proteção do banco AT02
(05.04.2017)
345/138/13.8 kV - 150 MVA.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000908/2013 SUB BRAS. SUL 345 proteção do banco AT04
(04.02.2018)
345/138/13.8 kV - 150 MVA.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000909/2013 SUB BRAS. SUL 345 proteção do banco AT07
(24.08.2018)
345/138/13.8 kV - 150 MVA.
Substituição dos relés de

FURNAS 000910/2013 SUB BRAS. SUL 345 proteção do banco AT08 Até 18
345/138/13.8 kV - 150 MVA.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000911/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 1 para
(05.12.2016)
Ceilândia Sul.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000912/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 2 para
(26.01.2017)
Ceilândia Sul.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000913/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 1 para
(10.04.2017)
Taguatinga.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000914/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 2 para
(25.05.2017)
Taguatinga.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000915/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 1 para
(16.08.2017)
Brasília Norte.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000916/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 2 para
(03.05.2017)
Brasília Norte.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000917/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito 3 para
(26.07.2017)
Brasília Norte.
Substituição de relés de
proteção banco
345/230/13.8 kV (AT06). A
revitalização dos relés de Executada

FURNAS 000918/2013 SUB BRAS. SUL 345
proteção deve ser estendida (17.12.2017)
aos sistemas de comando
controle supervisão assim
como os serviços auxiliares.
Substituição dos relés de
Executada

FURNAS 000922/2013 SUB BRAS. SUL 138 proteção do circuito para
(11.03.2018)
Santa Maria.
Autotransformadores AT1A
345/138/13,8 kV- Sistema de

FURNAS 019003/2015 SE ADRIANOPOLIS 345 Até 36
Proteção, Supervisão e
circuitos secundários de

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT1B
345/138/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019004/2015 SE ADRIANOPOLIS 345 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT2A
345/138/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019005/2015 SE ADRIANOPOLIS 345 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT2B
345/138/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019006/2015 SE ADRIANOPOLIS 345 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT51
525/345/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019007/2015 SE ADRIANOPOLIS 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT53
525/345/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019008/2015 SE ADRIANOPOLIS 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT55
525/345/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019009/2015 SE ADRIANOPOLIS 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Reator RT05 500 kV - Sistema
de Proteção, Supervisão e

FURNAS 019019/2015 SE ADRIANOPOLIS 500 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Reator RT05 500 kV - Sistema
de Proteção, Supervisão e

FURNAS 019051/2015 SE ADRIANOPOLIS 500 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Autotransformadores AT58
500/345/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019010/2015 SE ANGRA FUR 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT57
525/345/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019011/2015 SE C. PAULISTA 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformadores AT59
525/345/13,8 kV- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019012/2015 SE C. PAULISTA 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Reatores RT01- Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019013/2015 SE C. PAULISTA 500 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Reatores RT02 - Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019014/2015 SE C. PAULISTA 500 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Substituição de 1
Seccionadora do vão LT para
Vitória

FURNAS 13806/2016 SE CAMPOS 345 Até 36
(SC8727/8720T).Capacidade
do novo equipamento:
Corrente nominal ≥ 1800 A.
Substituição de 1
Seccionadora do vão LT para
Viana (SC8717/8710T).

FURNAS 13807/2016 SE CAMPOS 345 Até 36
Capacidade do novo
equipamento: Corrente
nominal ≥ 1800 A.
Serviços auxiliares de
corrente contínua (CC) do

FURNAS 019058/2015 SE CAMPOS outros Sistema de Proteção e Até 36
Controle. LTCMVT, AT01,
AT02 e AT03
Serviços auxiliares de
corrente alternada (CA) da

FURNAS 019063/2015 SE JACAREPAGUA outros subestação. Modernização Até 12
para automatismo do grupo
Motor-Gerador.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
LI 230 kV Mogi (CTEEP)- Mogi
: Sistema de Proteção,

FURNAS 019024/2015 SE MOGI CRUZES 230 Supervisão e circuitos Até 48
secundários de corrente,
potencial e controle.
Reator RT01 : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019030/2015 SE POCOS CALDAS 13,8 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Reator RT02 : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019031/2015 SE POCOS CALDAS 13,8 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Reator RT04 : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019032/2015 SE POCOS CALDAS 13,8 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Reator RT05 : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019033/2015 SE POCOS CALDAS 13,8 circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
Reator da LI 500 kV Poços de
Caldas - Itajubá - RTPCIJ :
Sistema de Proteção,

FURNAS 019034/2015 SE POCOS CALDAS 500 Até 36
Supervisão e circuitos
secundários de corrente,
potencial e controle.
Executada

FURNAS 018977/2015 SE POCOS CALDAS 138 RDP - lado 138 kV do AT01
(27.03.2015)
Executada

FURNAS 018978/2015 SE POCOS CALDAS 138 RDP - lado 138 kV do AT02
(20.03.2015)
Executada

FURNAS 018979/2015 SE POCOS CALDAS 138 RDP - lado 138 kV do AT03
(24.03.2015)
Executada

FURNAS 018980/2015 SE POCOS CALDAS 138 RDP - lado 138 kV do AT04
(31.03.2015)
RDP - Tensão Barra 138 kV - Executada

FURNAS 018981/2015 SE POCOS CALDAS 138
BR6O (12.04.2015)
Transformador TR11
525/138/13.8 kV: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019038/2015 SE SAO JOSE 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Transformador TR12
525/138/13.8 kV: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019039/2015 SE SAO JOSE 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Transformador TR13
525/138/13.8 kV: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019040/2015 SE SAO JOSE 500 Até 18
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Transformador TR14
525/138/13.8 kV: Sistema de
Proteção, Supervisão e Executada

FURNAS 019041/2015 SE SAO JOSE 500
circuitos secundários de 12/08/2017
corrente, potencial e
controle.
Serviços auxiliares de
corrente alternada (CA) da

FURNAS 019066/2015 SE TIJUCO PRETO outros subestação. Modernização Até 16
para automatismo do grupo
Motor-Gerador.
Transformador TR-8
500/440/13.8 kV: Supervisão

FURNAS 019053/2015 USI AGUA VERMELHA 500 e circuitos secundários de Até 36
corrente, potencial e
controle.
RDP - LT 500 KV Marimbondo Executada

FURNAS 018974/2015 USI MARIMBONDO 500
- Araraquara C1 (06.07.2015)
RDP - LT 500 KV Marimbondo Executada

FURNAS 018975/2015 USI MARIMBONDO 500
- Araraquara C2 (06.07.2015)
RDP - LT 500 KV Marimbondo Executada

FURNAS 018976/2015 USI MARIMBONDO 500
- Água Vermelha (06.07.2015)
Serviço auxiliar de corrente
alternada (CA) da subestação.
Executada

FURNAS 019054/2015 SE BARRO ALTO outros Modernização para
08/08/2018
automatismo do grupo
Motor-Gerador.
LT 230 kV Barro Alto -
Niquelândia: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019060/2015 SE BARRO ALTO 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Serviço auxiliar de corrente

FURNAS 019055/2015 SE BRAS. GERAL outros contínua (CC) de Sistema de Até 36
Proteção e Controle.
Serviço auxiliar de corrente
alternada (CA) da subestação.

FURNAS 019056/2015 SE BRAS. GERAL outros Modernização para Até 36
automatismo do grupo
Motor-Gerador.
LT 230 kV Barro Alto -
Niquelândia: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019026/2015 SE NIQUELANDIA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
LT 230 kV Serra da Mesa -
Niquelândia: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019027/2015 SE NIQUELANDIA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
LI 230 kV CODEMIN -
Niquelândia: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019028/2015 SE NIQUELANDIA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
LI 230 kV VOTORANTIM -
Niquelândia: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019029/2015 SE NIQUELANDIA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformador AT01
500/230/13.8 kV : Sistema de
Proteção, Supervisão e Executado

FURNAS 018995/2015 SE S.DA MESA 500
circuitos secundários de (06/08/2014)
corrente, potencial e
controle.
Autotransformador AT02
500/230/13.8 kV : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 018996/2015 SE S.DA MESA 500 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformador AT04
230/138/13.8 kV : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 018997/2015 SE S.DA MESA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformador AT05
230/138/13.8 kV : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 018998/2015 SE S.DA MESA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Autotransformador AT06
230/138/13.8 kV : Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 018999/2015 SE S.DA MESA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Reator RTSMSB1 da LT 500
kV Samambaia - Serra da

FURNAS 019042/2015 SE S.DA MESA 500 Mesa C1: Sistema de Até 36
Proteção, Supervisão e
circuitos secundários de

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
corrente, potencial e
controle.
Reator RTSMSB2 da LT 500
kV Samambaia - Serra da
Mesa C2: Sistema de

FURNAS 019043/2015 SE S.DA MESA 500 Proteção, Supervisão e Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
LT 230 kV Serra da Mesa -
Niquelândia: Sistema de
Proteção, Supervisão e

FURNAS 019061/2015 SE S.DA MESA 230 Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Reator RTSMSB1 da LT 500
kV Samambaia - Serra da
Mesa C1: Sistema de

FURNAS 019036/2015 SE SAMAMBAIA 500 Proteção, Supervisão e Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Reator RTSMSB2 da LT 500
kV Samambaia - Serra da
Mesa C2: Sistema de

FURNAS 019037/2015 SE SAMAMBAIA 500 Proteção, Supervisão e Até 36
circuitos secundários de
corrente, potencial e
controle.
Transformador TR-8

FURNAS 019052/2015 USI AGUA VERMELHA 500 500/440/13.8 kV - Instalação Até 36
de RDP
LT 500 kV Angra - Cachoeira
Paulista. Incluir a unidade de
medição sincrofasorial (PMU)
a ser utilizada no Sistema de
Medição Sincronizada de
Fasores (SMSF) para o SIN
(Sistema Interligado
Nacional), incluindo os
SE C. PAULISTA equipamentos/serviços
FURNAS Até 60
500 kV necessários para prover
todas as interligações de
dados necessárias para
disponibilizar as medições
sincrofasoriais realizadas
pelas PMUs até a RDS.
Atendimento a carta ONS
106/300/2014 e aos novos
requisitos dos procedimentos

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
de rede da ANEEL/ONS que
ainda não foram publicados.
Implantação de
equipamentos de
telecomunicações e
acessórios no SEP de alívio de

FURNAS SE CAMPOS 138 kV Até 60
carga da transformação da SE
Campos 345/138 kV, para
atender as entradas dos 3º e
4º estágios.
Instalação de RDP nos
módulos de conexão da LT

IE JAPI SE BOTUCATU 230 kV Até 60
230 kV Botucatu – Chavantes
C4.
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de

INTESA 019102/2015 SE GURUPI 500 Até 18
48VCC independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações
Chaveamento automático do

INTESA 019105/2015 SE MIRACEMA 500 Banco de Reatores de Barra - Concluído
RT8
Aquisição e instalação de 01
Retificador 48 Vcc para o

INTESA 019103/2015 SE PEIXE 2 500 Até 12
sistema de
Telecomunicações.
Aquisição e instalaçao de 01

INTESA 019104/2015 SE SERRA MESA 2 500 Retificador 48 Vcc para o Até 12
sistema de Telecomunicação.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

IRACEMA 019108/2015 SE MILAGRES 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

IRACEMA 019106/2015 SE S.JOAO PIAUI 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITATIM 019114/2015 SE CHAPADAO 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITATIM 019111/2015 SE IL.SOLTEIRA 2 440 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITATIM 019113/2015 SE INOCENCIA 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITATIM 019110/2015 USI ILHA SOLTEIRA 440 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITE 019126/2015 SE BARRA PEIXE 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITE 019121/2015 SE CUIABA 500 Até 24
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITE 019129/2015 SE R.VERDE NORTE 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITE 019116/2015 SE RIBEIRAOZINHO 500 Até 24
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

ITE 019119/2015 USI ITUMBIARA 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Instalar sistema de 48 VDC

JTE 019135/2015 SE JAURU 230 independente para Concluída
Teleproteção/Telecom
Instalar sistema de 125 VDC
independente para

JTE 019137/2015 SE JAURU 230 Até 36
equipamentos de proteção
do reator
Implantação de 02 Bancos de

LT TRIANGULO 019143/2015 SE B.DESPACHO 3 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

LT TRIANGULO 019139/2015 SE ESTREITO 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

LT TRIANGULO 019142/2015 SE SAO GOTARDO 2 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

LT TRIANGULO 019138/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

LT TRIANGULO 019141/2015 USI NOVA PONTE 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Implantação de 02 Bancos de

LT TRIANGULO 019140/2015 USI ITUMBIARA 500 Até 36
baterias 48/Vcc.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LT TRIANGULO 000782/2014 SE B.DESPACHO 3 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LT TRIANGULO 000777/2014 SE ESTREITO 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LT TRIANGULO 000781/2014 SE SAO GOTARDO 2 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LT TRIANGULO 000778/2014 USI EMBORCACAO 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LT TRIANGULO 000780/2014 USI ITUMBIARA 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LT TRIANGULO 000779/2014 USI NOVA PONTE 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Isolação da unidade de Bay

LTC 019168/2015 SE ANASTACIO 230 da proteção de barras por Até 36
chave/blocos de teste
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LTC 000784/2014 SE ANASTACIO 230 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

LTC 000785/2014 USI CORUMBA 230 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Implantação de unidade de
medição de fasores (PMU),
que constituirá a Rede de
Sincrofasores, para leitura
dos valores de amplitude das
tensões e das correntes de
fase e dos respectivos

MARUMBI 019170/2015 SE CURITIBA LESTE 500 Até 60
ângulos, com uma base de
tempo única para a
referência angular e envio
dos sincrofasores ao Sistema
de Medição de Sincrofasores
(SMSF) do Sistema
Interligado.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PCTE 019177/2015 SE ESTREITO 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PCTE 019172/2015 SE JAGUARA-SE 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PCTE 019176/2015 SE POCOS CALDAS 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PCTE 019173/2015 SE RIBEIRAOPRETO 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação
PEDRAS

000787/2014 SE VENDA PEDRAS 345 e relés de proteção Até 36
TRANSMISSORA
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Aquisição e instalação do

PPTE 019194/2015 SE DOURADOS 230 grupo motor gerador (GMG) Concluído
com partida automática.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PPTE 019193/2015 SE DOURADOS 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Aquisição e instalação do

PPTE 019183/2015 SE IMBIRUSSU 230 grupo motor gerador (GMG) Concluído
com partida automática.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PPTE 019182/2015 SE IMBIRUSSU 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PPTE 019185/2015 SE IVINHEMA 2 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Aquisição e instalação do
Concluído em

PPTE 019190/2015 SE N.P.PRIMAVERA 230 grupo motor gerador (GMG)
01/12/2016
com partida automática.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PPTE 019189/2015 SE N.P.PRIMAVERA 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

PPTE 019184/2015 SE RIO BRILHANTE 230 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

RPTE 019195/2015 SE RIBEIRAOPRETO 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

RPTE 019199/2015 SE SAO SIMAO-SE 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

RPTE 019197/2015 USI MARIMBONDO 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SMTE 019205/2015 SE PARACATU 4 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Substituição do 2° banco de Concluído em

SMTE 019202/2015 USI EMBORCACAO 500
baterias 17/08/2015
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SMTE 019203/2015 USI EMBORCACAO 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SMTE 019200/2015 SE LUZIANIA 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SMTE 019201/2015 SE SAMAMBAIA 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SMTE 019204/2015 SE SERRA MESA 2 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SPTE 019208/2015 SE PARACATU 4 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
Adequação dos serviços
auxiliares de corrente
contínua (CC) de
telecomunicações, com a

SPTE 019210/2015 SE PIRAPORA 2 500 Até 36
instalação de dois conjuntos
de bancos de baterias e
retificadores independentes
ao do sistema de proteção.
A SPTE fará a adequação
necessária para prover a
alimentação por circuitos
independentes ou

SPTE 019212/2015 SE PIRAPORA 2 500 Até 36
chaveamento confiável da
alimentação CC, para as
proteções intrínsecas do
transformador.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de
125VCC, independentes do

TAESA 019237/2015 SE LONDRINA 500 sistema de proteção, para Até 36
alimentação dos serviços
auxiliares de
telecomunicações e demais
adequações necessárias.
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de
125VCC, independentes do

TAESA 019231/2015 SE ARARAQUARA 500 sistema de proteção, para Até 36
alimentação dos serviços
auxiliares de
telecomunicações e demais
adequações necessárias.
Instalação de PMU para
monitoramento da LT 500 kV

TAESA 000503/2014 SE S.DA MESA 500 Até 18
Serra da Mesa / Serra da
Mesa II.
Instalação de PMU para
monitoramento das LT 500

TAESA 000511/2014 SE S.DA MESA 500 kV Serra da Mesa / Gurupi C2 Até 18
e Serra da Mesa / Samambaia
C3.
Instalação de banco de
reatores monofásicos (3 fases
mais uma unidade reserva)
limitadores de corrente de

TAESA 363/2016 SE SAPEACU 13,8 curto circuito no terciário do Até 36
ATR-05T1, devido à
superação por nível de curtocircuito simétrico do
disjuntor.
Instalação de banco de
reatores monofásicos (3 fases
mais uma unidade reserva)
limitadores de corrente de

TAESA 364/2016 SE SAPEACU 13,8 curto circuito no terciário do Até 36
ATR-05T2, devido à
superação por nível de curtocircuito simétrico do
disjuntor.
Instalação de banco de
reatores monofásicos (3 fases
mais uma unidade reserva)
limitadores de corrente de

TAESA 365/2016 SE SAPEACU 13,8 curto-circuito no terciário do Até 36
ATR-05T3, devido à
superação por nível de curtocircuito simétrico do
disjuntor.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do relé de

TAESA 019214/2015 SE SUMARE 440 proteção para criação da Até 36
lógica de zona morta
Substituição do relé de

TAESA 019215/2015 USI TAQUARUCU 440 proteção para criação da Até 36
lógica de zona morta
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de
125VCC, independentes do

TAESA 019234/2015 SE ANGELIM 230 sistema de proteção, para Até 36
alimentação dos serviços
auxiliares de
telecomunicações e demais
adequações necessárias.
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de
125VCC, independentes do

TAESA 019235/2015 SE ANGELIM II 500 sistema de proteção, para Até 36
alimentação dos serviços
auxiliares de
telecomunicações e demais
adequações necessárias.
Substituição do relé de

TAESA 019216/2015 SE COLINAS 500 proteção para criação da Até 36
lógica de zona morta
Substituição do relé de

TAESA 019228/2015 SE IBICOARA 500 proteção para criação da Até 36
lógica de zona morta
Instalação de PMU para

TAESA 000502/2014 SE IMPERATRIZ 500 monitoramento da LT 500 kV Até 18
Imperatriz / Colinas C2.
Substituição do relé de
SE RIBEIRO

TAESA 019223/2015 500 proteção para criação da Até 36
GOLCALVES
lógica de zona morta
Substituição do relé de

TAESA 019224/2015 SE SAO JOAO PIAUI 500 proteção para criação da Até 36
lógica de zona morta
Instalação do sistema de

TAESA 019225/2015 SE SAO JOAO PIAUI 500 supervisão que permite Concluído
tratamento de eventos
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de
125VCC, independentes do

TAESA 019230/2015 SE SAO JOAO PIAUI 500 sistema de proteção, para Até 36
alimentação dos serviços
auxiliares de
telecomunicações e demais
adequações necessárias.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Substituição do relé proteção

TAESA 019227/2015 SE SAPEACU 500 para criação da lógica de Até 36
zona morta - 230 kV
Aquisição e instalação de dois
conjuntos de
baterias/retificadores de
125VCC, independentes do

TAESA 019236/2015 SE SERRA MESA 2 500 sistema de proteção, para Até 36
alimentação dos serviços
auxiliares de
telecomunicações e demais
adequações necessárias.
Substituição do relé de

TAESA 019226/2015 SE SOBRADINHO 500 proteção para criação da Até 36
lógica de zona morta
Instalação de Reatores
Limitadores de curto-circuito
na saída dos terciários dos
transformadores - ATR 05T1 Concluído em
TAESA SE B.J.LAPA II 13,8 kV
e 05T2 - 252/230/13,8 kV, 02/11/2016
devido a superação por
curto-circuito dos disjuntores
existentes.
Instalar 02 retificadores de
telecomunicação
independentes entre si e

TRANSIRAPÉ 019245/2015 SE ARACUAI 2 230 daqueles utilizados pela Até 40
proteção, visando melhorar a
confiabilidade dos sistema de
teleproteção da SE
Instalar 3 TPs na LT 230kV
para Irapé de forma a
viabilizar a proteção trifásica

TRANSIRAPÉ 019246/2015 SE ARACUAI 2 230 de sobretensão visando o Até 40
aumento da confiabilidade
dos sistemas de proteção da
SE
Instalar 3 TPs na LT 230kV
para Araçuaí 2 de forma a
viabilizar a proteção trifásica

TRANSIRAPÉ 019239/2015 SE IRAPE-SE 345 de sobretensão visando o Até 40
aumento da confiabilidade
dos sistemas de proteção da
SE
Instalar 02 retificadores de
telecomunicação
independentes entre si e

TRANSLESTE 019251/2015 SE IRAPE 345 daqueles utilizados pela Até 40
proteção, visando melhorar a
confiabilidade dos sistema de
teleproteção da SE
Implantação de 02 Bancos de

VCTE 019264/2015 SE TUCURUI 500 Até 36
baterias 48/Vcc.

Concessionária SGPMR Instalação Tensão (kV) Descrição do reforço Prazo de execução
Instalar partida do esquema
de falha feita com e sem
presença de corrente para os

TRANSLESTE 019255/2015 SE MONTESCLAROS2 345 disj. 3P4 e 4P4, visando o Até 36
aumento da confiabilidade
do sistema de proteção da
SE.
Implantação de 02 Bancos de

VCTE 019260/2015 SE VILA DO CONDE 500 Até 36
baterias 48/Vcc.
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

VCTE 000791/2014 SE TUCURUI 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Isolação da unidade de Bay

VCTE 019263/2015 SE TUCURUI 500 da proteção de barras por Até 36
chave/blocos de teste
instalação de grupo motor-

VCTE 019269/2015 SE TUCURUI 500 Até 36
gerador
Instalação de um sistema de
acesso automático aos
registradores de perturbação

VCTE 000790/2014 SE VILA DO CONDE 500 e relés de proteção Até 36
permitindo a busca e pré
avaliação automática de
oscilografias.
Isolação da unidade de Bay

VCTE 019258/2015 SE VILA DO CONDE 500 da proteção de barras por Até 36
chave/blocos de teste