DSP - DESPACHO 3440/2021
Tipo de documento: nota_tecnica
Ementa: Registra a compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Queimado, de titularidade da Electra Power Geração de Energia S.A, no rio Fão, no município de Marques de Souza, (RS).
Assunto: Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2021-11-03
Autor: SCG/ANEEL

NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL
Em 29 de outubro de 2021.
Processo: 48500.000879/2020-37.
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena
Central Hidrelétrica Queimado, com 8.060 kW de
Potência Instalada, com Registro de Intenção à
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra
Power Geração de Energia S.A..
I – DO OBJETIVO
1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Queimado, com 8.060 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046107-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de
Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra Power Geração de Energia S.A. (Electra ou Interessada), por
meio do Despacho nº 706, de 5 de março de 2020, localizada no rio Fão, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica
do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Marques de Souza, estado de Rio
Grande do Sul.
II – DOS FATOS
2. O Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário
Hidrelétrico do rio Fão, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a
PCH Queimado.
3. O Despacho nº 706, de 5 de março de 2020, confere o DRI-PCH à Electra, com o objetivo
de desenvolver o projeto básico da PCH Queimado.
4. Em 4 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico
referente ao empreendimento.
1 Documento SicNet nº 48513.020965/2021-00
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
\SCG\NT\144\ndsp20213440 48524.009472/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
III – DA ANÁLISE
5. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado,
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]
6. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.
Figura 1: Arranjo geral da PCH Queimado
7. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa
de Força e do Reservatório da PCH Queimado:
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório
Coordenadas Geográficas
Local Municípios/UF2
(datum SIRGAS 2000)
POUSO NOVO/RS, MARQUES
29°11'41,66" S
Barramento DE SOUZA/RS e
52°14'29,72" W
PROGRESSO/RS
29°11'41,48" S
Casa de Força MARQUES DE SOUZA/RS
52°14'21,09" W
29°10'57,74" S POUSO NOVO/RS, MARQUES
Limite máximo do Reservatório
52°16'47,71" W DE SOUZA/RS e
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da
barragem deste empreendimento.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
PROGRESSO/RS
8. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário
9. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019.
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Queimado

PCH Queimado Estudos de Inventário Sumário Executivo
29°11'36,75" S 29°11'41,66" S
Localização do Barramento
52°13'51,87" W 52°14'29,72" W

| NA Montante (m) | 120,00 | 120,00 |
| --- | --- | --- |
| NA Jusante (m) | 96,40 | 97,01 |
| Queda Bruta (m) | 23,60 | 22,99 |
| Área do Reservatório (km²) | 1,61 | 1,33 |
| Potência (kW) | 8.180 | 8.060 |
| Energia Média (kWméd) | 4.459,00 | 4.469,08 |
| Vazão QMLT3 (m³/s) | 41,24 | 33,44 |

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO: Fão ESTADO: RS SUB-BACIA: 86
DESPACHO: 3.082 DATA: 06/11/2019
AUTOR: ELECTRA POWER - JOSÉ RENATO ARTIOLI
EIXOS

POTÊNCIA: 45.690,00 6 (seis)
IDENTIFICADOS:
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas da Casa de Potência
Montante Jusante Condição
montante Força (kW)
(m) (m)
29°10'36,47" S Disponível

BUGRINHA 150,00 120,78 9
52°16'27,73" W (inventariado)
NA NA

Aproveitamento a Coordenadas do Limite Potência
Montante Jusante Condição
jusante Máximo do Reservatório (kW)
(m) (m)

PCH NELSON JOSÉ 29°11'41,95" S 95,00 75,60 7 DRI DSP nº
3 Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.

ZANELATTO 52°13'40,85" W 698, de
05.03.2020
III.2 – Aspectos de Gestão
10. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao
licenciamento ambiental.
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica
Empresa Projetista: PROVANT ENGENHARIA LTDA

Responsável Técnico Nº ART Nº Registro Responsabilidade
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Responsável Geral do Projeto
Estudos cartográficos e

LARISSA DE SOUZA CORREIA 1720213397033 CREA PR-119.410/D
topográficos
SHEILA MENA BARRETO

11379364 CREA RS 176.163 Estudos geotécnicos
SILVEIRA

FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Estudos hidrológicos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Estudos energéticos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 1720213695336 CREA PR 99.764/D Estruturas extravasoras
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental
Tipo de licença -
Número -
Órgão emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão remanescente -
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
Tipo de Licença -
Número -
Órgão Emissor -
Data de emissão -
Validade -
Vazão de usos consuntivos -
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
11. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
potencial hidráulico.
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,61 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
Queda e níveis operacionais
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Queimado
METODOLOGIA
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
ADOTADA:
Área de

Drenagem da 1.220,00 NOME DO RIO DA USINA: FÃO
PCH (km²):
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86745000 PASSO DO COIMBRA FORQUETA 791,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS

CÓDIGO NOME RIO A.D. (km²):
86560000 LINHA COLOMBO GUAPORÉ 2.030,00
- - - -
Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 2.635,00 TR (anos): 1.000
TIPO DE VERTEDOURO: CANAL LATERAL SOLEIRA CREAGER CONCRETO
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: ENROCAMENTO COM NUCLEO IMPERMEÁVEL
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER Nº DA
NOME DO RESP. TÉCNICO: 1720213695336
CREA PR 99.764/D ART
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO NOME RIO A.D. (em km²):
86745000 PASSO DO COIMBRA FORQUETA 791,00
12. Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada traz as seguintes considerações.
[...]
Os estudos realizados no Projeto Básico definiram a implantação de uma PCH com potência
total instalada de 8,06 MW, com queda bruta de 22,9 m e área de reservatório de 1,33 km².
Através de estudos, verificou-se a viabilidade de alteração do eixo de implantação da PCH
Queimado, tendo seu eixo da barragem deslocado para montante em relação ao eixo dos
Estudos de Inventário. O circuito hidráulico, no entanto, foi mantido com casa de força

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
próxima ao pé da barragem. É importante salientar que tal alteração não modificou os
níveis de água, montante, definidos na divisão de quedas do rio Fão. A descrição dos
estudos de alternativas será apresentada detalhadamente, mais adiante no relatório.
Este deslocamento no eixo do barramento reduziu os impactos em áreas urbanas e
permitiu a locação do eixo do barramento e demais estruturas em locais mais propícios
para sua execução, manutenção e segurança do barramento.
A casa de força da PCH Queimado foi posicionada na margem direita do rio Fão. Conforme
definido nos Estudos de Alternativas, a PCH Queimado terá potência total de 8,06 MW,
aproveitando a queda gerada integralmente pelo alteamento da barragem na calha do rio,
uma vez que o rio não dispõe de quedas naturais nesse trecho, além de baixa declividade.
[...]
13. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
A potência de 8.060 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de
inventário. Houve pequena redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos
na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Estudos Energéticos
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW dentro da faixa de
potência de 6.500 kW à 10.500 kW.
Foi adotado um TEIF de 2,068%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.180,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.477,78 kVA, com 0,9 de fator de potência.
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
14. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
compatíveis com estes.
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física
PCH Queimado Sumário Executivo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
29°11'41,66" S
Coordenadas do eixo do barramento
52°14'29,72" W
29°11'41,48" S
Coordenadas da casa de força
52°14'21,09" W
NA Montante (m) 120,00
NA Jusante (m) 97,01
Potência Instalada Total (kW) 8.060
Número de Unidades Geradoras 2
Potência instalada por gerador (kVA) 4.477,78; 4.477,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW) 4.180,00; 4.180,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 6,06; 6,06
Rendimento nominal por turbina (%) 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
2,068%
usina (%)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 0,32
Hb: Queda bruta nominal (m) 22,99
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 2,12%
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 37,09
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 0,00
Série de Vazões Médias Mensais Conforme Anexo
15. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Queimado conforme solicitado por Electra Power
Geração de Energia S.A., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o
Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
16. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
V – DA CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da
emissão do DRS-PCH referente à PCH Queimado sob a titularidade de Electra Power Geração de Energia
S.A..

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021.
VI – DA RECOMENDAÇÃO
18. Emitir o Despacho.
(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
DENESMAR GOMES PIMENTA RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Especialista em Regulação Analista Administrativo
De acordo:
(Assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Queimado

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 20,87 | 5,71 | 2,66 | 3,86 | 5,92 | 6,69 | 22,67 | 44,90 | 82,81 | 20,88 | 35,42 | 24,43 |
| 1958 | 9,49 | 3,74 | 19,64 | 4,98 | 3,50 | 44,04 | 8,12 | 64,63 | 38,23 | 99,66 | 16,01 | 64,14 |
| 1959 | 6,82 | 25,73 | 41,56 | 83,23 | 27,48 115,20 25,26 | 76,25 | 91,77 | 30,05 | 7,42 | 6,59 |  |  |
| 1960 | 1,72 | 2,78 | 3,67 | 4,14 | 4,83 | 29,40 | 12,18 | 55,79 | 75,14 | 39,57 | 14,51 | 7,26 |
| 1961 | 8,65 | 4,33 | 21,08 | 20,95 | 10,60 | 39,50 | 27,31 | 23,68 160,32 111,16 19,37 | 9,19 |  |  |  |
| 1962 | 10,15 | 2,83 | 2,24 | 3,68 | 7,07 | 5,72 | 15,35 | 13,68 | 23,57 | 9,41 | 6,24 | 4,40 |
| 1963 | 18,09 | 14,05 | 11,15 | 8,05 | 5,67 | 16,82 | 19,68 | 33,90 | 97,37 195,08 32,14 | 25,26 |  |  |
| 1964 | 3,18 | 2,94 | 1,37 | 4,29 | 5,79 | 1,50 | 13,63 | 43,73 | 81,92 | 13,64 | 8,39 | 11,73 |
| 1965 | 8,05 | 2,98 | 4,51 | 3,76 | 6,56 | 9,39 | 11,92 | 65,78 | 79,91 | 34,77 | 19,17 | 48,49 |
| 1966 | 16,60 | 69,49 | 46,19 | 7,08 | 3,81 | 51,67 | 79,60 218,59 223,92 81,02 | 47,68 | 65,25 |  |  |  |
| 1967 | 7,82 | 6,70 | 9,71 | 5,52 | 5,67 | 12,56 | 29,76 | 37,79 291,27 38,46 | 9,01 | 29,52 |  |  |
| 1968 | 3,89 | 3,38 | 5,09 | 6,62 | 5,29 | 10,40 | 36,95 | 3,98 | 24,11 | 12,33 100,87 | 3,58 |  |
| 1969 | 44,34 | 85,24 | 16,03 | 9,62 | 14,02 | 23,03 | 14,71 | 14,37 | 13,32 | 7,52 | 17,69 | 7,73 |
| 1970 | 5,38 | 9,76 | 16,51 | 4,33 | 101,88 91,63 | 46,35 | 25,81 | 11,46 | 27,32 | 4,85 | 28,86 |  |
| 1971 | 19,46 | 25,50 | 143,47 | 12,67 | 26,34 | 65,96 | 56,18 | 71,99 | 9,99 | 10,87 | 2,71 | 2,20 |
| 1972 | 10,02 | 18,01 | 9,11 | 43,32 | 10,22 121,99 65,49 145,11 123,39 49,63 | 48,70 | 35,01 |  |  |  |  |  |
| 1973 | 17,63 | 33,37 | 13,32 | 11,42 | 72,62 | 30,38 | 75,05 | 89,72 | 89,88 | 37,71 | 19,76 | 38,00 |
| 1974 | 24,74 | 32,90 | 29,70 | 6,28 | 21,55 112,98 15,69 | 15,83 | 12,86 | 6,14 | 10,34 | 24,13 |  |  |
| 1975 | 26,06 | 28,75 | 12,19 | 9,08 | 7,79 | 30,97 | 14,72 | 85,75 | 83,30 | 28,86 | 37,78 | 17,48 |
| 1976 | 22,91 | 13,19 | 19,32 | 8,97 | 32,32 | 33,74 | 42,34 | 71,02 | 29,46 | 21,41 | 35,57 | 24,92 |
| 1977 | 14,07 | 13,04 | 22,66 | 27,56 | 8,71 | 21,66 | 86,71 | 77,36 | 57,99 | 8,67 | 17,98 | 10,58 |
| 1978 | 6,62 | 5,41 | 1,91 | 0,91 | 1,00 | 2,96 | 37,73 | 34,95 | 33,61 | 9,66 | 48,10 | 21,66 |
| 1979 | 1,36 | 1,39 | 1,88 | 9,20 | 15,70 | 16,63 | 40,62 | 40,21 | 12,73 104,18 60,79 | 26,79 |  |  |
| 1980 | 5,87 | 5,37 | 9,60 | 4,23 | 16,44 | 8,03 | 50,64 | 55,44 | 23,26 | 53,05 | 59,26 | 28,97 |
| 1981 | 14,66 | 33,80 | 14,38 | 5,51 | 3,05 | 17,32 | 9,47 | 6,86 | 71,34 | 29,86 | 34,89 | 12,51 |
| 1982 | 4,27 | 4,93 | 2,17 | 0,97 | 4,10 | 67,06 | 60,73 | 56,68 | 45,66 | 98,23 137,98 13,05 |  |  |
| 1983 | 6,26 | 46,53 | 54,48 | 48,31 120,78 82,75 162,76 110,19 45,53 | 31,18 | 20,47 | 7,05 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 15,50 | 26,00 | 6,65 | 62,51 111,14 108,75 78,53 | 57,74 | 33,50 | 42,59 | 14,00 | 6,21 |  |  |  |
| 1985 | 3,57 | 6,22 | 15,98 | 84,67 | 33,18 | 25,01 | 34,90 | 76,97 | 43,19 | 9,16 | 2,58 | 1,22 |
| 1986 | 0,52 | 0,61 | 7,05 | 30,15 | 21,23 | 31,27 | 53,15 | 74,86 | 28,57 | 38,25 119,37 22,18 |  |  |
| 1987 | 17,82 | 12,14 | 3,10 | 47,04 | 48,10 | 36,04 123,41 37,61 | 51,68 | 51,57 | 29,34 | 5,80 |  |  |
| 1988 | 12,47 | 10,75 | 2,93 | 12,90 | 12,55 | 36,35 | 19,91 | 4,94 | 146,77 41,05 | 29,28 | 9,91 |  |
| 1989 | 20,61 | 12,08 | 10,58 | 16,67 | 15,21 | 6,22 | 71,46 | 28,34 142,83 20,92 | 14,30 | 6,19 |  |  |
| 1990 | 35,74 | 16,71 | 20,16 | 41,83 | 74,62 | 68,80 | 38,55 | 10,24 | 98,40 | 78,48 | 49,93 | 10,85 |
| 1991 | 4,63 | 4,62 | 1,06 | 6,58 | 2,76 | 56,30 | 23,85 | 11,07 | 10,95 | 15,42 | 8,65 | 44,54 |
| 1992 | 18,08 | 19,58 | 27,77 | 40,39 | 54,90 | 74,88 | 30,81 | 27,95 | 40,95 | 17,07 | 22,43 | 15,08 |
| 1993 | 14,85 | 18,65 | 14,99 | 9,40 | 24,10 | 64,59 | 36,62 | 7,84 | 12,16 | 6,35 | 49,71 | 39,10 |
| 1994 | 10,71 | 12,20 | 12,61 | 50,66 127,43 74,96 | 64,53 | 34,23 | 21,11 | 72,81 | 27,53 | 20,41 |  |  |
| 1995 | 26,49 | 17,57 | 18,13 | 5,78 | 4,66 | 44,13 | 64,90 | 27,47 | 31,60 | 55,08 | 5,17 | 2,44 |
| 1996 | 44,94 | 65,80 | 12,18 | 40,74 | 4,85 | 18,34 | 28,21 | 42,49 | 43,45 | 75,63 | 18,54 | 4,51 |
| 1997 | 3,07 | 12,84 | 7,95 | 1,53 | 2,08 | 14,42 | 22,46 | 79,54 | 11,55 171,12 131,99 25,74 |  |  |  |
| 1998 | 39,02 | 53,41 | 23,74 | 31,51 | 32,72 | 30,41 | 50,79 | 81,90 | 65,35 | 21,07 | 7,41 | 5,68 |
| 1999 | 2,63 | 5,41 | 2,04 | 18,68 | 9,79 | 38,49 | 42,34 | 14,02 | 27,31 | 49,81 | 14,90 | 6,09 |
| 2000 | 10,74 | 14,54 | 42,26 | 19,02 | 14,02 | 47,82 | 57,57 | 24,36 | 89,86 | 88,57 | 28,48 | 8,45 |
| 2001 | 26,98 | 31,12 | 18,17 | 32,81 | 29,74 | 21,55 110,24 10,50 | 67,83 | 80,28 | 14,36 | 16,57 |  |  |

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Queimado

| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 7,11 | 6,84 | 8,04 | 31,81 | 54,32 117,38 85,47 | 71,23 | 44,79 102,81 98,59 | 71,64 |  |  |  |  |
| 2003 | 27,82 | 14,20 | 18,43 | 14,92 | 24,79 | 33,83 | 86,71 | 9,53 | 6,43 | 71,87 | 31,56 | 78,43 |
| 2004 | 14,40 | 13,66 | 2,51 | 3,24 | 23,34 | 14,95 | 40,10 | 13,03 | 24,14 | 22,73 | 39,10 | 7,24 |
| 2005 | 8,34 | 1,12 | 1,49 | 19,22 | 60,27 | 73,30 | 39,53 | 39,41 | 50,79 127,91 17,13 | 8,53 |  |  |
| 2006 | 4,32 | 3,36 | 3,63 | 3,14 | 4,02 | 25,99 | 64,57 | 24,48 | 15,50 | 8,00 | 38,38 | 6,55 |
| 2007 | 3,63 | 8,44 | 16,82 | 10,80 | 38,46 | 13,11 | 58,05 | 25,81 | 52,08 | 34,08 | 40,27 | 6,71 |
| 2008 | 3,48 | 2,57 | 2,80 | 1,47 | 17,13 | 36,07 | 20,66 | 71,92 | 20,82 128,62 37,56 | 2,13 |  |  |
| 2009 | 16,00 | 15,79 | 12,65 | 3,42 | 4,54 | 8,45 | 24,54 113,93 190,47 60,25 150,72 83,91 |  |  |  |  |  |
| 2010 122,27 | 31,43 | 8,76 | 31,44 | 37,20 | 27,84 | 69,84 | 14,99 124,40 14,57 | 15,46 | 16,38 |  |  |  |
| 2011 | 11,28 | 35,32 | 55,71 | 59,77 | 20,37 | 36,62 100,66 81,16 | 23,30 | 16,06 | 7,20 | 2,05 |  |  |
| 2012 | 2,57 | 3,75 | 7,18 | 2,25 | 1,26 | 3,87 | 33,40 | 17,16 | 81,00 | 27,73 | 7,44 | 34,88 |
| 2013 | 23,34 | 22,48 | 49,13 | 17,75 | 23,44 | 26,52 | 32,36 | 78,10 | 53,92 | 24,75 | 58,68 | 10,37 |
| 2014 | 12,42 | 15,89 | 37,28 | 25,22 | 21,37 120,56 65,39 | 12,85 | 66,86 | 80,99 | 11,63 | 12,43 |  |  |
| 2015 | 51,00 | 20,05 | 10,78 | 33,23 | 29,37 107,43 99,21 | 16,33 | 72,67 105,34 34,04 | 84,08 |  |  |  |  |
| 2016 | 18,37 | 21,30 | 45,59 | 63,99 | 19,94 | 9,33 | 35,94 | 11,70 | 23,26 | 94,66 | 14,62 | 6,52 |
| 2017 | 18,34 | 26,40 | 28,04 | 27,36 | 74,49 | 83,00 | 4,06 | 20,43 | 9,67 | 38,15 | 23,30 | 10,34 |
| 2018 | 22,64 | 7,27 | 15,44 | 11,90 | 9,83 | 23,91 | 53,26 | 26,13 | 70,01 | 53,42 | 38,23 | 32,88 |
| 2019 | 30,13 | 5,44 | 8,45 | 11,63 | 36,31 | 16,92 | 17,94 | 9,57 | 18,59 | 80,07 | 74,83 | 7,88 |
| 2020 | 8,36 | 5,43 | 17,71 | 20,37 | 26,54 | 17,02 159,42 38,10 | 13,94 | 8,27 | 7,30 | 21,16 |  |  |