Marco teórico de la telegestión del servicio de alumbrado público
Autor: Suárez Acevedo, José Antonio
Asesor: Messa Botero, Oscar (Thesis advisor)
Fecha: 2010
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: La telegestión del servicio de Alumbrado Público se presenta como una herramienta importante de control y supervisión que permite disminuir los tiempos de respuesta de atención a fallas, cumplir con las exigencias de ahorro de energía y con los índices de calidad del servicio de Alumbrado Público. Para su implementación se deben cumplir unas condiciones previas que el sistema de información del servicio de alumbrado público debe satisfacer.    Objetivo General  Utilizar la telegestión, como herramienta de control y comunicación, para poder cumplir con las exigencias de uso racional y eficiente de energía, así como los índices de calidad y continuidad del servicio de Alumbrado Público.    Objetivos Específicos:    Establecer un marco de referencia que permita a los municipios abordar los procesos de telegestión, teniendo en cuenta que en Colombia el avance de la telegestión del servicio de Alumbrado Público, no tiene antecedentes de desarrollo en ningún municipio. Señalar los objetivos y las características que deben tener cada una de las bases de datos que conforman el sistema de información del servicio de Alumbrado público, dentro de las condiciones previas que deben, para poder implementar la herramienta de la telegestión. Describir los módulos que conforman un sistema de telegestión para el servicio de Alumbrado Público, así como las características del software y de los sistemas de comunicación para la gestión y control. / Abstract: The Telemanagement of Public Lighting Service is shows as a very important control and supervision tool which allows decreasing the response time to attend failures, satisfying power saving politics and public lighting service’s quality standards. For it is implementation, previous requirements must be accomplish by the public lighting service’s information system    Main objective:   Use telemanagement as a control and communication tool for being able to satisfy the rational and efficient energy’s requirements of use, as well as quality and continuity requirements of public lighting service.          Specific Objectives  Establish a framework which allows villages to come up to the process of telemanagement, thinking about Colombia’s public lighting service telemanagement progress, does not have any development precedents in any village. Show the objectives and features that every database which belongs to the public lighting service’s information system must have, between previous requirements for being able to use the telemanagement tool. Describe modules which form a telemanagement system for public lighting service, as well as the software and communication systems for manage and control features

Marco Teórico de la Telegestión del servicio de Alumbrado Público.
Fundamentals in Telemanagement of Public Lighting Service
Presentado por:
José Antonio Suárez Acevedo
Código: 299963
Trabajo presentado para obtener el título de Especialista en Iluminación
Pública y Privada
Dirigido por:
Ing. Raúl Alberto Patiño Pineda
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Bogotá D.C., 2010
Universidad Nacional de Colombia
Sede BogotáTabla de Contenido
1. Sistema de información de Alumbrado Público
2. Sistema de Telegestión del servicio de Alumbrado Público
2.1. Beneficios de la Telegestión del servicio de Alumbrado Público.
2.2. Procedimientos de operación que se modifican con la Telegestión
2.3. Módulos que conforman un sistema de Telegestión del servicio de Alumbrado
Público
2.4. El software para la Telegestión del servicio de Alumbrado Público
2.5. Módulos de Comunicaciones
2.6. Consideraciones y conclusiones.
2Resumen - La telegestión del servicio de tiempos de respuesta de atención a fallas y
Alumbrado Público se presenta como una evaluar el cumplimiento de los índices de
herramienta importante de control y calidad.
supervisión que permite disminuir los
tiempos de respuesta de atención a fallas, De acuerdo con la Sección 580 del Reglamento
cumplir con las exigencias de ahorro de Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
energía y con los índices de calidad del (RETILAP), de la Resolución 180540 de marzo
servicio de Alumbrado Público. Para su 30 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía:
implementación se deben cumplir unas
condiciones previas que el sistema de “Los municipios que tengan registrados en su
información del servicio de alumbrado base de datos de infraestructura del Servicio de
público debe satisfacer. Alumbrado Público más de cinco mil (5.000)
puntos luminosos, deberán disponer de un
Abstract - The Telemanagement of Public sistema de consulta a través de la WEB con la
Lighting Service is shows as a very important información de Alumbrado Público, en las áreas
control and supervision tool which allows operativa y de atención al Cliente
decreasing the response time to attend
failures, satisfying power saving politics and Esta herramienta deberá permitir la
public lighting service’s quality standards. sistematización de la información de manera
For it is implementation, previous ordenada y funcional, garantizar la
requirements must be accomplish by the conservación de la base estadística,
public lighting service’s information system respondiendo a las necesidades de información,
tanto de las entidades municipales como de
terceros autorizados, derivada de la ejecución
Palabras Claves: Telegestión, Alumbrado de actividades del operador y de la
Público. Interventoría.”
Keywords: Telemanagement, Public Lighting. El desconocimiento de la infraestructura que se
dispone para la prestación del servicio, la
Antecedentes: inexistencia de inventarios operativos y
La crisis energética mundial, el calentamiento actualizados, es el principal problema que se
global por la emisión de gases de efecto origina por la falta de gestión; ya sin ellos no es
invernadero a la atmósfera por las plantas posible hacer un exitoso intento de control o
térmicas de generación eléctrica, la planificación de las tareas de mantenimiento.
contaminación ambiental y los nuevos
desarrollos tecnológicos, han hecho que los Para facilitar el manejo y optimizar la
criterios para evaluar los sistemas de prestación del servicio de Alumbrado Público,
iluminación pública se hayan convertido en algo se requiere disponer de un sistema de
más elaborado. El consumo de energía, los información con base en el cual se pueda
costos de mantenimiento, la reducción al analizar la factibilidad de contar con un sistema
mínimo de los niveles de iluminación, la de telegestión de Alumbrado Público.
contaminación lumínica, la reducción de los
residuos tóxicos de las bombillas (sobre todo el 1. Sistema de información de Alumbrado
mercurio), la sensación de mayor seguridad, y Público.
los diseños estéticamente agradables, se han
convertido en elementos tan importantes como El sistema de información de Alumbrado
la vida útil, la reproducción del color y la Público debe constar de las siguientes partes
eficacia lumínica (lúmenes/vatio) de las fundamentales:
bombillas.
 Base de datos georreferenciada de la
Los sistemas de Alumbrado Público se vuelven infraestructura, concerniente al inventario de
más complejos, en la medida que se cumplan los elementos asociados a la prestación del
con las exigencias de ahorro de energía, y con servicio del Alumbrado Público.
los índices de calidad y continuidad del servicio,
los cuales obligan a contar con más dispositivos  Registro de atención de quejas, reclamos y
de control y comunicación, para disminuir los solicitudes de Alumbrado Público.
3los programas, tanto puntuales como periódicos,
 Base de datos de consumos, facturación y de mantenimiento.
pagos de energía.
En el Sistema de Información de la prestación
 Base de datos de recaudos del servicio de de Alumbrado Público se deben registrar las
Alumbrado Público. fechas y eventos relacionados con fallas y
diagnóstico, acciones correctivas y/o
La gestión integrada del servicio de Alumbrado preventivas y demás aspectos que agreguen
Público debe contemplar tanto el mantenimiento valor a la gestión.
de las instalaciones, como la administración
energética y financiera. 1.2 Objetivos y componentes del sistema
de información de la infraestructura de
1.1 Objetivos del sistema de información Alumbrado Público
para la prestación del servicio de Alumbrado
Público El Sistema de información de la infraestructura
de Alumbrado Público debe cumplir con los
El sistema de información para la prestación del siguientes objetivos:
servicio de Alumbrado Público debe cumplir
con los siguientes objetivos:  Facilitar el control del inventario de la
infraestructura del servicio de Alumbrado
 Ser el centro de acopio de la información Público del municipio. La información será la
de los reportes de quejas y reclamos del correspondiente a la infraestructura existente,
servicio, así como de las respuestas y incluida la relacionada con todos los
seguimiento a las mismas. componentes del sistema. En terreno cada
luminaria debe estar marcada e identificada con
 Mantener actualizada la información un número único de rótulo, registrado en la base
gráfica y de base de datos, conforme a las de datos de la infraestructura del sistema.
labores de modernización, expansión y
mantenimiento de la infraestructura de  Permitir hacer seguimiento a las labores de
Alumbrado Público; así como de las quejas y expansión, operación y mantenimiento tal que
reclamos del servicio. se puedan determinar índices de calidad. La
ubicación geográfica de cada punto luminoso, a
 Facilitar la prestación eficaz, eficiente y través de un sistema georreferenciado, facilita la
efectiva del servicio de Alumbrado Público y gestión del Operador del Sistema de Alumbrado
permitir su seguimiento. Público para administrar, operar y realizar el
mantenimiento técnico y el control por parte de
 Evaluar los índices de calidad del servicio y la interventoría. La información incluida debe
soportar las penalizaciones en función de los
ser tal que permita realizar las acciones de
criterios previamente establecidos entre el
mantenimiento y control.
municipio y el operador del servicio.
El Sistema de información de la infraestructura
Para la gestión integral del servicio de
de Alumbrado Público debe incorporar los
Alumbrado Público, deben interactuar los
siguientes componentes de la infraestructura:
diferentes sistemas de información: el sistema
de información del registro de atención de
 Luminarias: incluyendo tipo de fuente
quejas, reclamos y solicitudes de Alumbrado
luminosa, potencia y tipo de luminaria, tipo de
Público, el sistema de información de la
balasto y su valor de pérdidas, control de
infraestructura que se dispone para la prestación
encendido (múltiple o individual), fecha de
del servicio y a su vez estos con el sistema de
instalación y fabricante de cada luminaria y sus
telegestión de Alumbrado Público.
componentes, con el objeto de elaborar análisis
de comportamiento de lotes de fabricación de
Las diferentes quejas y reclamos presentados
los diferentes proveedores, tipo de espacio
por los usuarios o por la interventoría, deben ser
iluminado (parque, tipo de vía, senderos
almacenados en una Base de Datos, de tal forma
peatonales, zonas verdes, campos deportivos,
que le permita al Operador del Servicio definir
ciclovías, etc.), identificación del transformador
o centro de distribución al cual están
4conectadas. Deben existir mecanismos en el municipio, a
través de los cuales la Interventoría del contrato
 Estructuras de soporte o poste: del servicio de Alumbrado Público, garantice la
Identificando si son de uso exclusivo o actualización del Sistema de Información
compartido con red eléctrica de uso general. Georeferenciado de la infraestructura del
Tipo de material, longitud. servicio de Alumbrado Público del municipio.
Esta obligación implica el acopio de
 Red de alimentación: De uso exclusivo o información en dependencias del Operador del
compartido con red eléctrica de uso general. Servicio de Alumbrado Público, para determinar
Tipo de material, calibre de conductores, tipo de las modificaciones que se realicen en la
instalación (aérea o subterránea). infraestructura tales como:
 Canalizaciones: De uso exclusivo o  Adición de puntos luminosos por
compartido con red eléctrica de uso general, expansiones.
cajas de inspección y ducterías, tipo de zona
(dura, verde o cruce de calzada), dado que es  Sustitución de luminarias por efecto de la
factible que el Operador y/o propietario de la modernización o cambio de la tecnología de
infraestructura quiera solicitar reconocimientos la fuente luminosa de las luminarias.
económicos diferentes.
 Sustitución de materiales y/o equipos sin
 Transformadores: De uso exclusivo o afectar cantidad de infraestructura.
compartido con red eléctrica de uso general,
tipo aéreo, local, pedestal o subterráneo,  Aumento o disminución de potencia de los
capacidad, tensiones de suministro. puntos luminosos.
Las luminarias, con su número de rótulo, deben Un Sistema de Información Georeferenciada
tener identificado el transformador de SIG o GIS, (Geographic Information System) es
distribución al cual están conectadas y que éste una integración organizada de hardware,
a su vez tenga identificado el circuito de media software y datos geográficos diseñada para
tensión que los alimenta, con el fin de poder capturar, almacenar, manipular, analizar y
analizar valores de los índices de calidad del desplegar en todas sus formas la información
servicio de energía, DES y FES que el Operador geográficamente referenciada con el fin de
de Red le entrega a la Superintendencia de resolver problemas complejos de planificación y
Servicios Públicos, y establecer el monto de la gestión. Es un sistema referido a coordenadas
energía a descontar o compensar por calidad del terrestres a través de GPS (Global Positioning
servicio; así como la energía que se descuenta System) y construido para satisfacer unas
por no haber sido suministrada por necesidades concretas de información, capaz de
interrupciones en los circuitos de media tensión, integrar, almacenar, editar, compartir y mostrar
en el caso de fallas o de las salidas programadas la información geográficamente referenciada.
o por causas imputables al Operador de Red. Los sistemas de información georeferenciada
GIS son herramientas que permiten a los
La infraestructura eléctrica de los puntos usuarios crear consultas interactivas, analizar la
luminosos del servicio de Alumbrado Público información espacial, editar datos, mapas y
del municipio, se debe clasificar por unidades presentar los resultados de todas estas
típicas constructivas, de acuerdo con el tipo de operaciones.
elemento, características físicas y técnicas; por
que de esta forma se facilita la telegestión de La información geográfica puede ser
órdenes de trabajo para mantenimiento, consultada, transferida, procesada y mostrada
repotenciación o cambios de tecnología, utilizando numerosas aplicaciones de software.
valoración de activos fijos, reporte y
normalización de daños, elaboración de Existen en el mercado varias empresas como
presupuestos, ejecución y liquidación de obras ESRI, Intergraph, Mapinfo, Autodesk o
eléctricas de expansión y la elaboración o Smallworld, que ofrecen software para el
actualización del inventario de la infraestructura manejo de la información georeferenciada GIS.
del servicio de Alumbrado Público.
2. Sistema de Telegestión del servicio de
5Alumbrado Público. que permita tener control real de la energía
consumida en el Alumbrado Público.
Este sistema permite gestionar
automáticamente, cumpliendo con unos Ante la necesidad de uso racional y eficiente de
protocolos de operación y estándares de calidad, energía (URE), las herramientas de la
la supervisión y control de forma remota, y telegestión facilitan las siguientes actividades:
facilita la programación de trabajos que requiere
la prestación de un servicio. En el caso del  Medir en tiempo real y en forma remota, los
servicio de Alumbrado Público, para poder consumos de energía.
ejercer el control utilizando dicho sistema, se  Comandar el encendido y apagado de las
necesita partir del conocimiento del estado de luminarias por reloj astronómico.
las instalaciones, de las bases de datos de la  Es posible implementar módulos de
información de la infraestructura y de la reducción de potencia en las luminarias.
información de la prestación del servicio.  Permite detectar la falla del condensador de
la luminaria para controlar el factor de
2.1 Beneficios de Telegestión del servicio de potencia.
Alumbrado Público.
 Se puede mantener un nivel de iluminación
constante durante la vida útil de la
Con la implementación de la telegestión del
instalación, evitando la sobre iluminación
servicio de Alumbrado Público se pueden
cuando la instalación está nueva e
obtener los siguientes beneficios:
incrementando su valor en la medida que
transcurre el tiempo, considerando para ello
2.1.1 Optimización de los costos de
su factor de mantenimiento.
explotación
2.1.3 Valor Agregado para la atención del
 Permite planificar las intervenciones. Cliente
 Elimina las rondas nocturnas para detección
de daños.  Proporciona históricos de alarmas.
 Reduce el tiempo de las intervenciones.  Aporta trazabilidad de las averías.
 Aporta información para hacer programas  Reporta informes para auditorías.
de mantenimiento preventivo.
 Gestiona automáticamente los reportes de 2.1.4 Mejora de la percepción de la
averías, quejas y reclamos. ciudadanía sobre la calidad del servicio
 Activa llamadas de emergencia en forma
automática  Aumento de la seguridad ciudadana.
 Incremento de puntos de luz sin fallas.
2.1.2 Uso racional y eficiente de energía
 Menor tiempo de resolución de incidencias.
Teniendo en cuenta que se pueden supervisar y
El supervisar y comandar la infraestructura del
registrar los parámetros eléctricos de la
servicio de Alumbrado Público ayuda a
instalación, como: tensión, intensidad, potencia
disminuir los riesgos de accidentalidad
activa, potencia reactiva, factor de potencia y
vehicular, aumenta continuidad de servicio y
consumo de energía; se facilita el ahorro
por consiguiente la seguridad de las personas en
energético en el consumo de electricidad del
los espacios públicos tanto vehiculares como
servicio de Alumbrado Público, adoptando
peatonales.
distintas estrategias para la utilización racional
de los recursos disponibles y mejorando la
2.2 Procedimientos de operación del
gestión en su conjunto.
servicio de Alumbrado Público que se
modifican con la Telegestión.
La Sección 550 del Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP),
Al utilizar la telegestión se deben modificar los
de la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010
procedimientos de la operación del servicio de
del Ministerio de Minas y Energía, establece
Alumbrado Público que se vienen utilizando de
que los transformadores exclusivos del servicio
forma tradicional, por las siguientes razones:
de Alumbrado Público de potencias mayores a 5
kVA, deben tener asociado un equipo de medida
62.2.1 Gestión centralizada y controlada. producen deficiencias en el servicio, verificando
Al poder monitorizar continuamente los puntos los siguientes parámetros:
de luz, a través del sistema de telegestión, se
puede realizar la supervisión y mando en tiempo
 Estado de las bombillas. En el caso de las
real de las instalaciones de manera centralizada.
bombillas de vapor sodio a alta presión, se
Cualquier alarma detectada en un punto de luz
puede determinar su vida útil monitoreando
puede ser enviada automáticamente al centro de
su tensión de arco.
control, indicando cual bombilla es la que ha
 Tensión de la línea de alimentación.
fallado y generando el correspondiente parte de
 Continuidad del servicio de alimentación.
mantenimiento.
 Consumo anómalo de energía de las
luminarias.
El sistema ayuda a la gestión mediante la
 Fallas en los equipos auxiliares: balasto,
obtención y elaboración de datos concernientes
condensador, fusibles, fotocontrol.
a la instalación, fichas técnicas de centros de
distribución y puntos de luz, facilitando
Al disponer de información en tiempo real del
información gráfica, archivos históricos e
estado de cada componente de la instalación, se
informes.
puede aprovechar al máximo su vida útil
(luminarias, bombillas, arrancadores,
A través de la infraestructura de informática y
condensadores, etc.).
de telecomunicaciones, se puede interrogar
cotidianamente, desde el centro de control o
Con base en el control individual de cada
terminal remota, a los tableros o centros de
bombilla y de su fecha de instalación, se puede
distribución y a los puntos luminosos sobre:
hacer seguimiento sobre su eficacia y programar
el cambio de bombillas por baja eficacia y el
 Las eventuales anomalías presentadas en el
final de su vida.
servicio.
 Información para organizar la programación Con el control individual de la fecha de
de las reparaciones y del mantenimiento.
instalación de cada luminaria, se pueden hacer
 Los consumos de energía. programas de mantenimiento preventivo de
 La programación de los niveles de limpieza del conjunto óptico de las luminarias y
iluminación deseados en las distintas zonas
hacer seguimiento sobre la depreciación de su
de acuerdo con las fases horarias y
eficiencia y determinar el final de la vida útil de
requerimientos especiales.
las luminarias.
Lo anterior permite dar cumplimento a lo que 2.3 Módulos que conforman un sistema
establece la Sección 210.1.c del Reglamento
de telegestión para el servicio de Alumbrado
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
Público
(RETILAP), de la Resolución 180540 de marzo
30 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía:
El sistema de telegestión para el servicio de
“En los proyectos nuevos o remodelaciones de
Alumbrado Público es un sistema modular que
sistemas de iluminación de avenidas, grandes
se puede agrupar en tres niveles:
áreas o parques deportivos, donde se tienen
altos consumos de energía, se debe considerar
 Un primer nivel: instalado en las
la posibilidad de reducir los consumos en las
luminarias, que reporta la información y hace el
horas de baja circulación de personas o
control individual de cada punto luminoso.
vehículos, mediante la instalación de
Permite detectar el funcionamiento y discernir
tecnologías o prácticas apropiadas de control.”
la falla en cada punto de luz, transmitiendo los
datos al siguiente nivel de control, mediante un
2.2.2 Seguimiento de la calidad y vida útil sistema de comunicación.
de los componentes de la infraestructura del
servicio.  Un segundo nivel: instalado en los centros
de distribución, donde se hace el control para
La Telegestión permite analizar el correcto cada circuito de baja tensión que sale del centro
desempeño de los componentes de la de distribución y concentra la información de
instalación, para eliminar las causas que los puntos luminosos alimentados por dichos
7circuitos. Permite realizar, en cada circuito de Figura 1: Niveles de la telegestión del servicio
baja tensión, las maniobras necesarias, así como de Alumbrado Público
medir y analizar parámetros eléctricos, detectar
y analizar anomalías o averías. Desde este nivel 2.3.1 Descripción del primer nivel. El
se transmite al nivel superior la información módulo de control del Punto de Luz.
recibida de cada uno de los puntos luminosos
existentes en el nivel inferior y la información El control individualizado de cada punto
generada por la propia unidad instalada en cada proporciona información, muy valiosa sobre el
centro de distribución. estado de funcionamiento e incidencias de cada
uno, para la gestión eficiente del mantenimiento
 Un tercer nivel: corresponde al centro de y, por tanto, asegurar una mayor calidad de
control o sala de gestión, donde se recibe la servicio y seguridad del alumbrado. Este
información de los centros de distribución y se elemento que controla el funcionamiento del
hace el control de cada uno de ellos. Permite la punto luminoso debe ser altamente fiable y no
supervisión y control de la infraestructura del puede generar información errónea o confusa.
sistema de Alumbrado Público y mediante una
unidad de control remoto o puesto de mando El controlador del punto luminoso se instala
central, recibe la información de los otros dos normalmente dentro de la luminaria, facilitando
niveles, a través del sistema de comunicación y la identificación, el control y la vigilancia de la
la gestiona. Este nivel está compuesto por: luminaria individual.
 Procesamiento básico de las señales Este control individualizado y el conocimiento
(generación de despliegues gráficos, listas previo del tipo de avería, facilita el
de alarmas, eventos, reportes). aprovechamiento hasta el límite de vida de cada
uno de los componentes, generándose menos
 Funciones de análisis (por ejemplo, residuos y gestionando así mejor nuestro entorno
cálculos de indicadores). ambiental.
 Interrelación con otros sistemas de El módulo de control del Punto de Luz requiere:
información.
• Un detector de punto de luz en cada luminaria.
La Figura 1 muestra en forma esquemática los Cada punto de luz en el sistema está equipado
diferentes niveles y su interrelación. con un dispositivo que identifica el punto
Dependiendo de la configuración se puede luminoso de forma única y suministra
también tener comunicación directa entre nivel información al analista de los registros de su
1 y nivel 3 funcionamiento y el de sus componentes:
bombilla, balasto, arrancador, condensador y
fusibles. Permite memorizar y actualizar la
información sobre el estado de funcionamiento
actual y la fecha de instalación del punto
luminoso.
• Un módem o interfase para la transmisión de
los datos por el sistema de comunicación.
• El equipo de comunicación.
• Una unidad de control en el tablero de
distribución. Esta unidad contiene una
memoria y un procesador al cual se le puede
introducir, de forma remota o en conexión
local, la programación de operación que se
desee con los puntos luminosos que tenga
asociados.
(Gráfico adaptado del sistema Urbilux de www.arelsa.com) 2.3.2 Descripción del segundo nivel, El
8módulo de control del Centro de 2.3.3 Descripción del tercer nivel. El
Distribución. Centro de Control
Este segundo nivel se encuentra localizado en los Este tercer nivel se encuentra localizado en el
centros de distribución de alumbrado, que Centro o Sala de Control, que permite la gestión
permiten realizar las maniobras necesarias, medir remota de las unidades de control instaladas en
y analizar parámetros eléctricos, detectar y los centros de distribución y de cada uno de los
analizar anomalías y averías; así como el puntos luminosos. El centro de control esta
trasmitir al nivel superior, la información conformado por los equipos (hardware), el
recibida del nivel inferior y la generada por la software de telegestión y los equipos
propia unidad. Permite la gestión remota de los indispensables para establecer la interconexión
puntos de luz. con los niveles inferiores, mediante los
protocolos de comunicación.
La Unidad Local del Control del tablero o
centro de distribución, permite: El computador del centro de control es el que
recibe toda la información de las unidades de
• Controlar las protecciones eléctricas. control y el que se comunica con ellas. Junto
• Registrar los parámetros eléctricos. con el programa de gestión, constituyen el
• Gestionar el sistema de ahorro de energía. corazón (core) del sistema.
• Optimizar el uso del reloj astronómico.
• Registrar las acciones realizadas. Su operación óptima y eficiente esta supeditada
a la ejecución de una serie de actividades, y
El módulo de control del Centro de Distribución algunas requieren ser hechas por personal
es el equipo que gobierna los puntos luminosos especializado, como son: La puesta en marcha
de los circuitos de baja tensión conectados al del centro de control y del programa de gestión;
centro de distribución. Este módulo puede las actualizaciones de nuevas versiones; y la
gestionar hasta 250 puntos luminosos por cada compatibilidad con otros sistemas de
centro de distribución y dispone de una información del servicio de alumbrado público.
memoria interna para almacenar hasta 2.500 De igual modo, se debe considerar:
eventos. Para ello cuenta con una batería interna
que le proporciona autonomía por varias horas. • La gestión diaria:
Cada día, se requiere supervisar el
Cada centro de distribución, además de realizar funcionamiento del sistema, además de
el mando de la instalación, controla las alarmas, gestionar las modificaciones de la instalación;
registra los parámetros eléctricos y supervisa el por consiguiente, debe haber comunicación con
funcionamiento de otros elementos, como los otros sistemas para hacer llegar la información
reguladores-estabilizadores de tensión para ello que genera la telegestión al resto de usuarios
requiere: (partes de averías para mantenimiento, listados,
etc.).
• Una unidad de control de los puntos de luz,
alimentados por el circuito de baja tensión, en el • El exceso de información:
tablero de distribución y de control remoto La información detallada que proporcionan
desde el centro de control. estos sistemas puede llegar a ser inconveniente,
puesto que en muchos casos la persona que
• Un módem o interface para la transmisión de supervisa la instalación lo único que precisa es
los datos por el sistema de comunicación. Puede una visión global o tiene que revisar gran
darse el caso que el sistema de comunicación cantidad de datos para llegar a la información
entre los puntos luminosos y el centro de requerida Existen soluciones de mercado que
distribución, sea diferente al de los centros de mediante el filtrado o el uso de técnicas de
distribución con el centro de control; luego sistemas expertos clasifican y envían la
deben servir de interface de comunicación de información necesaria a los usuarios finales ya
los puntos luminosos y la interface de sean de operación, mantenimiento, expansión,
comunicación con el centro de control. etc.
• El equipo del sistema de comunicación. • La interconexión de otros usuarios.
9El centro de control debe facilitar la conexión de datos existentes en las bases de datos
simultánea de usuarios con diferentes perfiles georreferenciadas.
(como empresas encargadas del mantenimiento,
o responsables de los servicios técnicos). Los datos concernientes a órdenes de reparación
También debe facilitar el acceso a la y operaciones de mantenimiento se deben poder
información a través de la WEB en cualquier descargar directamente en el software, incluso
momento y desde cualquier sitio en el modo remoto, utilizando para ello
teléfonos celulares y/o equipos PDA (Personal
El sistema debe ofrecer la posibilidad de Digital Assistant), que son computadores de
“dialogar” a través del servidor con cada tablero mano que pueden realizar muchas de las
o centro de distribución, situado en cualquier funciones que hace un computador de escritorio;
punto sin importar la distancia, permitiendo muchos de los PDA modernos poseen
conocer en cualquier instante el estado de cada conectividad Wi-Fi, que permite la conexión a
centro de distribución y de los puntos luminosos redes inalámbricas y permite el acceso Internet.
que tiene asociados.
El software debe proporcionar las herramientas
Los técnicos deben poder ser contactados de necesarias, mediante la generación de mensajes
modo automático y rápido, en caso de de alarmas o listados de no conformidades, para
emergencia, a través de un sistema de mensajes programar las labores de mantenimiento, tanto
de texto para teléfonos móviles, por ejemplo preventivo como correctivo y eventos
SMS (Short Message Service), y de correo extraordinarios: la información procedente de
electrónico. Los informes diarios de fallas son los módulos de control instalados en cada punto
enviados por correo electrónico para los equipos luminoso y en cada centro de distribución;
de mantenimiento para solucionar las permitiendo de una manera eficaz la prevención
deficiencias del día anterior o en tiempo real, de problemas y las actividades de reparación.
mientras que mediante la incorporación de una El acceso al software y por tanto a la
interfaz tipo WMI (Windows Management visualización de los eventos y estados y/o a la
Instrumentation) de administración Web, programación de la instalación deberá estar
permite a los administradores de Alumbrado protegido, siendo necesario un nombre de
Público interrogar el estado operativo actual y usuario y un password para acceder. Para cada
también ejercer el control manual. servidor se debe poder definir diferentes niveles
Las averías no tienen que ser detectadas a través de usuario, desde el usuario principal con
de recorridos de inspección nocturna y diurna y capacidad total, hasta un simple nivel de sólo
ni mucho menos por los propios usuarios. El lectura.
conocimiento de ciertos tipos de avería, permite
intervenciones específicas y un control puntual El software que soporta la telegestión del
de la efectividad del trabajo realizado. servicio de Alumbrado Público debe permitir:
2.4 El software para la telegestión del  Realizar el control y monitorización remota
servicio de Alumbrado Público de la instalación de Alumbrado Público.
El sistema debe ser adecuado para procesar la  Tener bajo control todas y cada una de las
información recibida en el centro de control, el luminarias de forma individual (punto a
cual permitirá gestionar los centros de punto), proporcionando las alarmas de mal
distribución de alumbrado, con detección e funcionamiento de los equipos a través de
informe de averías, funciones de mensajes de correo electrónico y facilitando
mantenimiento, inventario y cartografía. el control de encendido y apagado de cada
luminaria de manera individualizada o bien
Toda la información recogida por el software en grupos definidos por el usuario.
debe poder ser compartida con la mayoría de los
programas de gestión; para ello debe tener una  Integración con sistemas georeferenciados
interfase gráfica, fácilmente editable, que que faciliten la ubicación de los equipos y
permita a través de pantallas, acceder a la el lugar donde se ha producido una
visualización cartográfica de los registros y incidencia.
parámetros de los diversos módulos de control y
 Gestionar órdenes de trabajo para
10mantenimiento y repotenciación, así como dependiendo del mismo serán los equipos
los reportes de normalización, requeridos (módems, módems celulares,
administración de grupos de trabajo: terminales de onda portadora, concentradores,
tiempos, materiales, combustible, repetidores, etc.).
herramientas y otros para obtener los
mejores resultados en los trabajos de Mediante el módulo de comunicaciones se
expansión, reposición y normalización. transmiten los diferentes mensajes
correspondientes al estado de cada uno de los
El software de telegestión del servicio de componentes del sistema de Alumbrado Público
Alumbrado Público debe tener interfases con y son guardados en una base de datos, donde,
otros sistemas, como por ejemplo: mediante una interfase gráfica del programa
utilizado por el cliente, se puede acceder a los
 Con el sistema de información de la datos generados desde los diversos módulos de
infraestructura de Alumbrado Público control.
 Con el sistema de atención de quejas y
reclamos, y mantenimiento del servicio de El módulo de comunicaciones es la base de
Alumbrado Público integración del sistema de telegestión y está
 Con el sistema de gestión de la red eléctrica conformado por uno o varios de los siguientes
de media y baja tensión medios:
Se requiere que el software sea compatible con o Onda portadora
otros existentes en el mercado para que, en caso o Telefonía fija
de cambio de plataforma, todos los sistemas y o Cable de comunicaciones, fibra óptica.
datos volcados con anterioridad sean o Vía radio.
aprovechables por los que tomen su relevo. Es  A través de Internet o red inalámbrica
necesario además, que los futuros desarrollos se  Telefonía celular.
amparen en las necesidades de gestión y no en
los requisitos que demanden uno u otro sistema Cada nivel o modulo del sistema de telegestión
de telecontrol. puede utilizar un medio para la comunicación
diferente, siempre y cuando el módulo de
Existen en el mercado varias referencias comunicación haga la conectividad y
comerciales de programas de telegestión de compatibilidad de cada uno de los sistemas de
alumbrado público, por ejemplo: Owlet de comunicación utilizados.
Schreder, Starsense de Philips, Scom de Scorpio
Elektro, Minos de Umpi, Planet de Telensa, Un punto a tener en cuenta a la hora de
Teleastro de Afeisa, Urbilux de Arelsa, Pyramid seleccionar la vía de comunicación, será el
de SCS, Ekolum de Ekoplc, etc. y bases de datos límite máximo de puntos telecontrolables, dado
sobre plataformas de sistemas operativos UNIX, que en el caso de implementar en un futuro más
LINUX o Microsoft Windows; por lo que los puntos a telecomandar, este dato podría limitar
programas le deben permitir al usuario gestionar el crecimiento además de suponer un costo
sus productos (hardware, reguladores de flujo y importante de mantenimiento.
centros de mando) con los variados programas
existentes, permitiendo al cliente la elección del La vía de transmisión que se emplee debe ser
modelo a emplear, sin dependencias impuestas indiferente para el sistema de telegestión, pero
por el sistema. para ello los módulos de control deben ser
independientes de los módems empleados para
2.5 Módulos de Comunicaciones las comunicaciones.
Los tres niveles que conforman el sistema de 2.5.1 Sistema de comunicación por onda
telegestión están relacionados a través de los portadora o Power Line Communications
sistemas de telecomunicaciones que se encarga (PLC)
de hacer la transmisión de la información
hacia/desde el centro de control hasta/desde el Los sistemas de onda portadora o Power Line
sistema de iluminación. Existen varios medios Communications (PLC), aprovechan el cable
de comunicación que se han venido utilizando eléctrico de alimentación para comunicarse con
(onda portadora, wi-fi, GPRS/G3, etc.) y los puntos de luz. La onda portadora (PLC) es
11una de las maneras más eficaces de comunicar (GB/Z20177-2006), ahora es oficialmente
puntos luminosos sin necesidad de un cableado conocido como ISO / IEC 14908-1
adicional. Cualquier frecuencia, en el rango de
100 kHz a 400 kHz, puede ser usada para la La Figura 2 muestra, en forma esquemática, la
transmisión de información modulada por la red telegestión del servicio de Alumbrado Público
eléctrica. usando comunicación con PLC en los circuitos
de baja tensión y comunicación por Internet a
Sigue siendo una tecnología del presente, través de la WEB entre los centros de
debido a los avances de las técnicas de distribución y el centro de control.
modulación y codificación que han permitido
alcanzar velocidades considerables a través de
la red de baja tensión. Todo esto ha
redescubierto al Power Line Communications
(PLC) como una tecnología de acceso a los
servicios de telecomunicaciones que convierte
la red de distribución eléctrica de baja tensión
en una red de telecomunicaciones apta para la
transmisión de voz y datos. Es decir usa una
infraestructura existente dedicada al suministro
de energía eléctrica para ofrecer productos de (Gráfico adaptado de www.eltodo.cz)
telecomunicaciones para la gestión del servicio Figura 2: Esquema de telegestión del servicio
de Alumbrado Público y con gran valor de Alumbrado Público, usando comunicación
agregado al usuario del servicio de energía con PLC y comunicación en Internet a través
eléctrica: voz, datos, vídeo e Internet. de la WEB
La tecnología PLC utiliza como medio de El método de comunicación basado en PLC
transmisión, la red de distribución de baja (comunicación por onda portadora) ha
tensión entre el centro de transformación y los encontrado algunos obstáculos en el logro de su
puntos terminales de la red, accediendo al grupo implementación a una escala significativa y
local de luminarias, a través del punto de eficaz, debido a que este sistema de
conexión de electricidad de la luminaria. En el comunicación se centra en una comunicación
centro de transformación se deberá enlazar con punto a punto, la cual es inoperante una vez
el Centro de Control a través de otro sistema de que, por accidente o por efectos del vandalismo,
comunicación o a través de las redes troncales el poste o luminaria desaparece de la cadena de
de comunicaciones del Operador de las Redes comunicación, rompiéndose de esta forma la vía
Eléctricas. de comunicación.
La velocidad de los datos está limitada por el También se debe considerar que no todos los
ancho de banda y por las técnicas de circuitos eléctricos de Alumbrado Público son
codificación y modulación empleadas; las de uso exclusivo y que en las redes eléctricas de
frecuencias de transmisión se seleccionan según uso general, no se puede garantizar la
normas como la CENELEC EN50065-1, la comunicación a través de línea eléctrica o no
inmunidad frente a ruido e interferencias existe la telegestión de la red eléctrica, o la
depende de la frecuencia de transmisión y de la instalación está vinculada a subestaciones de
utilización de un tipo de transmisión a dos hilos: energía diferentes. En estos casos hay necesidad
línea-tierra ó línea-neutro; en cuanto a costos, el de investigar puntualmente si es posible la
sistema es una alternativa económica y de comunicación a través de la línea eléctrica. Esto
rápida instalación para el transporte de datos. añade costos adicionales de ingeniería a un
presupuesto de telegestión de Alumbrado
Uno de los protocolos utilizados en los sistemas Público, incluso si la comunicación no está
de onda portadora es la plataforma LonWorks, garantizada.
(Local Operating Networks) que es un protocolo
estándar abierto y se encuentra homologado por 2.5.2 Sistemas de comunicación
las distintas normas Europeas (EN-14908), de inalámbrica
Estados Unidos (EIA-709-1) y Chinas
Con el objetivo de construir un sistema que
12funcione en cualquier lugar,
independientemente de la estructura de la red
eléctrica, con un esfuerzo mínimo de ingeniería,
se viene utilizando la comunicación inalámbrica
 La comunicación inalámbrica con la
tecnología del Internet, es una alternativa de
comunicación para la telegestión del servicio de
Alumbrado Público, que permite crear un
sistema en el que la municipalidad no necesita
construir un centro de control, sino que la
información está a su disposición en cualquier (Gráfico tomado de www.zigbee.org)
Figura 3: Clasificación de las diferentes
momento y sitio a través de un simple acceso
categorías de protocolos de comunicación
Web en Internet.
inalámbrica y sus rangos de velocidad de
transmisión de datos
 La utilización de la telefonía móvil, permite
la gestión total del sistema a través de Internet.
Dentro de estas categorías de protocolos de
Además, permite ayudar al trabajo diario de los
comunicación inalámbricas de red en malla
servicios de mantenimiento, así como a facilitar
están: las redes inalámbricas de área personal
la realización de acciones puntuales, empleando
(WPAN), las redes inalámbricas de área
las posibilidades de la mensajería SMS. (Short
metropolitana (WNAM) y las redes
Message Service), que es un servicio disponible
inalámbricas de área extensa (WWAN)
en los teléfonos móviles que permite el envío de
mensajes cortos.
 Redes inalámbricas de área personal
(WPAN)
Es por ello que, como alternativa de
Una red inalámbrica de área personal (WPAN)
comunicaciones, aparecen las nuevas
incluye redes inalámbricas de corto alcance que
tecnologías inalámbricas de red en malla,
abarcan un área de algunas decenas de metros.
basadas en el estándar abierto IEEE 802.15.4,
Este tipo de red se usa generalmente para
donde se incorporan facilidades tanto de auto-
conectar dispositivos periféricos (por ejemplo,
reconfiguración como de auto-reparación, que
impresoras, teléfonos móviles y
prevé una estable y confiable red troncal de
electrodomésticos) o un asistente personal
comunicación. La adopción de estándares
digital (PDA) o un computador, sin conexión
abiertos, dentro de tal sistema, es fundamental
por cables. También se pueden conectar de
para evitar el sometimiento o posición
forma inalámbrica computadores cercanos. Se
dominante de proveedores. El principal
usan varios tipos de tecnología para las WPAN,
requisito tecnológico para facilitar esta tarea de
entre ellas se encuentran la tecnología Zigbee, la
gestión es adoptar un sistema abierto, escalable
tecnología Bluetooth y la tecnología Wi-Fi.
y modular.
A manera de ilustración y por llegar a ser de  La tecnología Zigbee (también conocida
como IEEE 802.15.4) utiliza la banda ISM
posible uso para la telegestión del Alumbrado
(Industrial, Scientific and Medical) son bandas
Público, en la Figura 3 se muestra la
reservadas internacionalmente para uso no
clasificación de las diferentes categorías de
comercial de radiofrecuencia electromagnética
protocolos de comunicación inalámbrica y sus
en áreas industrial, científica y médica; 868
rangos de velocidad de transmisión de datos.
MHz en Europa, 915 MHz en Estados Unidos y
2,4 GHz en todo el mundo. Sin embargo, a la
hora de diseñar dispositivos, las empresas optan
casi siempre por la banda de 2,4 GHz, por ser
libre en todo el mundo. El desarrollo de la
tecnología se centra en la sencillez y el bajo
costo, comparado con otras redes inalámbricas
semejantes de la familia WNAN ó WWNAM,
como por ejemplo Bluetooth. El nodo ZigBee
más completo requiere en teoría cerca del 10%
13del hardware de un nodo Bluetooth o Wi-Fi Figura 4: Esquema de telegestión del servicio
típico; esta cifra baja al 2% para los nodos más de Alumbrado Público, usando comunicación
sencillos. No obstante, el tamaño del código en inalámbrica con protocolo ZigBee y
sí es bastante mayor y se acerca al 50% del comunicación en Internet a través de la WEB
tamaño del de Bluetooth, y puede alcanzar una
velocidad de transferencia de hasta 250 kb/seg Los concentradores de cualquier segmento
con un alcance máximo de unos 100 metros. La controlador de la red permiten el enrutamiento
velocidad de datos es diez veces mayor en dentro de las redes en malla inteligente de
comparación con una línea eléctrica de comunicación ZigBee, dando una gran
comunicación sin interferencias. confiabilidad a la comunicación a la red
inalámbrica.
Dentro de los servicio gratuitos del sistema
WEB de Internet, los dispositivos de ZigBee  Redes inalámbricas de área metropolitana
utilizan los mecanismos de seguridad estándar (WNAM)
industrial como de 128-bit AES de cifrado y
VPN que están bien reconocidos por su alto Las redes inalámbricas de área metropolitana
nivel de seguridad. La transmisión de datos (WNAN) también se conocen como bucle local
completa está codificada y asegurada; ZigBee inalámbrico (WLL, Wireless Local Loop). Las
hace especial hincapié en los mecanismos de WNAN se basan en el estándar IEEE 802.16.
seguridad para evitar manipulaciones, chuzadas, Los bucles locales inalámbricos ofrecen una
y para garantizar una alta fiabilidad y velocidad total efectiva de 1 a 10 Mb/seg, con
disponibilidad. un alcance de 4 a 10 kilómetros.
La tecnología Bluetooth, (también conocida La mejor red inalámbrica de área metropolitana
como IEEE 802.15.1) ofrece una velocidad es la WiMAX, que puede alcanzar una velocidad
máxima de 1 Mb/seg con un alcance máximo de aproximada de 70 Mb/seg en un radio de varios
unos treinta metros. kilómetros.
 La tecnología WI-FI (también conocida La tecnología WiMax (Worldwide
como IEEE 802.11). Actualmente se pueden Interoperability for Microwave access) es una
encontrar dos tipos de comunicación WI-FI: tecnología WAN que permite realizar
IEEE 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, y IEEE conexiones inalámbricas a distancias superiores
802.11g, más rápida, a 54 Mb/seg. WI-FI no es a los 45 kilómetros del emisor de la señal. El
una abreviatura de Wireless Fidelity, es estándar IEEE 802.16, utilizado por WiMax,
simplemente un nombre comercial. está diseñado para operar con frecuencias desde
los 2 GHz a los 66 GHz.
La Figura 4 muestra, en forma esquemática, la
telegestión del servicio de Alumbrado Público La ZigBee Alliance es una asociación sin ánimo
usando comunicación inalámbrica con protocolo de lucro formada con más de 340 compañías
ZigBee en los circuitos de baja tensión y que llevan a cabo el desarrollo de la tecnología
comunicación en Internet a través de la WEB inalámbrica de ZigBee. La Alianza promociona
entre los centros de distribución y el centro de la adopción internacional de ZigBee como
control. principal sistema de redes inalámbricas entre
proveedores de servicios energéticos, servicios
públicos y dispositivos domésticos comunes.
La ZigBee Alliance es la fuerza central en torno
a la que gira la tecnología IEEE 802.15.4, que
opera en espectros espaciales sin licencia,
incluyendo la banda de 2,4 GHz. Así, puede
transmitir 250 kbit/segundo en un radio de entre
15 y 90 metros de distancia. El valor potencial
de Zigbee reside en que apenas necesita energía
para acometer la transmisión de datos. Esto se
traduce en que un dispositivo basado en la
(Gráfico adaptado de www.owlet.de) tecnología Zigbee podría estar funcionando por
14un período de cinco años sin necesidad de sistema de Alumbrado Público, es fundamental
recargar las baterías. identificar y evaluar las necesidades que se
tienen en la operación del sistema de
La Figura 5 muestra, en forma esquemática, los Alumbrado Público y los beneficios que se
enrutamientos dentro de las redes en malla pretenden lograr con el proceso de telegestión
inteligente de comunicación ZigBee. La malla por parte de las autoridades municipales
NET ZigBee tiene la propiedad que se responsables; dado que los costos involucrados
reconfigura automáticamente cuando se dependen de la cantidad de parámetros que se
presenta una rotura de un enlace, garantizando quieren controlar y las adecuaciones que haya
la comunicación entre todos sus elementos; esto necesidad de hacer en la infraestructura y en las
es lo que se conoce como malla inteligente bases de datos de los sistemas de información,
(Smart Grid). para que la herramienta de la telegestión pueda
administrar dichos parámetros.
Los sistemas de gestión se vuelven complejos
en la medida que se aumenta el número de
variables a controlar y el número de puntos
luminosos de la infraestructura. Por ello es
importante evaluar previamente las variables o
parámetros que aportan valor agregado a la
telegestión y tratar de minimizar su número.
Se deben analizar en detalle las necesidades de
los parámetros que se van a monitorear en cada
luminaria y en cada centro de distribución y las
señales que se desean telecomandar. Se debe ser
muy racional en determinar el número de
señales y su real aplicación; porque todo esto
representa costos y aumento en la especificación
de los equipos de control y complejidad del
sistema de telegestión.
Se debe buscar que el sistema de telegestión sea
(Gráfico tomado de www.zigbee.org) abierto y escalable, es decir, que pueda albergar
Figura 5: Enrutamientos dentro de las redes todos los elementos de operación y telegestión
en malla inteligente de comunicación ZigBee que se deseen ahora y estimados para el futuro,
ya que su dimensionamiento debe estar acorde
 Redes inalámbricas de área extensa con el tamaño de la red de Alumbrado Público a
(WWAN) telegestionar.
Las redes inalámbricas de área extensa Por lo anterior, se necesita que el sistema de
(WWAN) tienen el alcance más amplio de todas telegestión se pueda configurar en la medida de
las redes inalámbricas. Por esta razón, todos los las necesidades que vaya teniendo el servicio de
teléfonos móviles están conectados a una red alumbrado público del municipio, y que sea:
inalámbrica de área extensa. Las tecnologías
principales son:
 De fácil implementación.
 Apoye a la gestión diaria de operación y
 GSM (Global System for Mobile mantenimiento.
Communication)
 Recopile y envíe automáticamente la
 GPRS (General Packet Radio Service) información y los reportes diarios.
 UMTS (Universal Mobile  Incluya y optimice sistemas de ahorro de
Telecommunication System)
energía.
 Permita la gestión de datos con la facilidad
2.6 Consideraciones y conclusiones.
de exportar a otros sistemas o herramientas.
Antes de implementar la telegestión de un
Se necesita un sistema de telegestión del
15servicio de Alumbrado Público basado en la reducción de potencia de las luminarias durante
sencillez, como alternativa para municipios que las horas de poca circulación vehicular,
no precisan complejos sistemas de gestión representando un ahorro considerable en la
integral del alumbrado, pero sí necesitan prestación del servicio; además se pueden
administrar sus instalaciones, es decir, emplear cuantificar los ahorros que se obtendrían debido
sistemas ágiles y eficaces, pero sin la necesidad a que generalmente las grandes avenidas están
de dedicar recursos suplementarios a la gestión alimentadas desde transformadores o centros de
de los mismos. distribución de uso exclusivo para Alumbrado
Público y en cumplimiento del RETILAP,
Hoy en día las herramientas informáticas deben tener asociado un equipo de medida.
facilitan el uso de la telegestión; pero es
importante tener en cuenta que, para optimizar Una vez se tenga consolidada la telegestión del
su aprovechamiento hay necesidad de Alumbrado Público de las grandes avenidas se
reestructurar los procedimientos que puede estudiar la posibilidad de implementar
históricamente se han venido realizando, y una segunda etapa correspondiente al
establecer un nuevo organigrama y sistemas de Alumbrado Público de las vías secundarias,
trabajo, utilizando el apoyo de la herramienta de donde las luminarias están energizadas desde las
la telegestión. redes eléctricas de baja tensión de uso general, y
por consiguiente es más difícil determinar los
Para hacer atractivo y viable un proyecto de ahorros de energía, por cuanto sus consumos
telegestión del servicio de Alumbrado Público son estimados, con base en la potencia de las
se deben tener ciertas consideraciones para su fuentes luminosas y la duración de tiempo de
implantación y etapas de desarrollo: los ciclos de encendido.
La principal dificultad que una municipalidad Dentro de los costos del proyecto de telegestión
encuentra, al querer implementar un sistema de se debe contemplar el hecho de que en nuestro
telegestión, son los costos, ya que los equipos medio las instalaciones de Alumbrado Público
de control de cada punto de luz; la puesta en son muy afectadas por el hurto y el vandalismo;
marcha o configuración son tan solo la lo que con lleva a unos sobrecostos por
inversión inicial, por que también se deben reposición o implementación de medidas
considerar los costos que se precisan para antivandálicas que ayuden a la permanencia en
mantener actualizadas las bases de datos del las luminarias y en los centros de distribución
sistema de Alumbrado Público, así como los de los equipos de maniobra y de comunicación
recursos para gestionar y atender dicho sistema; requeridos para la telegestión.
los cuales se deben compensar con el ahorro
energético y la eficiente prestación del servicio Los sistemas de telegestión de la iluminación
de Alumbrado Público. pública, disponibles hoy en el mercado, utilizan
avanzadas e innovadoras tecnologías, que
En primera instancia se debe considerar que ofrecen soluciones capaces de cumplir con todas
además del mejoramiento de la calidad de la las demandas provenientes de la administración
prestación del servicio de Alumbrado Público, pública. Esto determinará, en un futuro
es importante analizar la relación costo próximo, una gran mejora en la calidad del
beneficio y dentro de este análisis establecer la servicio y reducción de costos.
posibilidad de hacer el proyecto por etapas, en
la medida en que se vaya recuperando la Los sistemas de telegestión de Alumbrado
inversión. Esto implica que la primera etapa Público pueden convertirse en una herramienta
debe hacerse en la parte de la infraestructura del importante para la administración sostenible de
servicio de Alumbrado Público, donde las los municipios; pero son sistemas muy sensibles
medidas de telegestión produzcan la mayor a la correcta adecuación de la infraestructura y
rentabilidad y esto generalmente tiene que ver mejoramiento de las bases de datos de la
con ahorros en el consumo de energía y esto se información de la infraestructura y de la
da en las vías que tienen mayor consumo, que información de la prestación del servicio, para
corresponde a las grandes avenidas. poder lograr su implementación y sobre todo su
explotación; ya que estos aspectos, en algunos
En las grandes avenidas se pueden disminuir los casos, no han permitido obtener los resultados
consumos de energía, instalando módulos de esperados.
16Bibliografía
(1) Reglamento Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público (RETILAP) Resolución
No. 180540 de Marzo 30 de 2010, del
Ministerio de Minas y Energía
http://www.minminas.gov.co
(2) The Owlet Telemanagement system
http://www.owlet.de.
(3) Starsense Supervisor Web portal software
(powered by Streetlight.Vision).
http://www.philips.com/starsense.
(4) The PLANet system, Public Lighting Active
Network
http://www.telensa.com
(5) Control Your World with ZigBee
http://www.zigbee.org
(6) PYRAMID, Telegestión Eficiente del
Alumbrado Público
http://www.scs-lighting.com
(7) Teleastro, nuevo concepto en la gestión del
alumbrado público
http://www.afeisa.es
(8) Minos System The Intelamp
http://www.minos-system.com
(9) Public Lighting CONNECTED
STREETLIGHTING
http://www.unitronics.es
(10)Lighten Your Streetlights’ Energy Load and
Lower Your Costs
http://www.echelon.com
17