Diseño de iluminación vía principal de ingreso al municipio de Motavita - Boyacá
Autor: Coy Alvarado, Herman
Asesor: Herrera León, Fernando Augusto
Fecha: 2023-07-26
Programa: Bogotá - Ingeniería - Especialización en Iluminación Pública y Privada
Facultad: Facultad de Ingeniería

Resumen: Este documento presenta el diseño de iluminación para alumbrado público, guiado por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) del año 2010. 

Tomando como inicio de este proyecto se identificó la problemática que tiene el municipio en la vía de acceso al Municipio de Motavita en el departamento de Boyacá, donde no encontramos alumbrado público vehicular, peatonal y de ciclorruta.

Der ahí partió para desarrollo del proyecto de iluminación en la vía de acceso al municipio de Motavita donde se identificó, la vía, el perfil de vía y el tipo de iluminación que tendría.

Como se sabe que en estos tiempos la tecnología sigue avanzando, se hizo una comparación de un diseño lumínico con sistema fotovoltaico y un sistema convencional, donde se elaboraron las simulaciones con cada una de estas, junto a una comparación económica del costo de instalación de cada tecnología valorando estos costos a tiempo determinado. (Texto tomado de la fuente)

DISEÑO DE ILUMINACION VIA PRINCIPAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE MOTAVITA
- BOYACA
HERMAN COY ALVARADO
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Bogotá, Colombia
Año 2023DISEÑO DE ILUMINACION VIA PRINCIPAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE MOTAVITA
- BOYACA
HERMAN COY ALVARADO
Trabajo final de Especialización presentada(o) como requisito parcial para optar al título
de:
Especialista en Iluminación Pública y privada
Director (a):
Fernando Augusto Herrera León
Línea de trabajo:
Alumbrado Publico
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Bogotá, Colombia
Año 2023Dedicatoria
Quiero dedicarle este trabajo a mi esposa Faisuly. Por tu paciencia, por su comprensión, por
su empeño y por tu amor. Verdaderamente, ella me ayuda a alcanzar el equilibrio que me
permite dar todo de mí. Nunca dejaré de estar agradecido por esto.
También, quiero dedicarle este trabajo a mi hijo Jerónimo. Sin duda él es lo mejor que me
ha pasado, y ha estado en el momento justo para acompañarme y motivarme para
terminar el proyecto.
Gracias por estar y acompañarme en afrontar las dificultades sin perder nunca la cabeza
ni morir en el intento.Declaración de obra original
Yo Herman Coy Alvarado declaro lo siguiente:
He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional.
«Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al
respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi(nuestro) trabajo original,
excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.
"Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he
realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y
referencias bibliográficas en el estilo requerido." (“Factores que influyen en la
transformación digital en las ... - UNAL”)
He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de
autor (por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de
texto).
Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica,
definida por la universidad.
HERMAN COY ALVARADO
Nombre
Fecha 26/06/2023Firma de aval del Director del trabajo final de especialización
Nombre : FERNANDO HERRERA
El trabajo final recibe la calificación de aprobado y el texto contiene la memoria de
diseño y la información necesaria para el estudio y consulta.
Firma
24 de julio 2023
Fecha:Resumen
DISEÑO DE ILUMINACION VIA PRINCIPAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE MOTAVITA
– BOYACA
Este documento presenta el diseño de iluminación para alumbrado público, guiado por el
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) del año 2010.
Tomando como inicio de este proyecto se identificó la problemática que tiene el municipio
en la vía de acceso al Municipio de Motavita en el departamento de Boyacá, donde no
encontramos alumbrado público vehicular, peatonal y de ciclorruta.
Der ahí partió para desarrollo del proyecto de iluminación en la vía de acceso al municipio
de Motavita donde se identificó, la vía, el perfil de vía y el tipo de iluminación que tendría.
Como se sabe que en estos tiempos la tecnología sigue avanzando, se hizo una
comparación de un diseño lumínico con sistema fotovoltaico y un sistema convencional,
donde se elaboraron las simulaciones con cada una de estas, junto a una comparación
económica del costo de instalación de cada tecnología valorando estos costos a tiempo
determinado.
Palabras clave: Motavita, Diseño De Iluminación, Fotovoltaico, Perfil- VíaAbstract
LIGHTING DESIGN MAIN ENTRANCE ROAD TO THE MUNICIPALITY OF MOTAVITA -
BOYACA
This document presents the lighting design for public lighting, guided by the Technical
Regulations for Illumination and Public Lighting (RETILAP) of 2010.
At the beginning of this project, we identified the problem that the municipality has on the
access road to the municipality of Motavita in the department of Boyacá, where we did not
find public vehicular, pedestrian and bicycle path lighting.
From there we started to develop the lighting project for the access road to the
municipality of Motavita, where we identified the road, the road profile, and the type of
lighting it would have.
As it is known that in these times the technology continues to advance, a comparison of a
lighting design with photovoltaic system and a conventional system was made, where the
simulations were developed with each of these, along with an economic comparison of the
cost of installation of each technology valuing these costs at a given time.
Key words: Motavita, Lighting Design, Photovoltaic, Profile - Roadway.Contenido
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
2. Objetivos ................................................................................................................... 2
2.1 Objetivo General: ................................................................................................2
2.2 Objetivos Específicos: .........................................................................................2
3. PRESENTACION DEL PROYECTO .......................................................................... 3
3.1 Presentación de la zona ......................................................................................3
3.2 Descripción de la vía ...........................................................................................4
3.3 Metodología ........................................................................................................4
3.3.1 Ubicación geográfica del Municipio .................................................................. 5
3.3.2 Identificación de Iluminación actual de la vía de acceso .................................. 5
3.4 Identificación de la vía .........................................................................................6
3.4.1 Levantamiento topográfico ............................................................................... 7
3.5 Análisis ................................................................................................................8
3.6 Normas de Referencia.........................................................................................8
3.6.1 Clasificación de la vía ...................................................................................... 9
3.6.2 Identificación de Áreas Criticas ...................................................................... 10
4. BRILLO SOLAR MUNICIPIO DE MOTAVITA EN BOYACÁ ................................... 13
5. DISEÑO LUMÍNICO ................................................................................................. 17
5.1 Identificación de perfiles ....................................................................................17
5.1.1 Selección de perfil guía .................................................................................. 18
5.2 Poste para implementar ....................................................................................18
5.3 Disposición para el diseño .................................................................................19
5.1 Zonas criticas ....................................................................................................20
5.2 Selección de equipos ........................................................................................22
5.2.1 Propuesta 1 ................................................................................................... 22
5.2.2 Factor de mantenimiento ............................................................................... 23
5.2.3 Propuesta 2 ................................................................................................... 25
5.3 Resultados de la simulación ..............................................................................27
5.3.1 Perfil tipo........................................................................................................ 27
5.3.2 Resultados de las propuestas ........................................................................ 28
5.3.3 Distribución vía completa ............................................................................... 29
5.3.4 Colores falsos vía completa ........................................................................... 29
5.3.5 Resultados zonas criticas .............................................................................. 29
6. EVALUACIÓN FINANCIERA ................................................................................... 31
6.1 Análisis De Costos Iniciales Propuesta 1 ..........................................................31
6.1.1 Análisis de Costos Anuales de Operación y Mantenimiento........................... 32
6.1.2 Costo Cambio Batería En Valor Presente Y Valor Futuro .............................. 32
6.1.3 Costo Total Inicial Valor Presente .................................................................. 33
6.2 Análisis De Costos Iniciales Propuesta 2 ..........................................................34
6.2.1 Análisis de Costos Anuales de Operación y Mantenimiento........................... 35
6.2.2 Costo consumo anual de energía .................................................................. 36
6.2.3 Costo total inicial propuesta 2 ........................................................................ 36
7. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................ 37
7.1 Conclusiones .....................................................................................................377.2 Recomendaciones.............................................................................................38
8. Bibliografía ............................................................................................................. 39
9. Anexos .................................................................................................................... 41
ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1. MUNICIPIO DE MOTAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ................................................... 3
ILUSTRACIÓN 2. VIA COMPLETA MUNICIPIO DE MOTAVITA ......................................................................... 4
ILUSTRACIÓN 3. UBICACIÓN GEOGRAFICA ................................................................................................... 5
ILUSTRACIÓN 4. FOTO INICIO DE VÍA. .......................................................................................................... 6
ILUSTRACIÓN 5. TIPOLOGIA DE LA VÍA. ........................................................................................................ 7
ILUSTRACIÓN 6. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ....................................................................................... 7
ILUSTRACIÓN 7. AREA CRITICA .................................................................................................................. 10
ILUSTRACIÓN 8. AREA CRITICA .................................................................................................................. 11
ILUSTRACIÓN 9. DISTRIBUCIÓN DEL BRILLO SOLAR MEDIO DIARIA ANUAL. FUENTE IDEAM. ....................... 14
ILUSTRACIÓN 10. DISTRIBUCIÓN IRRADIACIÓN SOLAR MEDIO DIARIA ANUAL. FUENTE IDEAM................... 15
ILUSTRACIÓN 11. PROMEDIO MENSUAL DE RADIACION GLOBAL EN TUNJA BOYACA. (CIUDAD ALEDAÑA AL
MUNICIPIO DE MOTAVITA) ............................................................................................................... 16
ILUSTRACIÓN 12. PERFIL REFERENCIA V7 ................................................................................................... 18
ILUSTRACIÓN 13. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA POSTES METÁLICOS .............................................. 19
ILUSTRACIÓN 14. DISPOCION UNILATERAL DE LOS POSTES ........................................................................ 19
ILUSTRACIÓN 15. ÁREA CRITICA 1 TOMADA DEL PROYECTO ...................................................................... 20
ILUSTRACIÓN 16. ÁREA CRITICA 2 TOMADA DEL PROYECTO ...................................................................... 20
ILUSTRACIÓN 17. ÁREA CRITICA 3 TOMADA DEL PROYECTO ...................................................................... 21
ILUSTRACIÓN 18. ÁREA CRITICA 4 TOMADA DEL PROYECTO ...................................................................... 21
ILUSTRACIÓN 19. ÁREA CRITICA 5 TOMADA DEL PROYECTO ...................................................................... 22
ILUSTRACIÓN 20. LUMINARIA, BATERÍA Y PANEL SOLAR. TOMADO DE HTTPS://SYLVANIA-
COLOMBIA.COM/PRODUCT/KIT-SOLAR-STREET-URBAN/................................................................... 22
ILUSTRACIÓN 21. LUMINARIA CONVENCIONAL TOMADO DE
HTTPS://LATIN.SCHREDER.COM/ES/PRODUCTOS/ILUMINACION-VIAL-LED-TECEO............................. 25
ILUSTRACIÓN 22. PERFIL DE VIA TIPO ........................................................................................................ 27
ILUSTRACIÓN 23. PERFIL DE VIA DISEÑADO. NOTA: TOMADO SOFTWARE DIALUX ..................................... 27
ILUSTRACIÓN 24. DISTRIBUCIÓN DE LA VÍA. NOTA. TOMADO PROYECTO ................................................... 29
ILUSTRACIÓN 25. COLORES FALSOS DE LA VÍA. NOTA. TOMADO PROYECTO............................................... 29
ILUSTRACIÓN 26. UBICACIÓN ZONAS CRÍTICAS. ......................................................................................... 29
ILUSTRACIÓN 27. COSTO INICIAL VP VS COSTOS CAMBIO BATERIA ............................................................ 33
ILUSTRACIÓN 28. COSTO TOTAL INICIAL VS TASA DE CRCIMIENTO COSTO DE ENERGÍA. ............................. 37TABLAS
TABLA 1. CLASIFICACION DE LA VÍA ............................................................................................................. 9
TABLA 2. PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN 510.4.2 RETILAP........................................................................ 10
TABLA 3. REQUISITOS AREAS CRÍTICAS ...................................................................................................... 11
TABLA 4. MEDIDAS PERFILES VIALES ENCONTRADOS ................................................................................. 17
TABLA 5. CARACTERÍSTICAS LUMINARIA PROPUESTA 1 ............................................................................. 23
TABLA 6 580.2.3 E. FACTORES DE ENSUCIAMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SEGÚN EL NIVEL DE POLUCIÓN,
ÍNDICE DE HERMETICIDAD Y EL PERÍODO DE LIMPIEZA UTILIZADO. ................................................... 24
TABLA 7 RESULTADOS DEPRECIACIÓN FLUJO LUMINOSO........................................................................... 24
TABLA 8. CARACTERÍSTICAS LUMINARIA PROPUESTA 2 ............................................................................. 25
TABLA 9. RESULTADOS DEPRECIACIÓN FLUJO LUMINOSO. ......................................................................... 26
TABLA 10. CÁLCULOS LUMÍNICOS PROPUESTA 1 . TOMADO DE RESULTADOS DISEÑO DIALUX ................... 28
TABLA 11. CÁLCULOS LUMÍNICOS PROPUESTA 2. TOMADO DE RESULTADOS DISEÑO DIALUX .................... 28
TABLA 12. VALORES LUMINICOS EN LAS ZONAS CRÍTICAS. ......................................................................... 30
TABLA 13. CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA PROPUESTA 1 Y PROPUESTA 2. ........................................ 31
TABLA 14. ANALIS DE COSTOS INICIALES TOTALES PROPUESTA 1. .............................................................. 31
TABLA 15. ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROPUESTA 1................................... 32
TABLA 16. COSTO DE CAMBIO BATERIA VP Y VF. ........................................................................................ 32
TABLA 17. COSTO INICIAL VP ..................................................................................................................... 33
TABLA 18. ANÁLISIS DE COSTOS INICIALES PROPUESTA 2. .......................................................................... 34
TABLA 19. ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROPUESTA 2................................... 35
TABLA 20. COSTO CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA. .................................................................................... 36
TABLA 21. COSTO TOTAL INICIAL PROPUESTA 2 ......................................................................................... 361. INTRODUCCIÓN
Los municipios pequeños como el Motavita se encuentra en crecimiento, son sitios
donde la gente ha vivido durante mucho tiempo en difíciles condiciones los cuales
requieren infraestructura de alumbrado público (entre otros) para beneficio de la
población, por lo tanto, este proyecto sería una inversión social y económica que
beneficiaría a los habitantes de la zona y que a su vez invitaría a los turistas a conocer el
municipio, se propiciara el crecimiento de la economía, mejoraría el estilo de vida de los
habitantes y su seguridad.
El Municipio de Motavita es cercano a la ciudad de Tunja, capital del departamento de
Boyacá, en su entrada con el cruce con la ruta 62 que conduce a Bucaramanga capital del
departamento de Santander.
Una de las características más importantes de este proyecto es la utilización de equipos
con alternativas energéticas como la fotovoltaica, además se ha dado importancia a este
sistema ya que en el diseño se pensó que este sistema no necesita redes eléctricas.
Al realizar el diseño de iluminación para este proyecto, se consideró la contaminación
visual que puede generar las instalaciones eléctricas, por este motivo la segunda propuesta
considerada, va hacia un sistema de instalación de red subterránea conectada.2. Objetivos
2.1 Objetivo General:
Realizar el diseño de iluminación de la vía de ingreso al municipio de Motavita
departamento de Boyacá que conecta con la ruta 62 Tunja – Bucaramanga
2.2 Objetivos Específicos:
 Desarrollar el diseño de un sistema de iluminación para la vía de acceso al municipio
de Motavita en Boyacá con un concepto moderno.
 Evaluar los desarrollos tecnológicos para implementar el diseño de iluminación vial
y peatonal con un sistema fotovoltaico y uno tradicional haciendo una comparación
entre estas respecto a la norma técnica y costos de alumbrado público de la vía.
23. PRESENTACION DEL PROYECTO
3.1 Presentación de la zona
Ilustración 1. Municipio de Motavita departamento de Boyacá
El proyecto se sitúa en departamento de Boyacá, más exactamente en el municipio de
Motavita el cual está ubicado a 10 minutos de Tunja capital boyacense, el municipio de
Motavita cuenta con dos vías de acceso, ambas sin alumbrado público, se destaca una de
estas por ser la más predominante para el Municipio de Motavita por estar interconectada
con la ruta 62, que conduce al departamento de Santander.
3Ilustración 2. Via completa Municipio de Motavita
3.2 Descripción de la vía
La vía de acceso al municipio donde se pretende hacer el proyecto se encuentra clasificada
como una vía suburbana. Las condiciones actuales de la vía en iluminación son precarias,
esta no cuenta con iluminación vehicular ni peatonal, por esta se encuentran zonas de
restaurantes, salones de eventos, viviendas y centros de acopio.
Esta vía cuenta con dos carriles en contra sentido, es una vía pavimentada, la cual
interconecta a diferentes veredas del municipio; esta es una vía irregular, con curvas
cerradas, rectas y desniveles.
La vía de acceso tiene un flujo vehicular mixto (liviano y pesado) además del tránsito de
peatones y semovientes.
3.3 Metodología
Para el desarrollo del proyecto de iluminación se realizaron diferentes actividades, que
sirvieron para la identificación del estado de la vía y las necesidades de la comunidad en
cuanto a la iluminación vial y peatonal.
Se tomaron los siguientes requisitos preliminares para el desarrollo del proyecto:
41. Ubicación geográfica del municipio de Motavita, Boyacá, Colombia.
2. Identificación vía de acceso.
3. Levantamiento topográfico.
4. Ancho y tipo de calzada (número de carriles, zonas peatonales).
5. Encuesta a los habitantes
6. Iluminación actual instalada
7. Identificación de puntos críticos
3.3.1 Ubicación geográfica del Municipio
Para la realización del proyecto se realizó un levantamiento topográfico de la vía de acceso
al municipio de Motavita, con fotos aéreas que nos ayudan a identificar las diferentes
características de esta.
Se hizo este levantamiento para tener un plano idéntico a la realidad para poder hacer el
diseño de iluminación, en cual se adiciona un carril peatonal y un carril de ciclorrutas.
Ilustración 3. Ubicación geografica
3.3.2 Identificación de Iluminación actual de la vía de acceso
En el reconocimiento de la vía se buscó identificar el mobiliario (poste y luminaria) con el
que cuenta la vía, el cual no se encontró en el trayecto ni en las zonas críticas.
5Ilustración 4. Foto inicio de vía.
3.4 Identificación de la vía
Para la identificación de la vía, se tomaron fotos con DRON donde se pudo ver el detalle de
toda la vía, luego se hizo un levantamiento topográfico en tiempo real , todo esto con el
objetivo de tener precisión en el diseño y tomar la mejor decisión en el desarrollo del
proyecto, en cuanto a ubicación del mobiliario y la tipología de vía.
6Ilustración 5. Tipologia de la vía.
3.4.1 Levantamiento topográfico
En este ítem se hizo un levantamiento topográfico de la vía, se tomó la medida de los
anchos de esta en los diferentes tramos, los puntos críticos y los niveles de la vía.
Este levantamiento se hizo con un equipo satelital denominado RTK donde con su servicio
se pudo trazar la vía con exactitud.
Ilustración 6. Levantamiento topografico
73.5 Análisis
• Social: Se identifica a través del dialogo con la población aledaña a la vía de acceso
al Municipio de Motavita, con el planteamiento del proyecto y la necesidad de
tener alumbrado público.
• Ambiental: se identifican los posibles impactos ambientales en la flora y fauna que
podamos ocasionar al tener un sistema de alumbrado público.
3.6 Normas de Referencia
• En primer lugar, se tuvo en cuenta los niveles mínimos de iluminación necesarios
para el desarrollo del proyecto de iluminación, promoviendo la seguridad
y comodidad de los usuarios, además impedir la contaminación lumínica que se
pueda generar.
• Para el proyecto se toma como referencia el Reglamento Técnico De iluminación y
Alumbrado Público (RETILAP) del año 2010, identificando los capítulos iluminación
De Alumbrado Público.
83.6.1 Clasificación de la vía
Basados en la clasificación dada por la CIE 115 tenemos la clasificación de la vía:
Valor
Valor
Parámetro Opciones de
Seleccionado
Peso
Muy Alto 1
Velocidad Alto 0,5 0
Moderado 0
Muy Alto 1
Alto 0,5
Volumen de
Moderado 0 0
Tráfico
Bajo -0,5
Muy Bajo -1
Mixto con alto porcentaje de no-
Composición motorizado 2
1
de Tráfico Mixto 1
Solo Motorizado 0
Separación de No 1
1
carriles Si 0
Densidad de Alto 1
0
Intersecciones Moderado 0
Vehículos Presente 0,5
0,5
parqueados No presente 0
Alto 1
Luminancia de
Moderado 0 0
Ambiente
Bajo -1
Guías Visuales Pobre 0,5
/ Control de 0,5
Tráfico Moderado o Bueno 0
M 3
Tabla 1. Clasificacion de la vía
De acuerdo con esta ponderación clasificamos esta vía como M3.
En el reglamento la vía M3 tiene una velocidad entre 30 km/h a 60 km/h, también la
circulación de vehículos superior a 250 unidades por hora, la clasificamos así por los valores
y el sitio donde se encuentra la vía.
9Basándonos en la clasificación de iluminación de la vía, segaremos validando los requisitos
del RETILAP, como ya lo mencionamos antes la vía tendrá un anexo peatonal y un anexo
para ciclorruta no existente en el momento, pero validamos estos valores lo más cercano
a lo existente nos dirigimos a los valores a cumplir en el diseño de iluminación.
Estos valores están reflejados en la tabla 510.4.2. B) Requisitos mínimos de iluminación
para vías con ciclo rutas y andenes adyacentes, ya que sabemos la clase de iluminación que
debemos tener, tomamos los valores:
Tabla 2. Parámetros de iluminación 510.4.2 RETILAP
3.6.2 Identificación de Áreas Criticas
Se han identificado dos áreas críticas principales
▪ Entrada y/o Salida del municipio
Ilustración 7. Area critica
10▪ Entrada y/o salida del municipio intersección con la vía que va al departamento de
Santander:
Ilustración 8. Area critica
Identificadas las áreas críticas nos remitimos a la Tabla 510.4.3.A) Clase de iluminación
para áreas críticas y tomamos los valores correspondientes que vemos a continuación:
Tabla 3. Requisitos areas críticas
114. BRILLO SOLAR MUNICIPIO DE
MOTAVITA EN BOYACÁ
El objetivo de este capítulo es mostrar que el municipio de Motavita en Boyacá tiene la
suficiente capacidad solar para que el sistema fotovoltaico tenga un rendimiento optimo y
por lo tanto el uso de este sistema tenga una variable más a su favor.
Este capítulo muestra el brillo solar que hay en el Municipio de Motavita en Boyacá, que
permitirá saber cuántas horas del día hay brillo solar, además se utiliza para conocer el
potencial de energía solar que se emite en el municipio y con ello garantizar la carga de la
batería del sistema fotovoltaico.
De acuerdo con el IDEAM en su página http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
se encuentra información relacionada con el brillo solar, información potencial de energía
solar en el departamento de Boyacá, además de los diferentes cambios que tiene respecto
a la anualidad.
La información sobre el potencial de energía solar, se toma como referencia para ver la
viabilidad de utilizar un sistema fotovoltaico respecto a su carga, revisado los datos se
encuentra que el brillo solar y el potencia de energía solar en el municipio son bajos lo cual
nos es bueno para las baterías ya que de acuerdo a las especificaciones de las baterías del
sistema fotovoltaico estas no se deben descargar más del 50% diariamente ya que una
descarga mayor de la batería podría generar un daño en ella.
A continuación, en las siguientes ilustraciones se muestra el promedio de brillo solar que
se da en la región anualmente (identificamos el mapa de Colombia, un acercamiento de la
región circundante al municipio de Motavita en Boyacá y en la imagen inferior los valores
de brillo solar media diaria anual informada por el IDEAM).
13Ilustración 9. Distribución del brillo solar medio diaria anual. Fuente IDEAM.
Los valores que identificamos en esta región son de un mínimo de 5 y un máximo de 6
horas diarias.
En las siguientes ilustraciones se muestra la irradiación solar que se da en el municipio de
Motavita en Boyacá (identificamos el mapa de Colombia, un acercamiento de la región
circundante al municipio de Motavita en Boyacá y en la imagen inferior los valores de
irradiación solar media diaria anual informada por el IDEAM).
14POTENCIAL SOLAR
Ilustración 10. Distribución irradiación solar medio diaria anual. Fuente IDEAM.
En los resultados informados por el IDEAM que se observan en la imagen de POTENCIAL
SOLAR, se puede observar que la zona donde se ubica el Municipio de Motavita está en un
15rango mínimo de 4.5 KWH/m^2/día y un máximo de 5 KWH/m^2/día, para este diseño se
tomó el dato mínimo de 4.5 KWH/m^2/día para calcular la carga de la batería en las
perores circunstancias. Con esto se puede decir que es suficiente potencial solar para carga
de la batería.
Ilustración 11. Promedio mensual de radiacion global en tunja boyaca. (ciudad aledaña al
municipio de Motavita)
En esta ilustración se observan los resultados mes a mes de la radiación solar en la ciudad
de Tunja capital del departamento de Boyacá la cual se encuentra ubicada a 10 min del
municipio de Motavita, esta información nos sirve para ver en qué mes del año es más baja
la radiación solar.
165. DISEÑO LUMÍNICO
5.1 Identificación de perfiles
En la identificación de los perfiles se hallaron 11, los perfiles de vía que varían en su medida
de ancho en el inicio y de ancho en el final, se hizo una tabla identificando la variación en
las medidas de cada uno de los perfiles, al realizar esta evaluación encontramos que las
diferencias son mínimas, por tal razón se tomó un promedio de variación o diferencia de
cada medida de los perfiles para poder concluir que se puede diseñar el ancho de vía con
una medida de 7 m.
En este ítem se va a calcular los diseños de iluminación en las condiciones más difíciles que
podemos encontrar en la vía como por ejemplo el ancho de calzada.
P E R F I L E S V I A L E S V I A D E I N G R E S O A L M U N I C I P I O D E M O T A V I T A
A N C H O
P E R F I L I N I C I O ( m ) F I N A L ( m ) D I F E R E N C I A ( m )
1 7 , 1 5 6 , 6 8 0 , 4 7
2 6 , 1 6 6 , 2 8 0 , 1 2
3 6 , 3 8 5 , 8 4 0 , 5 4
4 6 , 1 6 6 , 0 6 0 , 1
5 6 , 3 4 5 , 9 6 0 , 3 8
6 6 , 1 0 6 , 2 4 0 , 1 4
7 6 , 4 0 6 , 9 8 0 , 5 8
8 5 , 9 7 6 , 3 4 0 , 3 7
9 6 , 3 8 6 , 0 8 0 , 3
1 0 6 , 1 8 5 , 8 4 0 , 3 4
1 1 5 , 8 6 6 , 0 5 0 , 1 9
P R O M E D I O 6 , 9 0 8 6 , 8 3 5 - 0 , 0 7 3
Tabla 4. Medidas Perfiles viales encontrados
175.1.1 Selección de perfil guía
En la selección del tipo de perfil se encontraron varios modelos de identificación para las
vías designadas en el Decreto 798 de 2010. De acuerdo con esto, se selecciona un perfil
que esta denominado V7 como referencia, el cual cuenta con: dos carriles en contra
sentido, una disposición para la iluminación e información de un andén; de este perfil de
referencia V7 se toma para este diseño: un carril de peatonal de 1m, una ciclorruta de 2m
y un carril de peatonal de 1m para una distancia total de 4m.
Estas disposiciones se tomaron gracias al levantamiento topográfico, la calificación de la
vía como M3 para completar los criterios para este diseño de iluminación.
Ilustración 12. Perfil referencia V7
5.2 Poste para implementar
De acuerdo a lo observado en la vía de acceso al municipio de Motavita en Boyacá se llegó
a la determinación que lo más recomendable para este diseño es usar un poste con las
siguientes características: una altura total de 10.0m, con un brazo sencillo 2m, galvanizado
18en su totalidad, con pintura polvo poliéster aplicada de manera electrostática , este poste
incluirá canastilla de anclaje para cimentación con tuercas, wasas y arandelas y será
certificado, con estas características se dará cumplimiento al diseño de iluminación,
además de una mejor perspectiva visual, este tipo de poste sirve para instalar una
Luminaria LED de AP.
Ilustración 13. Características generales para postes metálicos
5.3 Disposición para el diseño
Para la realización del proyecto, después de tener la clasificación, reglamentación, las
medidas, se selecciona la disposición de los postes con luminaria, y de acuerdo con lo
anterior se toma una disposición unilateral del lado derecho de la vía hacia el norte con el
cruce entre la vía Tunja – Bucaramanga y al sur la entrada al municipio de Motavita en
Boyacá.
Ilustración 14. Dispocion unilateral de los postes
195.1 Zonas criticas
En el desarrollo del proyecto se identificaron 5 zonas críticas que son relevantes. Estas
zonas se evaluaron en iluminancia, basados en la Tabla 510.2.3 a. con los requisitos
fotométricos para las denominadas áreas críticas adoptados de la Norma CIE 115.
• Área critica 1
Ilustración 15. Área critica 1 tomada del proyecto
• Área critica 2
Ilustración 16. Área critica 2 tomada del proyecto
20• Área critica 3
Ilustración 17. Área critica 3 tomada del proyecto
• Área critica 4
Ilustración 18. Área critica 4 tomada del proyecto
21• Área critica 5
Ilustración 19. Área critica 5 tomada del proyecto
5.2 Selección de equipos
5.2.1 Propuesta 1
La propuesta 1 está compuesta por un conjunto de piezas que contiene luminaria, batería
y paneles solares.
Ilustración 20. Luminaria, batería y panel solar. Tomado de https://sylvania-
colombia.com/product/kit-solar-street-urban/
22ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA
LUMINARIA FV
FUENTE LUMINOSA 60 LEDs
POTENCIA (W) 90
CORRIENTE (mA) 750
T. COLOR 4000 K
FLUJO LUMINOSO
14490
INICIAL (LM)
EFICACIA
161
LUMINARIA(lm/W)
Tabla 5. Características luminaria propuesta 1
5.2.2 Factor de mantenimiento
Se calcula el factor de mantenimiento según el Reglamento Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público (RETILAP del año 2010) en la Sección 430.5.1
FM = FE x DLB x FB
Donde:
FE: Depreciación De La Luminaria Por Ensuciamiento
DLB: Depreciación Por Disminución Del Flujo Luminoso De La Fuente De Luz
FB: Factor Del Balasto O Equipo Electrónico Auxiliar
• Depreciación De La Luminaria Por Ensuciamiento
En la tabla 580.2.3.e de RETILAP se encuentra los Factores de ensuciamiento de la
luminaria, según el nivel de contaminación, índice de hermeticidad y el periodo de limpieza
utilizado.
De acuerdo con lo anterior se toma la clasificación de la vía M3; con la luminaria led con su
conjunto óptico sellado y con un periodo de limpieza de un año damos el valor según la
tabla:
23Tabla 6 580.2.3 e. Factores de ensuciamiento de las Luminarias, según el nivel de polución,
índice de hermeticidad y el período de limpieza utilizado.
• Cálculo del porcentaje de depreciación para un tiempo dado
Dado que la luminaria es una L70 100000 horas se ha calculado el porcentaje de
depreciación para un tiempo de 17 años es decir 74460 horas.
Este valor de 17 años se ha tomado basado en la vida útil del Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Público que está en estudio, para una luminaria led.
L x x 7 0 %
V i d a ú t i l ( h ) 1 0 0 . 0 0 0
T . O p e r a c i ó n ( h ) 7 4 . 4 6 0
P o r c e n t a j e d e
7 8 %
d e p r e c i a c i ó n
Tabla 7 resultados depreciación flujo luminoso.
• Cambio de equipo
El cambio de la luminaria es inmediato al fallo se tomará como un valor de 1
• Resultado del factor de mantenimiento para la propuesta 1
Utilizando la formula deducimos:
FM = FE x DLB x FB
FM 0,73
245.2.3 Propuesta 2
En esta propuesta se da la selección a un producto convencional en su instalación, es decir
conectado a la red.
Este esquipo fue seleccionado, ya que es capaz de ser utilizado con equipo fotovoltaico,
conectarse a panel solar y a baterías, este también es similar en características a la
luminaria a utilizar en la propuesta 1 para tener una comparación más exacta en cuanto a
su utilización, e identificar la diferencia entre usar sistema fotovoltaico y sistemas con
conexión a la red.
Ilustración 21. Luminaria convencional tomado de
https://latin.schreder.com/es/productos/iluminacion-vial-led-teceo
ALTERNATIVA 2
LUMINARIA LED
FUENTE LUMINOSA 60 LEDs
POTENCIA (W) 90
CORRIENTE (mA) 750
T. COLOR 4000 K
FLUJO LUMINOSO
21500
INICIAL (LM)
EFICACIA
180
LUMINARIA(lm/W)
Tabla 8. Características luminaria propuesta 2
25• Depreciación De La Luminaria Por Ensuciamiento
Tomando los valores de igual manera como en la propuesta 1, el factor de depreciación
es 0,93.
• Cálculo del porcentaje de depreciación para un tiempo dado
Teniendo en cuenta la luminaria convencional es de características L95 100000 horas se ha
calculado el porcentaje de depreciación para un tiempo de 17 años es decir 74460 horas
para comparar la luminaria del sistema fotovoltaico.
Este valor de 17 años se tomó de igual manera a la propuesta 1 para su comparación,
basado en la vida útil del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público que está
en estudio actualmente.
L x x 9 5 %
V i d a ú t i l ( h ) 1 0 0 . 0 0 0
T . O p e r a c i ó n ( h ) 7 4 . 4 6 0
P o r c e n t a j e d e
9 6 %
d e p r e c i a c i ó n
Tabla 9. Resultados depreciación flujo luminoso.
• Cambio de equipo
De igual manera tomamos un valor de 1 para el cambio inmediato de la luminaria al fallo.
• Resultado del factor de mantenimiento para la propuesta 2
Utilizando la formula deducimos:
FM = FE x DLB x FB
F M 0 , 8 9
265.3 Resultados de la simulación
Para ver los resultados del diseño se utilizó el software DIALux evo 11.1
5.3.1 Perfil tipo
Ilustración 22. Perfil de via tipo
Ilustración 23. Perfil de via diseñado. Nota: tomado software Dialux
275.3.2 Resultados de las propuestas
• Propuesta 1
•
Tamaño Calculado Nominal
Lm 1.61 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Uo 0.53 ≥ 0.40
Calzada 1 (M3) Ul ^ (2) 0.85 ≥ 0.50
TI 9 % ≤ 15 %
REI 0.80 ≥ 0.30
Em ^ (2) 19.92 lx ≥ 9.00 lx
Camino peatonal 2 (C3)
Uo ^ (2) 0.59 ≥ 0.33
Em 17.92 lx ≥ 15.00 lx
Camino para bicicletas 1 (C3)
Uo 0.63 ≥ 0.40
Em ^ (2) 15.53 lx ≥ 9.00 lx
Camino peatonal 1 (C3)
Uo ^ (2) 0.68 ≥ 0.33
Tabla 10. Cálculos lumínicos propuesta 1 . Tomado de resultados diseño Dialux
• Propuesta 2
Tamaño Calculado Nominal
Lm 1.88 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Uo 0.49 ≥ 0.40
Calzada 1 (M3) Ul^(2) 0.54 ≥ 0.50
TI 4 % ≤ 15 %
REI 0.42 ≥ 0.30
Em^(2) 22.57 lx ≥ 9.00 lx
Camino peatonal 2 (C3)
Uo^(2) 0.58 ≥ 0.33
Em 15.48 lx ≥ 15.00 lx
Camino para bicicletas 1 (C3)
Uo 0.54 ≥ 0.40
Em^(2) 10.09 lx ≥ 9.00 lx
Camino peatonal 1 (C3)
Uo^(2) 0.65 ≥ 0.33
Tabla 11. Cálculos lumínicos propuesta 2. Tomado de resultados diseño Dialux
285.3.3 Distribución vía completa
Ilustración 24. Distribución de la vía. Nota. Tomado proyecto
5.3.4 Colores falsos vía completa
Ilustración 25. Colores falsos de la vía. Nota. Tomado proyecto
5.3.5 Resultados zonas criticas
En las zonas críticas se observa un plano mostrando su ubicación dado por el software
Dialux.
Ilustración 26. Ubicación zonas críticas.
29• AREA CRÍTICAS ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO MOTAVITA EN BOYACA
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRÍTICA
46.0 lx 26.0 lx 64.2 lx 57 40 CG1
ENTRADA MUNICIPIO
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRÍTICA
40.5 lx 28.7 lx 52.9 lx 71 54 CG2
CRUCE VIA TUNJA - BUCARAMANGA
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRÍTICA CRUCE DE VIA 23.4 lx 12.9 lx 40.3 lx 55 32 CG3
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
SALIDA A VIA 42.2 lx 32.6 lx 48.6 lx 77 67 CG4
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
SALIDA A VIA 2 35.1 lx 5.33 lx 46.7 lx 15 11 CG5
Tabla 12. Valores luminicos en las zonas críticas.
Observando los datos arrojados por el software evidenciados en la tabla 12, se identifica
que iluminancia menor esta sobre la entrada al municipio denominada AREA CRÍTICA
CRUCE DE VIA.
Revisado los valores pedidos por el RETILAP que se encuentran en la ilustración 15 del
presente proyecto, comparado con la información obtenida en la tabla 12, se puede
concluir que se cumplen con los niveles para las áreas críticas.
Entonces se deduce, que la luminaria seleccionada de la propuesta 1, con sistema
fotovoltaico cumple con los niveles en iluminancia en las zonas críticas.
306. EVALUACIÓN FINANCIERA
En este ítem se hace la evaluación económica entre las dos propuestas que se tomaron
para el desarrollo del proyecto.
Características de la luminaria PROPUESTA 1 Y PROPUESTA 2
P E R F IL D E V ÍA
C A L C U L O S
P E A T O N A L C IC L O R U T A P E A T O N A L 2 C A L Z A D A P E A T O N A L C IC L O R U T A P E A T O N A L 2 C A L Z A D A
L U M IN A R IAF F V6 C O N V E N C IO6 N A L
U E N T E L U M IN O S AP 0 L E D s9 0 L E D s9
O T E N C IA (W )C 07 07
O R R IE N T E (m A )T 5 04 5 04
. C O L O RA 0 0 0 K1 0 0 0 K1
L T U R A M O N T A JE (mA ) 00 00
V A N C E (m )O ,60------3 ,60------3
N C L IN A C IO N (°)P
O S IC IO N B O M B IL L AIN
T E R D IS T A C IA (m )F 00 00
M ,7 3 ,8 9
Tabla 13. Características de la luminaria PROPUESTA 1 Y PROPUESTA 2.
En la tabla anterior se hace una comparación entre las luminarias de cada propuesta, en la
cual se evidencia la instalación , la interdistancia a la que se van a instalar, la altura de
montaje y el factor de mantenimiento, de la tabla se concluye que estas variables no
afectan el presupuesto del diseño.
6.1 Análisis De Costos Iniciales Propuesta 1
Estos son los costos iniciales de instalación para la propuesta 1 con equipo fotovoltaico
ANALISIS DE COSTOS INICIALES TOTALES
ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA
DESCRIPCIÓN
POTENCIA W CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
90 85 $ 6.763.016 $ 5 74.856.388
COSTO TOTAL LUMINARIAS 85 TOTAL 574.856.388
ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA
DESCRIPCIÓN
ALTURA (m) CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
10 85 $ 2.751.875 $ 2 33.909.375
COSTO TOTAL POSTES 85 TOTAL 233.909.375
ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
FOTOCELDAS - 85 $ 25.000 $ 2 .125.000
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
0.40*0.40*1.30 M PARA POSTE METÁLICO DE 10.0
METROS, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE 85 $ 3 51.295 $ 29.860.075
ANCLAJE Y MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE
AFIRMADO
TOTAL $ 31.985.075
TOTAL COSTO INICIAL $ 840.750.838
Tabla 14. Analis de costos iniciales totales propuesta 1.
31En la tabla 14 se evidencia el costo inicial de instalación de iluminación de alumbrado
público para la vía de acceso al municipio de Motavita en Boyacá con un sistema
fotovoltaico.
Aquí se observa la cantidad de luminarias a utilizar, los postes, las fotoceldas y la
cimentación en su costo unitario y total.
6.1.1 Análisis de Costos Anuales de Operación y Mantenimiento
A N A L IS IS D E C O S T O S A N U A L EC S D E OP P E RE A C IÓ N Y MD A NB TIO E N IM IE N T O
A N T ID A D D E R IO O D E C A(A M
C O S T O R E S P U E S T O
L U M IN A R IA S8 Ñ O S )1 C O S T O T O T A L$
C A M B IO
5 7 $ 8 1 4 .6 9 7 4 .0 7 3 .4 8 5$
T O T A L 4 .0 7 3 .4 8 5
P E R IO D O D E C O S T O L IM P IE Z A
T IP O L U M IN A R IA C A N T ID A D C O S T O T O T A L
L IM P IE Z A (A Ñ O S ) (P O R L U M IN A R IA )$
L U M IN A R IA S A P 1 8 5 1 5 0 .0 0 0 $ 1 2 .7 5 0 .0 0 0$
L IM P IE Z A
T O TP A LE 1 2 .7 5 0 .0 0 0
C A N T ID A D R IO D O D E C A(A M B IO
P IE Z A S C O S T O R E S P U E S T O C O S T O T O T A L
Ñ O S )72
D R IV E RP 8 58 $ 2 1 .4 0 0$ $ 2 5 9 .8 5 7$
A N E L 5 0 - -
C A M B IO S B1M A8A T E R IA 2 0 0 A H 1 2 V D C
0 0 C IC L O S IN C L U ID O 8 5 4 $ 2 .0 0 0 .0 0 0 $ 4 2 .5 0 0 .0 0 0
N O D E O B R A Y G R U A
T O T A L $ 4 2 .7 5 9 .8 5 7
Tabla 15. Analisis de costos de operación y mantenimiento propuesta 1.
En esta tabla se evidencia el costo de operación y mantenimiento anual de acuerdo con la
necesidad de cada elemento, para la iluminación de la vía de acceso al municipio de
Motavita en el departamento de Boyacá con el sistema fotovoltaico.
Aquí se observa que cada ítem tiene un periodo de reemplazo diferente por sus
especificaciones, además de su costo unitario y total.
6.1.2 Costo Cambio Batería En Valor Presente Y Valor Futuro
COSTO CAMBIO BATERIA
VALOR PRESENTE $ 2 .000.000
INCREMENTO ANUAL 5%
0 -
4 $ 2.431.013 $ 1.490.985
VALOR FUTURO AÑOS 8 $ 2.954.911 $ 1.111.519
12 $ 3.591.713 $ 828.629
16 $ 4.365.749 $ 617.737
COSTO TOTAL FUTURO $ 13.343.385 A VALOR PRESENTE $ 6.048.871
FV = PV (1 + i) n AÑOS TASA VALOR FUTURO
15 0,13 $ 13.343.385
Tabla 16. Costo de cambio bateria VP y VF.
32Aquí en la tabla 16 se muestra el valor presente y valor futuro de la batería para sistema
fotovoltaico implementado en el diseño, este se reemplaza cada 4 años para este proyecto.
6.1.3 Costo Total Inicial Valor Presente
C O S T O S E N V A L O R P R E S E N T E T O T A L E S C O N E N E R G IA F V
V A L O R P R E S E N T E B A$ T4 E8 R.8 IA7 S1 C O S T O S IN IC IA$ L E S0 M A N T E N IM IE N T O A N$ U3 A.3 L4 C$ O S T O IN IC IA L0 T6 O.3 T8 A3 L.0 V5 P1
6 .0 8 4 0 .7 5 .8 3 8 5 9 .5 8 2 9
Tabla 17. Costo inicial VP
En esta tabla se ve el cálculo del costo inicial total de la instalación del alumbrado público
con sistema fotovoltaico en la vía de acceso al municipio de Motavita en Boyacá, donde se
tuvo en cuenta el valor presente del cambio de baterías, el costo inicial de instalación y el
mantenimiento anual.
En el grafico siguiente se muestra el costo inicial vs el costo de cambio de batería cada 4
años.
COSTO INICIAL VP vs COSTOS CAMBIO BATERIA
10.000.000
S
E
N
O
L 8.000.000
L
IM
N
E 6.000.000
E
T
N 4.365.749
E
S 3.591.713
E 4.000.000
R 2.954.911
P 2.431.013
R
O
L 2.000.000
A
V
L A -
T O -
T AÑOS
O
T S COSTO INICIAL TOTAL 0 4 8 12 16
O
C
Ilustración 27. COSTO INICIAL VP vs COSTOS CAMBIO BATERIA
336.2 Análisis De Costos Iniciales Propuesta 2
En la siguiente tabla se encuentra el costo inicial de instalación de segunda propuesta
conectada a la red.
ANALISIS DE COSTOS INICIALES TOTALES
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 2 CONEXIÓN A LA RED
POTENCIA W CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
LUMINARÍAS ALUMBRADO PÚBLICO 9 0 85 $ 2 .439.500 $ 207.357.500
85 TOTAL $ 207.357.500
COSTO TOTAL LUMINARIAS ALTERNATIVA 2 CONEXIÓN A LA RED
DESCRIPCIÓN ALTURA (m) CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
POSTES METÁLICOS 1 0 - $ 1 .035.300 $ -
85 TOTAL $ 233.909.375
ALTERNATIVA 2 CONEXIÓN A LA RED
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
Cable Eléctrico Encauchetado 3x10
3.500 $ 7 .000 $ 2 4.500.000
Awg Negro
Cable Eléctrico Encauchetado 3x10
85 $ 2 5.000 $ 2 .125.000
Awg Negro
FOTOCELDAS 85 $ 351.295 $ 2 9.860.075
Construcción de cimentación de
0.40*0.40*1.30 m para poste metálico
de 10.0 metros, incluye canastilla de 2.300 $ 2 2.300 $ 5 1.290.000
pernos de anclaje y mejoramiento
con material de afirmado
Canalización, base en arena y relleno
con material seleccionado
proveniente de excavación para 85 $ 300.000 $ 2 5.500.000
tubería PVC de 2" de diámetro a 0.5
metros de profundidad en zona verde
Suministro e instalación de Sistema
de puesta a Tierra (SPT) logrado a
través de varilla de cobre de 5/8" * CS 274 85 $ 476.000 $ 4 0.460.000
2.40 m incluye conector a cable de
puesta a tierra
CAMARA DE INSPECCIÓN PARA AP TOTAL $ 149.235.075
TOTAL COSTO INICIAL $ 590.501.950
Tabla 18. Análisis De Costos Iniciales Propuesta 2.
34En esta tabla se observa las cantidades y elementos requeridos para la instalación de la
propuesta 2 de sistema de alumbrado público convencional para la vía de acceso del
municipio de Motavita departamento de Boyacá.
Con la información aquí obtenida se puede hacer una comparación de costos iniciales para
la instalación de iluminación de la vía de acceso al municipio de Motavita departamento de
Boyacá donde se evidencia una diferencia a favor de la propuesta 2 teniendo el costo
inicial.
6.2.1 Análisis de Costos Anuales de Operación y Mantenimiento
En la siguiente tabla se observa el costo anual de mantenimiento de la propuesta 2
conectada a la red.
A N A L IS IS D E C O S T O S A N U A L E S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O
P E R IO D O DA E
C A M B IO C A N T ID A D D E L U M IN A R IA S C O S T O R E S P U E S T O C O S T O T O T A L
C M B IO (A Ñ1 O S )
L U M IN A R IA 8 5 7T $ 2 .4 3 9 .5 0 0 $ 1 2 .1 9 7 .5$ 0 00
O T A L 1 2 .1 9 7 .5 0
P E R IO D O D E L IM(A P IE Z A C O S T O L IM P IE Z A (P OL R
T IP O L U M IN A R IA C A N T ID A D C O S T O T O T A L
Ñ O S )1 U M IN A R IA )$
L IM P IE Z A L U M IN A R IA S A P 8 5T 1 5 0 .0 0 0 $ 1 2 .7 5 0 .0$ 0 00
O T A LIO 1 2 .7 5 0 .0 0
P E R D O D E C A(A M B IO
P IE Z A S C A N T ID A D C O S T O R E S P U E S T O C O S T O T O T A L
Ñ O S )7T
C A M B IO S D R IV E R 8 5 $ 2 1 .4 0 0 $ 2 5 9 .8$ 5 75
O T A LT 2 5 9 .8$ 75
O T A L C O S T O A N U A L O P E R A C IÓ N 2 5 .2 0 7 .3 7
Tabla 19. Analisis de costos de operación y mantenimiento propuesta 2
En la tabla se observa el costo de operación y mantenimiento anual de cada elemento,
para la iluminación de la vía de acceso al municipio de Motavita en el departamento de
Boyacá con el sistema tradicional.
También se observa el periodo de reemplazo diferente por sus especificaciones para cada
ítem, además de su costo unitario y total.
356.2.2 Costo consumo anual de energía
T A S A D E C R E C I M I E N T O P R E C I O E N E R G I A D E L A E N E R G I A 1 7 A Ñ O S
V A L O R C O S T O A N U A L E N E R G IA
# D E
A Ñ O K W H C R E C IM IE N T O C O S T O T O T A L D IA 8 5 L U M IN A R IA S
L U M IN A R IA S
F U T U R O M IL L O N E S
0 1 ,0 8 $ 8 5 0 1 $ 9 1 8 $ 2 8 .8 1 6 .0 2 0
1 1 ,0 8 $ 8 9 3 1 $ 9 6 4 $ 3 0 .2 5 6 .8 2 1
2 1 ,0 8 $ 9 3 7 1 $ 1 .0 1 2 $ 3 1 .7 6 9 .6 6 2
3 1 ,0 8 $ 9 8 4 1 $ 1 .0 6 3 $ 3 3 .3 5 8 .1 4 5
4 1 ,0 8 $ 1 .0 3 3 1 $ 1 .1 1 6 $ 3 5 .0 2 6 .0 5 2
5 1 ,0 8 $ 1 .0 8 5 1 $ 1 .1 7 2 $ 3 6 .7 7 7 .3 5 5
6 1 ,0 8 $ 1 .1 3 9 1 $ 1 .2 3 0 $ 3 8 .6 1 6 .2 2 3
7 1 ,0 8 $ 1 .1 9 6 1 $ 1 .2 9 2 $ 4 0 .5 4 7 .0 3 4
8 1 ,0 8 $ 1 .2 5 6 1 $ 1 .3 5 6 $ 4 2 .5 7 4 .3 8 6
9 1 ,0 8 $ 1 .3 1 9 1 $ 1 .4 2 4 $ 4 4 .7 0 3 .1 0 5
1 0 1 ,0 8 $ 1 .3 8 5 1 $ 1 .4 9 5 $ 4 6 .9 3 8 .2 6 0
1 1 1 ,0 8 $ 1 .4 5 4 1 $ 1 .5 7 0 $ 4 9 .2 8 5 .1 7 3
1 2 1 ,0 8 $ 1 .5 2 6 1 $ 1 .6 4 9 $ 5 1 .7 4 9 .4 3 2
1 3 1 ,0 8 $ 1 .6 0 3 1 $ 1 .7 3 1 $ 5 4 .3 3 6 .9 0 3
1 4 1 ,0 8 $ 1 .6 8 3 1 $ 1 .8 1 8 $ 5 7 .0 5 3 .7 4 9
1 5 1 ,0 8 $ 1 .7 6 7 1 $ 1 .9 0 8 $ 5 9 .9 0 6 .4 3 6
1 6 1 ,0 8 $ 1 .8 5 5 1 $ 2 .0 0 4 $ 6 2 .9 0 1 .7 5 8
1 7 1 ,0 8 $ 1 .9 4 8 1 $ 2 .1 0 4 $ 6 6 .0 4 6 .8 4 6
T O T A L F U T U R O A
$ 8 1 0 .6 6 3 .3 5 9
1 7 A Ñ O S
T A S A D E
0 ,1 3 V A L O R P R E S E N T E $ 2 9 8 .4 7 9 .2 7 5
R E T O R N O
Tabla 20. Costo consumo anual de energía.
En esta tabla se ve el valor costo total de la energía consumida año a año durante un
periodo de 17 años por la luminaria de la propuesta 2 y traído a valor presente.
6.2.3 Costo total inicial propuesta 2
En esta tabla encontramos todos los valores del costo inicial a valor presente, es decir el
costo que tendría esta propuesta durante 17 años.
COSTOS EN VALOR PRESENTE TOTALES CONECTADO A LA RED
VALOR PRESENTE ENERGIA COSTOS INICIALES MANTENIMIENTO ANUAL COSTO INICIAL TOTAL VP
$ 298.479.275 $ 590.501.950 $ 25.207.357 $ 9 14.188.582
Tabla 21. Costo total inicial propuesta 2
36En el siguiente grafico encontramos el valor inicial vs el costo de energía durante los 17
años
Ilustración 28. Costo total inicial vs tasa de crcimiento costo de energía.
7. Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones
En el proyecto se utilizaron dos tecnologías de iluminación, una con energía fotovoltaica y
otra conectada a la red, estas de similares características, se identificó que ambas son
viables en cuanto al cumplimiento Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público (RETILAP).
El costo de inversión inicial más favorable es el de la propuesta 2 conectada a la red. Con
un valor inicial de alrededor de $590.000.000 millones de pesos colombianos, pero este
solo demuestra un ítem de comparación no concluyente, lo que se pretende mostrar en
37este proyecto es ver que cada día son más similares el costo de instalación de nuevas
alternativas energéticas para el alumbrado público.
Sin estar a favor o en contra de cualquier propuesta al hacer la comparación se concluye
que es viable optar por iniciar en las nuevas tecnologías, ya que sus costos iniciales a valor
presente no presentan una variación significativa, y a la vez estamos colaborando con el
ahorro de recursos naturales utilizando un recurso gratuito como lo es el sol.
La elección de una u otra propuesta por parte de cualquier entidad a quien se le entregue
el proyecto de iluminación, se basará en los resultados que se obtuvieron luego de realizar
la evaluación técnica y económica de acuerdo con las normas que aplican.
7.2 Recomendaciones
Al evaluar los equipos encontramos la disminución del flujo lumínico en la propuesta 1,
esta está castigada por el valor dado por el fabricante, se recomienda hablar con ellos para
saber si este valor puede aumentar.
La elección por parte de la entidad a quien se le entregue el proyecto de iluminación se
basará en los resultados que se obtuvieron luego de realizar la evaluación técnica y
económica de acuerdo con las normas que aplican.
388. Bibliografía
Alcaldía Municipal de Motavita en Boyacá http://www.motavita-boyaca.gov.co/
Ministerio de Minas y Energía. (30 de marzo de 2010). Reglamento Técnico de iluminación
y Alumbrado Pública. Bogotá: Min energía (RETILAP)
SYLVANIA https://sylvania-colombia.com/product/kit-solar-street-urban/
SCHRÉDER https://latin.schreder.com/es/productos/iluminacion-vial-led-teceo
CODENSA. (S.F). LIKInormas ET213 Postes de concreto para AP con brazos metálicos.
Bogotá: ENEL- CODENSA.
FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPLEANDO LUMINARIAS LED Y
ALIMENTACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA GALO ANDRÉS FLORES FUERES
DISEÑO DE ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CARRERA NOVENA ENTRE CALLE 170 Y CALLE
183 COMO APORTE AL DESARROLLO DE LA CIUDAD. Santiago Ramírez Salazar. Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería, Especialización en Iluminación Pública y
Privada.
Bogotá, Colombia.2020.
INFORME DE CALCULOS PARA SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. PROYECTO Nombre de la
Organización: Asociación Municipal de Colonos del Pato - AMCOP
DISEÑO DE ILUMINACIÓN DE MUELLE Y MARINA, PARA DISMINUIR EL IMPACTO
AMBIENTAL DE LA POLUCIÓN LUMÍNICA. Aarón Guzmán Citti - Mónica Marcela Sacristán
Salamanca. Director: Fernando Augusto Herrera. Especialización en Iluminación Pública y
Privada. Bogotá, Colombia. Agosto 2022.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y SUS VÍAS
AFERENTES COMO PROYECTO MODELO PARA LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
MUNICIPAL CON ENFOQUE EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y CULTURAL. FACULTAD DE INGENIERÍA. Universidad Nacional de Colombia.
Sede Bogotá. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Especialización en
Iluminación Pública y Privada. Línea de Trabajo: Alambrado Público, deportivo y de
exteriores. Elaboró: Ing. David Santiago Tocarruncho Torres. Supervisor: Angélica Vargas
Chavarro. Junio del 2022.Bogotá – Colombia.
39Bibliografía 40
DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MEDINA
CUNDINAMARCA. Lizhely Paola Sanchez Martinez. Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Especialización
en Iluminación Pública y privada. BOGOTÁ D.C, Colombia 2019.
FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPLEANDO LUMINARIAS LED Y
ALIMENTACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE
QUITO.CARRERA: INGENIERÍA ELÉCTRICA. Trabajo de titulación previo a la obtención del
título de INGENIERO ELÉCTRICO. TEMA: FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PÚBLICO EMPLEANDO LUMINARIAS LED Y ALIMENTACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA. AUTOR:
GALO ANDRÉS FLORES FUERES. TUTOR: EDWIN MARCELO GARCÍA TORRES. Quito, Abril
2016.
40Bibliografía 41
9. Anexos
9.1 INFORME FOTOMETRICO
41Fecha 14/04/2023
DISEÑO VÍA PRINCIPAL
DISEÑO DE ILUMINACION VIA PRINCIPAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE
MOTAVITA - BOYACA
xuLAID
htiw
detaerCDISEÑO VÍA PRINCIPAL
Contenido
Portada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de luminarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fichas de producto
No hay ningún miembro DIALux - (1x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schréder - TECEO GEN2 2 (1x 60 LEDs@500mA NW 740 230V 00-36-982 [CJO! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SB.X9STDA], valid from 25/04/2022)
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA · Alternativa 9
Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen (hacia EN 13201:2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzada 1 (M3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino peatonal 2 (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino para bicicletas 1 (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino peatonal 1 (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED · Alternativa 14
Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen (hacia EN 13201:2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzada 1 (M3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino peatonal 2 (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino para bicicletas 1 (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino peatonal 1 (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terreno 1
Plano de situación de luminarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de luminarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetos de cálculo / ESCENA VIA MOTAVITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AREA CRITICA ENTRADA MUNICIPIO / ESCENA VIA MOTAVITA / Intensidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lumínica horizontal
AREA CRTICA CRUCE VIA TUNJA - BUCARAMANGA / ESCENA VIA MOTAVITA / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intensidad lumínica horizontal
AREA CRTICA CRUCE DE VIA / ESCENA VIA MOTAVITA / Intensidad lumínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
horizontal
SALIDA A VIA / ESCENA VIA MOTAVITA / Intensidad lumínica horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SALIDA A VIA 2 / ESCENA VIA MOTAVITA / Intensidad lumínica horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Contenido
Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Descripción
DISEÑO DE ILUMINACIÓN COMPARANDO DOS TECNOLOGIAS Y
DANDO CUMPLIMIENTO A RETILAP
4DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Lista de luminarias
Φtotal Ptotal Rendimiento lumínico
1554885 lm 9666.0 W 160.9 lm/W
Uni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo P Φ Rendimiento lumínico
90 No hay 102.4 W 16532 lm 161.5 lm/W
ningún
miembro
DIALux
5 Schréder TECEO GEN2 TECEO GEN2 2 90.0 W 13401 lm 148.9 lm/W
2 5301 60
LEDs@500mA
NW 740 230V
00-36-982
Glare limitor
5DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Ficha de producto
No hay ningún miembro DIALux -
P 102.4 W
ΦLámpara 16527 lm
ΦLuminaria 16532 lm
η 100.03 %
Rendimiento 161.5 lm/W
lumínico
CDL polar
CCT 3000 K
CRI 100
6DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Ficha de producto
Schréder - TECEO GEN2 2
N° de artículo TECEO GEN2 2 5301
60 LEDs@500mA NW
740 230V 00-36-982
Glare limitor
P 90.0 W
ΦLámpara 15900 lm
ΦLuminaria 13401 lm
CDL polar
η 84.29 %
Rendimiento 148.9 lm/W
lumínico
CCT 3000 K
CRI 100
7DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Descripción
8DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Resumen (hacia EN 13201:2015)
9DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Resumen (hacia EN 13201:2015)
Fabricante No hay ningún P 102.4 W
miembro DIALux
ΦLámpara 16527 lm
Lámpara 1x
ΦLuminaria 16532 lm
η 100.03 %
10DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Resumen (hacia EN 13201:2015)
P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES (unilateral abajo)
Distancia entre mástiles 30.000 m
(1) Altura de punto de luz 10.000 m
(2) Saliente del punto de luz 1.400 m
(3) Inclinación del brazo 0.0°
(4) Longitud del brazo 2.000 m
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 102.4 W
Vatios / recorrido 3378.7 W/km
ULR / ULOR 0.00 / 0.00
Intensidad lumínica máx ≥ 70°: 407 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman ≥ 80°: 93.8 cd/klm
los ángulos especificados con las verticales inferiores ≥ 90°: 0.00 cd/klm
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
Clase de potencia lumínica G*4
Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.
Clase de índice de deslumbramiento D.5
MF 0.73
11DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Resumen (hacia EN 13201:2015)
Resultados para campos de evaluación
Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.73.
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Calzada 1 (M3) Lm 1.61 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Uo 0.53 ≥ 0.40
Ul(2) 0.85 ≥ 0.50
TI 9 % ≤ 15 %
REI 0.80 ≥ 0.30
Camino peatonal 2 (C3) Em(2) 19.92 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.59 ≥ 0.33
Camino para bicicletas 1 Em 17.92 lx ≥ 15.00 lx
(C3)
Uo 0.63 ≥ 0.40
Camino peatonal 1 (C3) Em(2) 15.53 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.68 ≥ 0.33
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
12DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Resumen (hacia EN 13201:2015)
Resultados para indicadores de eficiencia energética
Tamaño Calculado Consumo de energía
PERFIL LUMINARIA Dp 0.016 W/lx*m² –
FOTOVOLTAICA
P38216-KIT SOLAR SYL- De 1.2 kWh/m² año 409.5 kWh/año
STREET 90W NW 100%.IES
(unilateral abajo)
P38216-KIT SOLAR SYL- IPEA* A8+ (1.95) –
STREET 90W NW 100%.IES
(Iluminación de carreteras)
P38216-KIT SOLAR SYL- IPEI* A4+ (0.4) –
STREET 90W NW 100%.IES
(unilateral abajo -
Iluminación de carreteras)
13DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Calzada 1 (M3) Lm 1.61 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Uo 0.53 ≥ 0.40
Ul(2) 0.85 ≥ 0.50
TI 9 % ≤ 15 %
REI 0.80 ≥ 0.30
Resultados para observador
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Observador 1 Lm 1.61 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Posición:
-60.000 m, 5.750 m, 1.500 m
Uo 0.53 ≥ 0.40
Ul(2) 0.85 ≥ 0.50
TI 9 % ≤ 15 %
Observador 2 Lm 1.69 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Posición:
-60.000 m, 9.250 m, 1.500 m
Uo 0.59 ≥ 0.40
Ul(2) 0.86 ≥ 0.50
TI 8 % ≤ 15 %
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
14DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
15DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 27.67 23.73 18.84 15.05 12.78 12.71 14.71 18.28 23.17 27.33
9.250 29.97 25.09 19.38 15.14 13.10 12.93 14.74 18.77 24.45 29.57
8.083 31.91 26.06 19.66 15.03 12.89 12.70 14.61 19.13 25.44 31.50
6.917 33.12 26.70 19.79 14.92 12.49 12.32 14.60 19.34 26.18 32.75
5.750 33.26 26.82 19.72 14.61 11.94 11.80 14.39 19.36 26.34 32.98
4.583 32.04 26.06 19.23 14.31 11.80 11.71 14.13 18.88 25.55 31.78
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 20.6 lx 11.7 lx 33.3 lx 0.57 0.35
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
16DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.02 0.99 0.92 0.85 0.86 0.87 0.92 0.99 1.02 1.04
9.250 1.18 1.17 1.12 1.05 1.06 1.09 1.12 1.19 1.22 1.21
8.083 1.51 1.47 1.40 1.35 1.34 1.35 1.37 1.48 1.52 1.52
6.917 1.96 1.92 1.83 1.77 1.72 1.72 1.77 1.87 1.90 1.94
5.750 2.50 2.47 2.36 2.24 2.12 2.12 2.21 2.30 2.33 2.42
4.583 2.05 2.06 1.99 1.91 1.83 1.83 1.94 1.97 2.02 2.04
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en 1.61 cd/m² 0.85 cd/m² 2.50 cd/m² 0.53 0.34
calzada seca
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Líneas Isolux)
17DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.39 1.35 1.26 1.16 1.17 1.19 1.27 1.36 1.40 1.43
9.250 1.62 1.61 1.53 1.44 1.46 1.49 1.53 1.63 1.67 1.66
8.083 2.06 2.01 1.92 1.85 1.83 1.84 1.88 2.03 2.08 2.09
6.917 2.68 2.63 2.51 2.43 2.36 2.36 2.43 2.56 2.60 2.65
5.750 3.42 3.39 3.24 3.07 2.90 2.91 3.03 3.16 3.19 3.32
4.583 2.81 2.82 2.72 2.61 2.50 2.50 2.65 2.70 2.77 2.80
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva 2.20 cd/m² 1.16 cd/m² 3.42 cd/m² 0.53 0.34
18DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.14 1.14 1.07 0.99 1.01 1.02 1.07 1.13 1.13 1.12
9.250 1.50 1.46 1.37 1.32 1.29 1.28 1.31 1.39 1.43 1.45
8.083 1.98 1.92 1.83 1.76 1.71 1.69 1.69 1.80 1.82 1.82
6.917 2.45 2.41 2.30 2.19 2.11 2.09 2.15 2.21 2.26 2.31
5.750 2.13 2.17 2.11 2.01 1.91 1.91 1.99 2.07 2.11 2.21
4.583 1.59 1.58 1.55 1.52 1.48 1.50 1.59 1.67 1.70 1.72
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en 1.69 cd/m² 0.99 cd/m² 2.45 cd/m² 0.59 0.41
calzada seca
19DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Líneas Isolux)
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Sistema de valores)
20DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Calzada 1 (M3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.57 1.57 1.47 1.36 1.38 1.40 1.46 1.54 1.55 1.54
9.250 2.05 2.00 1.87 1.80 1.77 1.76 1.79 1.90 1.96 1.98
8.083 2.71 2.63 2.51 2.40 2.34 2.32 2.32 2.46 2.49 2.49
6.917 3.35 3.30 3.15 3.00 2.89 2.86 2.95 3.03 3.10 3.16
5.750 2.91 2.97 2.89 2.76 2.61 2.62 2.72 2.83 2.89 3.03
4.583 2.18 2.17 2.13 2.09 2.03 2.06 2.18 2.28 2.33 2.35
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva 2.32 cd/m² 1.36 cd/m² 3.35 cd/m² 0.59 0.41
21DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Camino peatonal 2 (C3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Camino peatonal 2 (C3) Em(2) 19.92 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.59 ≥ 0.33
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.833 31.53 25.72 18.92 14.14 11.80 11.75 14.00 18.55 25.19 31.26
22DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Camino peatonal 2 (C3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.500 30.71 25.17 18.63 14.00 11.78 11.75 13.88 18.26 24.66 30.46
3.167 29.81 24.58 18.30 13.84 11.75 11.74 13.73 17.93 24.09 29.57
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 19.9 lx 11.7 lx 31.5 lx 0.59 0.37
23DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Camino para bicicletas 1 (C3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Camino para bicicletas 1 (C3) Em 17.92 lx ≥ 15.00 lx
Uo 0.63 ≥ 0.40
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2.667 28.39 23.62 17.74 13.59 11.69 11.71 13.50 17.39 23.14 28.17
24DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Camino para bicicletas 1 (C3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2.000 26.37 22.18 16.94 13.20 11.57 11.63 13.12 16.60 21.73 26.15
1.333 24.21 20.65 16.11 12.78 11.36 11.42 12.69 15.79 20.22 24.01
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 17.9 lx 11.4 lx 28.4 lx 0.63 0.40
25DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Camino peatonal 1 (C3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Camino peatonal 1 (C3) Em(2) 15.53 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.68 ≥ 0.33
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.833 22.56 19.47 15.43 12.44 11.11 11.14 12.35 15.13 19.05 22.37
26DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Camino peatonal 1 (C3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.500 21.45 18.66 14.95 12.20 10.87 10.88 12.11 14.65 18.26 21.27
0.167 20.36 17.86 14.46 11.96 10.61 10.62 11.87 14.17 17.48 20.18
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 15.5 lx 10.6 lx 22.6 lx 0.68 0.47
27DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Descripción
28DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Resumen (hacia EN 13201:2015)
29DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Resumen (hacia EN 13201:2015)
Fabricante Schréder P 90.0 W
N° de artículo TECEO GEN2 2 5301 ΦLámpara 15900 lm
60 LEDs@500mA NW
740 230V 00-36-982 ΦLuminaria 13401 lm
Glare limitor
η 84.29 %
Nombre del artículo TECEO GEN2 2
Lámpara 1x 60 LEDs@500mA
NW 740 230V 00-36-
982 [CJO!
SB.X9STDA], valid
from 25/04/2022
30DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Resumen (hacia EN 13201:2015)
TECEO GEN2 2 (unilateral abajo)
Distancia entre mástiles 30.000 m
(1) Altura de punto de luz 10.000 m
(2) Saliente del punto de luz 1.400 m
(3) Inclinación del brazo 0.0°
(4) Longitud del brazo 2.000 m
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 90.0 W
Vatios / recorrido 2970.0 W/km
ULR / ULOR 0.00 / 0.00
Intensidad lumínica máx ≥ 70°: 330 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman ≥ 80°: 15.8 cd/klm
los ángulos especificados con las verticales inferiores ≥ 90°: 0.00 cd/klm
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
Clase de potencia lumínica G*6
Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.
Clase de índice de deslumbramiento D.6
MF 0.89
31DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Resumen (hacia EN 13201:2015)
Resultados para campos de evaluación
Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.89.
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Calzada 1 (M3) Lm 1.88 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Uo 0.49 ≥ 0.40
Ul(2) 0.54 ≥ 0.50
TI 4 % ≤ 15 %
REI 0.42 ≥ 0.30
Camino peatonal 2 (C3) Em(2) 22.57 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.58 ≥ 0.33
Camino para bicicletas 1 Em 15.48 lx ≥ 15.00 lx
(C3)
Uo 0.54 ≥ 0.40
Camino peatonal 1 (C3) Em(2) 10.09 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.65 ≥ 0.33
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
32DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Resumen (hacia EN 13201:2015)
Resultados para indicadores de eficiencia energética
Tamaño Calculado Consumo de energía
PERFIL LUMINARIA Dp 0.011 W/lx*m² –
CONECTADA A LA RED
TECEO GEN2 2 (unilateral De 1.1 kWh/m² año 360.0 kWh/año
abajo)
TECEO GEN2 2 (Iluminación IPEA* A6+ (1.79) –
de carreteras)
TECEO GEN2 2 (unilateral IPEI* A5+ (0.27) –
abajo - Iluminación de
carreteras)
33DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Calzada 1 (M3) Lm 1.88 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Uo 0.49 ≥ 0.40
Ul(2) 0.54 ≥ 0.50
TI 4 % ≤ 15 %
REI 0.42 ≥ 0.30
Resultados para observador
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Observador 1 Lm 1.88 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Posición:
-60.000 m, 5.750 m, 1.500 m
Uo 0.50 ≥ 0.40
Ul(2) 0.54 ≥ 0.50
TI 4 % ≤ 15 %
Observador 2 Lm 1.97 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²
Posición:
-60.000 m, 9.250 m, 1.500 m
Uo 0.49 ≥ 0.40
Ul(2) 0.57 ≥ 0.50
TI 4 % ≤ 15 %
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
34DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
35DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 30.24 26.25 22.27 20.49 19.73 19.73 20.49 22.27 26.25 30.24
9.250 37.70 33.47 28.38 25.44 23.81 23.81 25.44 28.38 33.47 37.70
8.083 43.07 38.73 32.78 28.74 25.90 25.90 28.74 32.78 38.73 43.07
6.917 44.52 40.44 34.72 29.51 25.64 25.64 29.51 34.72 40.44 44.52
5.750 43.28 38.77 32.29 26.70 22.81 22.81 26.70 32.29 38.77 43.28
4.583 38.11 33.36 26.88 21.77 18.30 18.30 21.77 26.88 33.36 38.11
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 30.5 lx 18.3 lx 44.5 lx 0.60 0.41
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
36DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 0.94 1.03 1.21 1.30 1.32 1.23 1.14 1.07 0.99 0.94
9.250 1.16 1.35 1.67 1.79 1.82 1.77 1.63 1.49 1.33 1.16
8.083 1.41 1.71 2.13 2.38 2.42 2.36 2.19 1.96 1.65 1.35
6.917 1.61 2.01 2.56 2.88 2.95 2.88 2.72 2.36 1.85 1.53
5.750 1.71 2.15 2.68 3.02 3.07 3.07 2.89 2.44 1.91 1.65
4.583 1.33 1.58 1.93 2.21 2.28 2.30 2.30 1.95 1.63 1.35
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en 1.88 cd/m² 0.94 cd/m² 3.07 cd/m² 0.50 0.31
calzada seca
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Líneas Isolux)
37DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.05 1.16 1.36 1.46 1.48 1.39 1.28 1.21 1.11 1.05
9.250 1.30 1.52 1.88 2.01 2.04 1.99 1.83 1.67 1.49 1.30
8.083 1.59 1.92 2.40 2.68 2.72 2.65 2.46 2.20 1.85 1.52
6.917 1.81 2.26 2.88 3.24 3.32 3.24 3.06 2.65 2.08 1.72
5.750 1.92 2.41 3.01 3.39 3.45 3.45 3.25 2.75 2.15 1.85
4.583 1.50 1.78 2.17 2.49 2.57 2.59 2.59 2.19 1.83 1.52
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva 2.11 cd/m² 1.05 cd/m² 3.45 cd/m² 0.50 0.31
38DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.01 1.17 1.41 1.48 1.47 1.35 1.21 1.13 1.03 0.97
9.250 1.33 1.60 1.98 2.16 2.09 1.95 1.75 1.57 1.39 1.23
8.083 1.63 2.05 2.59 2.83 2.79 2.64 2.37 2.08 1.72 1.44
6.917 1.83 2.39 3.06 3.34 3.32 3.17 2.99 2.46 1.95 1.63
5.750 1.58 2.00 2.55 2.93 3.03 3.04 2.85 2.39 1.88 1.60
4.583 1.19 1.34 1.62 1.91 2.02 2.09 2.10 1.86 1.56 1.28
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en 1.97 cd/m² 0.97 cd/m² 3.34 cd/m² 0.49 0.29
calzada seca
39DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Líneas Isolux)
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Sistema de valores)
40DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Calzada 1 (M3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.417 1.14 1.32 1.58 1.66 1.65 1.51 1.36 1.27 1.16 1.09
9.250 1.49 1.80 2.22 2.43 2.35 2.19 1.96 1.77 1.56 1.39
8.083 1.83 2.31 2.91 3.18 3.14 2.97 2.67 2.34 1.93 1.61
6.917 2.05 2.68 3.44 3.75 3.73 3.56 3.36 2.77 2.19 1.83
5.750 1.77 2.24 2.86 3.29 3.40 3.41 3.20 2.68 2.11 1.80
4.583 1.33 1.51 1.83 2.14 2.27 2.34 2.36 2.09 1.75 1.43
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Tabla de valores)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva 2.22 cd/m² 1.09 cd/m² 3.75 cd/m² 0.49 0.29
41DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Camino peatonal 2 (C3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Camino peatonal 2 (C3) Em(2) 22.57 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.58 ≥ 0.33
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.833 34.47 29.79 23.36 18.35 15.17 15.17 18.35 23.36 29.79 34.47
42DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Camino peatonal 2 (C3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.500 32.26 27.82 21.70 16.93 14.09 14.09 16.93 21.70 27.82 32.26
3.167 29.89 25.82 20.17 15.80 13.01 13.01 15.80 20.17 25.82 29.89
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 22.6 lx 13.0 lx 34.5 lx 0.58 0.38
43DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Camino para bicicletas 1 (C3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Camino para bicicletas 1 (C3) Em 15.48 lx ≥ 15.00 lx
Uo 0.54 ≥ 0.40
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2.667 26.24 22.82 17.96 14.11 11.55 11.55 14.11 17.96 22.82 26.24
44DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Camino para bicicletas 1 (C3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2.000 21.22 18.70 14.96 11.91 9.85 9.85 11.91 14.96 18.70 21.22
1.333 16.96 15.10 12.32 10.04 8.40 8.40 10.04 12.32 15.10 16.96
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 15.5 lx 8.40 lx 26.2 lx 0.54 0.32
45DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Camino peatonal 1 (C3)
Resultados para campo de evaluación
Tamaño Calculado Nominal Verificación
Camino peatonal 1 (C3) Em(2) 10.09 lx ≥ 9.00 lx
Uo(2) 0.65 ≥ 0.33
(2) Valor nominal modificado por el proyectista, difiere de la norma
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.833 14.71 12.94 10.74 8.87 7.45 7.45 8.87 10.74 12.94 14.71
46DISEÑO VÍA PRINCIPAL
PERFIL LUMINARIA CONECTADA A LA RED
Camino peatonal 1 (C3)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.500 13.41 11.91 9.88 8.13 6.92 6.92 8.13 9.88 11.91 13.41
0.167 12.35 10.94 9.10 7.56 6.51 6.51 7.56 9.10 10.94 12.35
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)
Em Emin Emax g1 g2
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 10.1 lx 6.51 lx 14.7 lx 0.65 0.44
47DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
48DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Fabricante No hay ningún P 102.4 W
miembro DIALux
ΦLuminaria 16532 lm
Lámpara 1x
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 10.872 m / 3.097 m /
(X/Y/Z) 10.000 m 10.872 m 3.097 m 10.000 m 1
Dirección X 2 Uni., Centro - 25.811 m 29.116 m 10.000 m 2
centro, Distancias
desiguales
Organización A1
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 51.912 m / 43.779 m
(X/Y/Z) / 10.000 m 51.912 m 43.779 m 10.000 m 3
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A2
3 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
49DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 78.529 m / 57.646 m
(X/Y/Z) / 10.000 m 78.529 m 57.646 m 10.000 m 4
Dirección X 3 Uni., Centro - 105.065 m 71.650 m 10.000 m 5
centro, Distancias
desiguales 131.357 m 86.065 m 10.000 m 6
Organización A3
3 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 156.488 m / 102.459
(X/Y/Z) m / 10.000 m 156.488 m 102.459 m 10.000 m 7
Dirección X 3 Uni., Centro - 181.657 m 118.873 m 10.000 m 8
centro, Distancias
desiguales 206.292 m 135.924 m 10.000 m 9
Organización A4
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 231.442 m / 152.207
(X/Y/Z) m / 10.000 m 231.442 m 152.207 m 10.000 m 10
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A5
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 258.081 m / 165.890
(X/Y/Z) m / 10.000 m 258.081 m 165.890 m 10.000 m 11
50DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A6
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 287.394 m / 171.345
(X/Y/Z) m / 10.000 m 287.394 m 171.345 m 10.000 m 12
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A7
3 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 317.171 m / 174.914
(X/Y/Z) m / 10.000 m 317.171 m 174.914 m 10.000 m 13
Dirección X 3 Uni., Centro - 347.010 m 177.821 m 10.000 m 14
centro, Distancias
desiguales 376.934 m 179.897 m 10.000 m 15
Organización A8
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 392.688 m / 178.381
(X/Y/Z) m / 10.000 m 392.688 m 178.381 m 10.000 m 16
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A9
51DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 407.486 m / 173.132
(X/Y/Z) m / 10.000 m 407.486 m 173.132 m 10.000 m 17
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A10
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 421.182 m / 165.033
(X/Y/Z) m / 10.000 m 421.182 m 165.033 m 10.000 m 18
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A11
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 446.469 m / 149.031
(X/Y/Z) m / 10.000 m 446.469 m 149.031 m 10.000 m 19
Dirección X 2 Uni., Centro - 472.320 m 133.719 m 10.000 m 20
centro, Distancias
desiguales
Organización A12
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
52DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
1era Luminaria 491.400 m / 124.900 X Y Altura de Luminaria
(X/Y/Z) m / 10.000 m montaje
Dirección X 1 Uni., Centro - 491.400 m 124.900 m 10.000 m 21
centro, Distancias
desiguales
Organización A13
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 511.448 m / 117.963
(X/Y/Z) m / 10.000 m 511.448 m 117.963 m 10.000 m 22
Dirección X 2 Uni., Centro - 531.739 m 112.387 m 10.000 m 23
centro, Distancias
desiguales
Organización A14
4 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 561.155 m / 106.112
(X/Y/Z) m / 10.000 m 561.155 m 106.112 m 10.000 m 24
Dirección X 4 Uni., Centro - 590.774 m 100.874 m 10.000 m 25
centro, Distancias
desiguales 620.238 m 95.664 m 10.000 m 26
Organización A15 649.762 m 90.824 m 10.000 m 27
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 670.828 m / 90.409
(X/Y/Z) m / 10.000 m 670.828 m 90.409 m 10.000 m 28
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
53DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Organización A16
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 691.760 m / 92.931
(X/Y/Z) m / 10.000 m 691.760 m 92.931 m 10.000 m 29
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A17
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 712.293 m / 97.787
(X/Y/Z) m / 10.000 m 712.293 m 97.787 m 10.000 m 30
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A18
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 738.106 m / 107.286
(X/Y/Z) m / 10.000 m 738.106 m 107.286 m 10.000 m 31
Dirección X 2 Uni., Centro - 763.746 m 117.134 m 10.000 m 32
centro, Distancias
desiguales
Organización A19
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
54DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 783.352 m / 124.722
(X/Y/Z) m / 10.000 m 783.352 m 124.722 m 10.000 m 33
Dirección X 2 Uni., Centro - 802.977 m 132.154 m 10.000 m 34
centro, Distancias
desiguales
Organización A20
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 823.018 m / 137.955
(X/Y/Z) m / 10.000 m 823.018 m 137.955 m 10.000 m 35
Dirección X 2 Uni., Centro - 843.691 m 141.983 m 10.000 m 36
centro, Distancias
desiguales
Organización A21
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 864.488 m / 144.133
(X/Y/Z) m / 10.000 m 864.488 m 144.133 m 10.000 m 37
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A22
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 885.413 m / 142.356
(X/Y/Z) m / 10.000 m 885.413 m 142.356 m 10.000 m 38
55DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A23
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 905.722 m / 137.476
(X/Y/Z) m / 10.000 m 905.722 m 137.476 m 10.000 m 39
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A24
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 933.721 m / 126.792
(X/Y/Z) m / 10.000 m 933.721 m 126.792 m 10.000 m 40
Dirección X 2 Uni., Centro - 961.729 m 116.041 m 10.000 m 41
centro, Distancias
desiguales
Organización A25
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 981.596 m / 109.015
(X/Y/Z) m / 10.000 m 981.596 m 109.015 m 10.000 m 42
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A26
56DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1002.833 m /
(X/Y/Z) 108.136 m / 10.000 1002.833 m 108.136 m 10.000 m 43
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A27
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1022.916 m /
(X/Y/Z) 114.987 m / 10.000 1022.916 m 114.987 m 10.000 m 44
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A28
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1047.611 m /
(X/Y/Z) 132.200 m / 10.000 1047.611 m 132.200 m 10.000 m 45
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A29
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
57DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1058.962 m /
(X/Y/Z) 142.067 m / 10.000 1058.962 m 142.067 m 10.000 m 46
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, 30.085 m
Organización A30
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1087.683 m /
(X/Y/Z) 163.444 m / 10.000 1087.683 m 163.444 m 10.000 m 47
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A31
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1107.182 m /
(X/Y/Z) 171.012 m / 10.000 1107.182 m 171.012 m 10.000 m 48
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A32
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
58DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
1era Luminaria 1127.787 m / X Y Altura de Luminaria
(X/Y/Z) 174.188 m / 10.000 montaje
m
1127.787 m 174.188 m 10.000 m 49
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A33
2 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1157.696 m /
(X/Y/Z) 176.163 m / 10.000 1157.696 m 176.163 m 10.000 m 50
m
Dirección X 2 Uni., Centro - 1187.741 m 178.090 m 10.000 m 51
centro, Distancias
desiguales
Organización A34
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1208.485 m /
(X/Y/Z) 181.373 m / 10.000 1208.485 m 181.373 m 10.000 m 52
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A35
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1228.851 m /
(X/Y/Z) 186.876 m / 10.000 1228.851 m 186.876 m 10.000 m 53
m
59DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A36
3 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1256.499 m /
(X/Y/Z) 198.736 m / 10.000 1256.499 m 198.736 m 10.000 m 54
m
Dirección X 3 Uni., Centro - 1283.765 m 211.239 m 10.000 m 55
centro, Distancias
desiguales
1311.619 m 222.709 m 10.000 m 56
Organización A37
3 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1339.304 m /
(X/Y/Z) 234.095 m / 10.000 1339.304 m 234.095 m 10.000 m 57
m
Dirección X 3 Uni., Centro - 1367.312 m 244.846 m 10.000 m 58
centro, Distancias
desiguales
1395.319 m 255.597 m 10.000 m 59
Organización A38
4 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1423.437 m /
(X/Y/Z) 266.312 m / 10.000 1423.437 m 266.312 m 10.000 m 60
m
Dirección X 4 Uni., Centro - 1451.154 m 277.793 m 10.000 m 61
centro, Distancias
desiguales
60DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Organización A39 X Y Altura de Luminaria
montaje
1478.861 m 289.269 m 10.000 m 62
1506.390 m 301.163 m 10.000 m 63
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1532.999 m /
(X/Y/Z) 315.142 m / 10.000 1532.999 m 315.142 m 10.000 m 64
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A40
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1558.668 m /
(X/Y/Z) 330.782 m / 10.000 1558.668 m 330.782 m 10.000 m 65
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A41
4 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1583.410 m /
(X/Y/Z) 347.865 m / 10.000 1583.410 m 347.865 m 10.000 m 66
m
61DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Dirección X 4 Uni., Centro - X Y Altura de Luminaria
centro, Distancias montaje
desiguales
1608.091 m 364.933 m 10.000 m 67
Organización A42
1632.811 m 381.969 m 10.000 m 68
1657.686 m 398.738 m 10.000 m 69
3 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1682.665 m /
(X/Y/Z) 415.291 m / 10.000 1682.665 m 415.291 m 10.000 m 70
m
Dirección X 3 Uni., Centro - 1707.543 m 432.050 m 10.000 m 71
centro, Distancias
desiguales
1732.421 m 448.810 m 10.000 m 72
Organización A43
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1955.657 m /
(X/Y/Z) 583.932 m / 9.800 m 1955.657 m 583.932 m 9.800 m 73
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A44
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
62DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
1era Luminaria 1976.172 m / X Y Altura de Luminaria
(X/Y/Z) 589.948 m / 10.000 montaje
m
1976.172 m 589.948 m 10.000 m 74
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A45
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1953.965 m /
(X/Y/Z) 598.251 m / 10.000 1953.965 m 598.251 m 10.000 m 75
m
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, 6.877 m
Organización A46
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 13.449 m / 33.240 m
(X/Y/Z) / 10.000 m 13.449 m 33.240 m 10.000 m 76
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A47
1 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 7.635 m / 22.055 m /
(X/Y/Z) 10.000 m 7.635 m 22.055 m 10.000 m 77
63DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Plano de situación de luminarias
Dirección X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organización A48
8 x No hay ningún miembro DIALux P38216-KIT SOLAR SYL-STREET 90W NW 100%.IES
Tipo Disposición en línea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1911.817 m /
(X/Y/Z) 557.911 m / 10.000 1911.817 m 557.911 m 10.000 m 78
m
Dirección X 8 Uni., Centro - 1886.059 m 542.439 m 10.000 m 79
centro, Distancias
desiguales
1860.230 m 527.069 m 10.000 m 80
Organización A49
1834.487 m 511.747 m 10.000 m 81
1808.656 m 496.622 m 10.000 m 82
1782.706 m 481.446 m 10.000 m 83
1756.979 m 466.017 m 10.000 m 84
1937.458 m 573.425 m 10.000 m 85
64DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1
Lista de luminarias
Φtotal Ptotal Rendimiento lumínico
1405220 lm 8704.0 W 161.4 lm/W
Uni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo P Φ Rendimiento lumínico
85 No hay 102.4 W 16532 lm 161.5 lm/W
ningún
miembro
DIALux
65DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
Objetos de cálculo
66DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
Objetos de cálculo
Superficie de cálculo
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRITICA ENTRADA MUNICIPIO 46.0 lx 26.0 lx 64.2 lx 0.57 0.40 CG1
Intensidad lumínica horizontal
Altura: 0.000 m
AREA CRTICA CRUCE VIA TUNJA - BUCARAMANGA 40.5 lx 28.7 lx 52.9 lx 0.71 0.54 CG2
Intensidad lumínica horizontal
Altura: 0.000 m
AREA CRTICA CRUCE DE VIA 23.4 lx 12.9 lx 40.3 lx 0.55 0.32 CG3
Intensidad lumínica horizontal
Altura: 0.000 m
SALIDA A VIA 42.2 lx 32.6 lx 48.6 lx 0.77 0.67 CG4
Intensidad lumínica horizontal
Altura: -0.099 m
SALIDA A VIA 2 35.1 lx 5.33 lx 46.7 lx 0.15 0.11 CG5
Intensidad lumínica horizontal
Altura: -0.099 m
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
67DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
AREA CRITICA ENTRADA MUNICIPIO
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRITICA ENTRADA MUNICIPIO 46.0 lx 26.0 lx 64.2 lx 0.57 0.40 CG1
Intensidad lumínica horizontal
Altura: 0.000 m
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
68DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
AREA CRTICA CRUCE VIA TUNJA - BUCARAMANGA
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRTICA CRUCE VIA TUNJA - BUCARAMANGA 40.5 lx 28.7 lx 52.9 lx 0.71 0.54 CG2
Intensidad lumínica horizontal
Altura: 0.000 m
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
69DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
AREA CRTICA CRUCE DE VIA
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
AREA CRTICA CRUCE DE VIA 23.4 lx 12.9 lx 40.3 lx 0.55 0.32 CG3
Intensidad lumínica horizontal
Altura: 0.000 m
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
70DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
SALIDA A VIA
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
SALIDA A VIA 42.2 lx 32.6 lx 48.6 lx 0.77 0.67 CG4
Intensidad lumínica horizontal
Altura: -0.099 m
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
71DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Terreno 1 (ESCENA VIA MOTAVITA)
SALIDA A VIA 2
Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice
SALIDA A VIA 2 35.1 lx 5.33 lx 46.7 lx 0.15 0.11 CG5
Intensidad lumínica horizontal
Altura: -0.099 m
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
72DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
A
A Símbolo para una superficie en la geometría
Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).
Autonomía de la luz del día Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar
necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a
diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la
habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una
habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de
autonomía con luz solar.
Á
Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.
Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.
Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.
C
CCT (ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".
Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464
-1:
Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
73DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.
Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %
CRI (ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.
El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
D
Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.
Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L
E
Eta (η) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.
Unidad: %
74DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
Evaluación energética Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores,
teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar
existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo
utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda
de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el
estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la
iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las
luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en
cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan
una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de
27.500 lx.
El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El
año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados
calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia
utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.
El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está
disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como
una extensión del método basado en regresión anual anterior.
F
Factor de degradación Véase MF
Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.
Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ
G
g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.
g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.
Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.
75DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
Grupo de control Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de
iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las
luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los
grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función
de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.
I
Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.
Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.
Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.
Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en
una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una
unidad básica SI.
Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I
Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.
Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E
76DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
L
LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193
Unidad: kWh/m² año
LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).
LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
M
MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.
O
Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición
y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico
(posición y altura de los ojos del usuario).
77DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
P
P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica
Unidad: Vatio
Abreviatura: W
Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.
R
R(UG) max (engl. rating unified glare)
Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.
Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de R(UG) también depende de
la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se
realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-
1:2021 especifica unos valores R(UG) - R(UGL) máximos permisibles para varios lugares de
trabajo en interiores.
Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.
Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).
RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).
S
Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
78DISEÑO VÍA PRINCIPAL
Glosario
U
UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.
Z
Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
79