Manejo de lodos producidos en la planta de tratamiento de agua potable, planta II del municipio de Cartago, Valle
Autor: Ramírez Fernández, Guillermo Andrés
Asesor: Londoño Carvajal,  Adela (Thesis advisor)
Fecha: 2003-11
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: La planta de tratamiento de agua potable, planta II, de Cartago, Valle, potabiliza un promedio de 290 l/s de agua tomada directamente del río la Vieja. Para este fin se utiliza como coagulante sulfato de aluminio granulado, tipo b, el cual, junto a las partículas sólidas presentes en el agua cruda forman un lodo de unas características muy particulares. Este lodo, en cantidades muy altas, es evacuado por medio de un sistema de tuberías y tiene como destino final el río la Vieja. La turbiedad fue el parámetro escogido para relacionar la cantidad de sólidos presentes en el agua y la cantidad de coagulante agregado al agua cruda. Mediante la revisión de archivos de la planta se obtuvo datos de mas de 3 años de antigüedad los cuales dan una muestra clara de las variaciones de este parámetro durante las diferentes condiciones climáticas existentes, las cuales no presentan un comportamiento definido, por el contrario, se tienen valores, los cuales fue imposible correlacionar o modelar matemáticamente, dada su naturaleza. Obtenidos estos valores se determinaron los tiempos de producción de lodos en las diferentes condiciones climáticas y se llego a valores promedios de carga. Se propone entonces un sistema de tratamiento de lodos consistente en evacuaciones de los lodos de los sedimentadotes por gravedad o por bombeo, además del tratamiento del agua de lavado de filtros, con el fin de recircular esta a la planta. Se plantea como último paso del tratamiento un sistema de deshidratación tal y como son los lechos de secado a fin de aprovechar las condiciones climáticas de la región. Como última parte se plantea la disposición de los lodos en relleno sanitario dadas sus características, como forma de eliminación eficaz.  / Abstract: The potable water processing plant, plant 2, of Cartago, Valley, it makes drinkable water with an average of 290 l/s, it is taken directly from Vieja river. For this purpose is utilized like coagulant, granulated aluminum sulphate, b type, which, together with solid particles presents in hard water form a mud with particular characteristics. This mud, in very high quantities, is evacuated though a tubings system and has like final destiny the Vieja river. A muds processing system is proposed to evacuate the muds from sedimentation places by gravity or by pump it, besides the water processing of washed of filters, in order to recirculating this to the plant. It is presented as last step of the processing a dehydration system just as are the dried beds in order to taking advantage of region climatic condition. As last part, the muds disposition in sanitary backfill is presented given its characteristics, as efficient form of elimination.

“MANEJO DE LODOS PRODUCIDOS EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA II, DEL MUNICIPIO
DE CARTAGO, VALLE”
GUILLERMO ANDRES RAMIREZ FERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERIA QUÍMICA
MANIZALES
NOVIEMBRE DE 2003“MANEJO DE LODOS PRODUCIDOS EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA 2, DEL MUNICIPIO
DE CARTAGO, VALLE”
GUILLERMO ANDRES RAMIREZ FERNÁNDEZ
Código 393534
LINEA DE PROFUNDIZACION
INGENIERIA AMBIENTAL
MODALIDAD: TRABAJO FINAL
DIRECTORA
ADELA LONDOÑO CARVAJAL
Ingeniera Química
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERIA QUÍMICA
MANIZALES
NOVIEMBRE DE 2003NOTA DE ACEPTACIÓN
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Presidente del jurado
____________________________________
Jurado
____________________________________
Jurado
Manizales, Día __________, Mes __________, Año __________AGRADECIMIENTOS
El autor agradece, por su colaboración con el trabajo, a:
Ingeniera Adela Londoño C, directora de carrera y del trabajo, por su orientación, tiempo y
paciencia para con el trabajo.
Ingeniero Luis Rolando Ríos, por su dedicación y ayuda incondicional, tanto de laboratorio
como de bibliografía y conocimientos personales.
Tecnólogo Mario Gálvis y licenciada en Biología Nora Mejia, por sus aportes con el trabajo
de campo y de laboratorio, en la planta de tratamiento de agua potable, planta 2, así como
todos los operarios que en esta laboran, que de alguna forma tuvieron que ver con este.
Licenciado en Ingeniería Química, Luciano Sandoval Yoval, por la bibliografía con la cual
se le dio al trabajo el manejo deseado haciendo su aporte desde México y contribuyendo de
forma muy valiosa para con este.
Personal que labora en los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Manizales, por los servicios prestados en todas las estancias del proyecto.TABLA DE CONTENIDO
I. Nomenclatura y abreviaturas
II. Índice de tablas
III Índice de figuras
IV Índice de anexos
1. Introducción 1
2. Objetivos 3
3. Resumen bibliográfico 4
3.1 Funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable, Planta 2 4
3.2 Consumo de sulfato de aluminio 6
3.3 Lavado de sedimentadores y filtros 7
3.4 Producción de lodos 11
3.5 Volumen de lodos 12
4. Materiales y métodos 15
4.1 Muestreo de agua cruda 15
4.2 Pruebas para agua cruda 16
4.3 Muestreo de lodos 16
4.3.1 Toma del fondo del sedimentador 17
4.3.2 Toma por evacuación de lodos por el sistema de desagüe 17
4.4 Caracterización de los lodos 17
5. Resultados y discusión 19
5.1 Variaciones de la turbiedad 19
5.2 Turbiedades máximas y mínimas 24
5.3 Turbiedad y sólidos en el agua cruda 25
5.4 Cargas y producción de lodos 295.5 Caracterización de los lodos 30
6. Dimensionamiento de unidades 34
6.1 Evacuación de los lodos por gravedad 38
6.2 Evacuación de los lodos por bombeo 46
6.3 Agua de lavado de los filtros 47
6.3.1 Bombeo del agua de lavado de los filtros 48
6.4 Pagos por concepto de tasa retributiva 51
6.5 Deshidratación de los lodos 52
6.5.1 Lechos de secado 53
7. Disposición final 57
7.1 Disposición en un relleno sanitario 59
7.1.1 Relleno por trincheras 60
7.1.2 Relleno por área 61
7.1.3 Consideraciones ambientales 62
7.2 Recuperación de subproductos 63
8. Conclusiones 66
9. Recomendaciones 68
Bibliografía 69
AnexosI. NOMENCLATURA Y ABREVIATURAS
l / s litros por segundo
m3 / h metros cúbicos por hora
ppm partes por millón de sulfato de aluminio en agua
g / mol gramos por mol
g / min gramos por minuto
kg / h kilogramos por hora
kg / día kilogramos por día
kg / mes kilogramos por mes
NTU unidades de turbiedad
mg / l miligramos por litro
m3 / seg metros cúbicos por segundo
DBO demanda bioquímica de oxigeno
DQO demanda química de oxigeno
SS sólidos suspendidos
ST sólidos totales
SS (%ST) sólidos suspendidos como porcentaje de sólidos totales
d.s. desviación estándar
UFC Unidades Formadoras de Colonias
KW / hora Kilovatios / hora
HP Caballos de poderII. LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Escala de los dosificadores de sulfato de aluminio 5
Tabla 2. Consumo de sulfato de aluminio desde el año 2000 hasta 2003 8
Tabla 3. Tiempo de lavado de la planta 8
Tabla 4. Turbiedades máximas y mínimas 24
Tabla 5. Caudal, turbiedad, dosis de sulfato y sólidos presentes agua de entrada 26
a la planta
Tabla 6. Análisis físico – químico de los lodos 31
Tabla 7. Concentración de sulfatos y metales en los lodos 31
Tabla 8. Características de los lodos producidos en la planta (2002-2003) 32
Tabla 9. Bacterias presentes en los lodos 33
Tabla 10. Producción de lodos 36
Tabla 11. Costos de operación 52
Tabla 12. Ventajas y desventajas de la recuperación de coagulantes 63III. LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Vista superior de la planta de tratamiento de agua potable, planta 2 10
Figura 2. Diagrama de flujo de la planta 10
Figura 3. Zona de formación de lodos 14
Figura 4. Variaciones de la turbiedad en los últimos años 21
Figura 5. Comportamiento de la turbiedad contra los sólidos totales y 28
Suspendidos (agua cruda)
Figura 6. Descarga actual de los lodos 38
Figura 7. Nuevo sistema de evacuación de lodos 42
Figura 8. Vista superior de la planta y sistemas de desagüe 44
Figura 9. Plano, localización general de la planta de tratamiento 45
Figura 10. Vista superior del sistema de tratamiento de lodos 50
Figura 11. Corte Transversal de un lecho de secado 54
Figura 12. Lecho de secado 57
Figura 13. Diagrama de flujo planteado para la planta de tratamiento 58IV. LISTA DE ANEXOS
Anexo 1: Certificado de calidad, Sulfato de aluminio
Anexo 2: Equipos para la realización de ensayos de laboratorio. Agua cruda, DBO,
DQO, SS, ST, humedad, Metales y sulfatos
Anexo 3: Constancia: autorización del laboratorio de la planta de tratamiento,
planta 2, por parte del ministerio de salud
Anexo 4: Formato para pago de tasa retributivaRESUMEN
La planta de tratamiento de agua potable, planta 2, de Cartago, Valle, potabiliza un
promedio de 290 l / s de agua tomada directamente del río la Vieja. Para este fin se utiliza
como coagulante sulfato de aluminio granulado, tipo b, el cual, junto a las partículas sólidas
presentes en el agua cruda forman un lodo de unas características muy particulares. Este
lodo, en cantidades muy altas, es evacuado por medio de un sistema de tuberías y tiene
como destino final el río la Vieja.
La turbiedad fue el parámetro escogido para relacionar la cantidad de sólidos presentes en
el agua y la cantidad de coagulante agregado al agua cruda. Mediante la revisión de
archivos de la planta se obtuvo datos de mas de 3 años de antigüedad los cuales dan un a
muestra clara de las variaciones de este parámetro durante las diferentes condiciones
climáticas existentes, las cuales no presentan un comportamiento definido, por el contrario,
se tienen valores, los cuales fue imposible correlacionar o modelar matemáticamente, dada
su naturaleza.
Obtenidos estos valores se determinaron los tiempos de producción de lodos en las
diferentes condiciones climáticas y se llego a valores promedio de carga. Se propone
entonces un sistema de tratamiento de lodos consistente en evacuación de los lodos de los
sedimentadores por gravedad o por bombeo, además del tratamiento del agua de lavado de
filtros, con el fin de recircular esta a la planta. Se plantea como último paso del tratamiento
un sistema de deshidratación tal y como son los lechos de secado a fin de aprovechar las
condiciones climáticas de la región. Como última parte se plantea la disposición de los
lodos en relleno sanitario dadas sus características, como forma de eliminación eficaz.UNIVERSIDAD BIBLIOTECA ALFONSO CALVAJAL ESCOBAR
NACIONAL DE
COLOMBIA
S M
EDE ANIZALES
Resumen de Trabajo de Grado
CARRERA INGENIERÍA QUIMICA
1er Apellido: RAMIREZ 2do Apellido: FERNANDEZ Nombre: GUILLERMO ANDRES
TITULO DEL TRABAJO: Manejo de lodos producidos en la planta de tratamiento de agua potable,
planta II, del municipio de Cartago, Valle
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL TRABAJO: ADELA LONDOÑO CARVAJAL
RESUMEN DEL CONTENIDO
La planta de tratamiento de agua potable, planta 2, de Cartago, Valle, potabiliza un promedio de 290 l/s
de agua tomada directamente del río la Vieja. Para este fin se utiliza como coagulante sulfato de
aluminio granulado, tipo b, el cual, junto a las partículas sólidas presentes en el agua cruda forman un
lodo de unas características muy particulares. Este lodo, en cantidades muy altas, es evacuado por
medio de un sistema de tuberías y tiene como destino final el río la Vieja.
Se propone entonces un sistema de tratamiento de lodos consistente en evacuación de los lodos de los
sedimentadores por gravedad o por bombeo, además del tratamiento del agua de lavado de filtros, con
el fin de recircular esta a la planta. Se plantea como último paso del tratamiento un sistema de
deshidratación tal y como son los lechos de secado a fin de aprovechar las condiciones climáticas de la
región. Como última parte se plantea la disposición de los lodos en relleno sanitario dadas sus
características, como forma de eliminación eficaz.
SUMMARY
The potable water processing plant, plant 2, of Cartago, Valley, it makes drinkable water with an
average of 290 l/s, it is taken directly from Vieja river. For this purpose is utilized like coagulant,
granulated aluminum sulphate, b type, which, together with solid particles presents in hard water form a
mud with particular characteristics. This mud, in very high quantities, is evacuated through a tubings
system and has like final destiny the Vieja river.
A muds processing system is proposed to evacuate the muds from sedimentation places by gravity or by
pump it, besides the water processing of washed of filters, in order to recirculating this to the plant. It is
presented as last step of the processing a dehydration system just as are the dried beds in order to
taking advantage of region climatic conditions. As last part, the muds disposition in sanitary backfill is
presented given its characteristics, as efficient form of elimination.
PALABRAS CLAVES: Planta de tratamiento, agua potable, lodo, río la Vieja1. INTRODUCCIÓN
El tratamiento del agua, como cualquier proceso químico o físico, produce subproductos o
desechos, los cuales deben ser tratados. El manejo de estos residuos producidos en la
plantas de tratamiento de agua potable no ha merecido una consideración adecuada por
parte de diseñadores y / o operadores, dada la facilidad con que se ha venido disponiendo
estos residuos.
Las plantas potabilizadoras producen agua de muy buena calidad a partir de agua cruda
disponible de cualquier fuente, utilizando tratamientos convencionales (coagulación,
floculación, sedimentación, filtración, desinfección). En los procesos que se llevan a cabo
en estas plantas se producen residuos, los cuales son catalogados como lodos químicos
[19], dado que resultan de una adición y reacción de uno o mas compuestos químicos que
se mezclan directamente con la materia sólida presente en el agua.
A nivel mundial y especialmente en Latinoamérica se han realizado estudios sobre el
impacto que estos residuos producidos en dichas plantas pueden traer al medio ambiente.
En países como México, donde los reglamentos y normas para la protección del ambiente
son cada vez mas estrictos existen leyes claras acerca del manejo de estos residuos que
obliga a los responsables del manejo de plantas potabilizadoras a mejorar sus métodos de
tratamiento y disposición de los lodos. Por otro lado. en Brasil existen compañías de
saneamiento básico las cuales están encargadas de gerenciar el abastecimiento de agua
potable en cada región. Estas empresas han realizado estudios sobre impacto ambiental y
con base en los resultados se han planteado posibles soluciones, las cuales presentan
resultados satisfactorios disminuyendo en forma considerable el problema. A través de
1muchos años se han realizado estudios que permiten analizar el comportamiento de estos
lodos para así determinar la forma mas adecuada de tratamiento [16].
En Colombia existen normas para el manejo y disposición de los lodos producto de el
tratamiento de agua cruda [17], además de leyes que proponen parámetros para la
disposición de estos [7], pero hasta ahora no se presentan resultados concretos, ya que estas
pautas no son cumplidas como debe ser, solucionando el problema de la forma mas
tradicional y frecuente como es el arrojar los desechos nuevamente a las cuencas. Ya que
estas normas no son cumplidas, se cuenta con un reglamento ambiental exigente, el cual
plantea el pago de un impuesto (tasa retributiva) por parte de las empresas que contaminan,
haciendo que las empresas realicen tratamientos adecuados a sus desechos para así evitar
los altos costos que esto puede acarrear.
22. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL.
• Proponer un sistema preliminar de recolección, espesamiento, tratamiento y disposición
final de los lodos, producto del lavado de sedimentadores y filtros de la planta de
tratamiento de agua potable, planta 2, del municipio de Cartago, Valle.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Conocer las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de los lodos producidos en
el sedimentador y en los filtros (caracterización).
• Dimensionar de manera preliminar las unidades necesarias para el proceso de
deshidratación de los lodos.
• Proponer la forma mas adecuada para la disposición final de los lodos.
33. RESUMEN BIBLIOGRAFICO
3.1 Funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable, Planta 2.
La planta de tratamiento, planta 2, ubicada en la ciudad de Cartago, departamento del
Valle, es alimentada por un sistema de bombas verticales, ubicadas a la orilla del río la
Vieja (estaciones de bombeo), las cuales proporcionan a la planta caudales de entrada de
270 l / s (pocas veces usado), un caudal promedio y casi constante de 290 l / s, aumentando
en ocasiones a 320 l / s (aumento debido a la disminución del volumen en el tanque de
almacenamiento y distribución ó detención de operaciones en la planta de tratamiento,
planta 1). Para tratar toda esta agua se dispone de 2 dosificadores de sulfato de aluminio,
que trabajan por medio de un sistema de poleas, los cuales presentan un sistema de escala
previamente calibrada y que da un dato muy aproximado de la cantidad de sustancia que se
esta agregando en el punto de coagulación. Generalmente se utiliza solo un dosificador (1)
dado el rango de turbiedad promedio, el cual es bajo. Y en ocasiones especiales, en las
cuales la turbiedad y el color alcanzan valores muy altos se hace necesario el uso de los 2
dosificadores (1+2), para así garantizar las dosis de sulfato de aluminio optimo para la
clarificación del agua. En la tabla 1, se puede apreciar de forma clara la relación entre la
escala de los dosificadores y las dosis de sulfato de aluminio, así como las partes por millón
(ppm) del coagulante en el agua de acuerdo al caudal de entra a la planta. Esta tabla es de
gran importancia ya que gracias a ella se llevan los registros de agua tratada y cantidades
de sulfato de aluminio suministrado es las diferentes épocas del año.
4Tabla 1. Escala de los dosificadores de sulfato de aluminio
DOSIFICADOR Nº 1 PPM DE SULFATO DE ALUMINIO DE
ACUERDO AL CAUDAL DE ENTRADA
Escala Dosis Coagulante 270 l / seg 290 l / seg 320 l / seg
Dosificador g / min Kg / h (972 m3 / h) (1044 m3 / h) (1152 m3 / h)
20 460 27,6 28,3 26,4 23,9
25 638 38,28 39,3 36,6 33,2
30 734 44,04 45,3 42,1 38,2
35 868,4 52,10 53,6 49,9 45,2
40 1022 61,32 63 58,7 53,2
45 1072 64,32 66,1 61,6 55,8
50 1293 77,58 79,8 74,3 67,3
55 1356 81,36 83,7 77,9 70,6
60 1570 94,2 96,9 90,2 81,7
DOSIFICADOR Nº 1 y PPM DE SULFATO DE ALUMINIO DE
DOSIFICADOR Nº 2 ACUERDO AL CAUDAL DE ENTRADA
Escala Dosis Coagulante 270 l / seg 290 l / seg 320 l / seg
Dosificador g / min Kg / h (972 m3 / h) (1044 m3 / h) (1152 m3 / h)
65 1758 105,48 108,5 101 91,5
70 1818 109,08 112,2 104 94,6
75 1958 117,48 120,8 109 101,9
80 2126 127,56 131,2 122,1 110,7
85 2270 136,2 140,1 130,4 118,2
90 2461 147,7 151,9 141,4 128,1
95 2620 157,2 161,7 150,5 136,4
100 2782 166,9 171,7 159,8 144,8
105 2962 177,7 182,8 170,2 154,2
110 3142 188,5 193,9 180,5 163,6
115 3247 194,8 200,4 186,6 169,1
120 3352 201,1 206,9 192,6 174,5
125 3490 209,4 215,4 200,5 181,7
130 3840 230,4 237 220,6 200
Fuente: Planta de tratamiento de agua potable, planta 2. Empresas Municipales de Cartago.
Después de cumplir con la coagulación y una pre-cloración en el punto de mezcla rápida
(canaleta tipo Parshall) el agua continua rumbo a los floculadores, 3 en total. Estos
floculadores de tipo vertical, están compuestos por un sistema de agitación mecánica la cual
se comporta de acuerdo al gradiente de velocidad requerido para cada etapa.
5En este punto el tiempo de residencia del agua es de aproximadamente 10 minutos por
etapa, para un total de 30 minutos en toda la sección. Inmediatamente después de esta
sección se encuentra una zona denominada pantalla la cual tiene por objetivo disminuir la
velocidad de salida del agua de los floculadores y así permitir que el floc formado en esta
sección no se desintegre. Esta zona esta conectada directamente con la segunda y tercera
etapa de floculación por su parte inferior a manera de un falso fondo, el cual permite la
disposición de los lodos formados en estas etapas. Al seguir el recorrido, el agua pasa a la
zona de sedimentación. Esta etapa esta constituida por 2 sedimentadores: el primero por
gravedad y el segundo de placas inclinadas, los cuales presentan en tiempo total de
residencia de aproximadamente 2 horas, tiempo en el cual el agua deposita la mayor
cantidad de floc en el fondo de estos. Por ultimo el agua pasa a la galería de filtros, la cual
esta compuesta por una serie de 4 filtros de tasa declinante. Removida la gran mayoría de
materia suspendida, el agua tratada pasa a un tanque denominado carcamo, sitio en el cual
se aplica cloro para su desinfección. Después de esto el agua pasa al tanque de
almacenamiento desde el cual es distribuida a la población.
3.2 Consumo de sulfato de aluminio
En la planta de tratamiento de agua potable de Cartago, planta 2, se consume sulfato de
aluminio tipo B, granulado, distribuido por la empresa Derivados Industriales del Valle
Ltda., con las siguientes especificaciones (ver anexo 1):
% Aluminio como AlO 15.22 %
2 3
% Hierro como Fe O 1.99 %
2 3
% Insolubles 7.75 %
Fuente: Planta de tratamiento de agua potable. Empresas municipales de Cartago. Derivados
industriales del valle Ltda.
La cantidad de sulfato de aluminio agregado al agua varía proporcionalmente de acuerdo a
la turbiedad y al color que presenta el agua tomada directamente de la cuenca (agua cruda).
Estos dos parámetros determinan las cantidades de sulfato de aluminio a aplicar.
6Para tal fin se debe tener en cuenta que la turbiedad no presenta problemas al momento de
su remoción, ya que este parámetro relaciona directamente la mayor cantidad de partículas
sólidas presentes en el agua, mientras que el color puede hacer que la dosis de sulfato
aplicado para una turbiedad determinada no sea suficiente y sea necesario aumentar
considerablemente la dosis ya que este factor esta ligado a sustancias que no son fácilmente
removibles y difícilmente cuantificadas, como es el caso de los sólidos disueltos. En otras
palabras, se pueden obtener valores de turbiedad similares con valores de color muy
diferentes y esto es lo que determina la cantidad de coagulante que se debe agregar. En
estos casos, el operario de turno realiza una prueba de jarras, tomando una muestra de un
litro de agua ya coagulada para así determinar si la cantidad de coagulante suministrada en
ese momento es la adecuada. En caso de no serlo se debe tomar la decisión si aumenta por
defecto, o disminuye por exceso, la dosis de sulfato aplicado al agua.
La dosis de sulfato aplicada al agua varia de forma considerable de acuerdo a las diferentes
condiciones climáticas presentadas año tras año. En la tabla 2 se puede apreciar una
pequeña reseña sobre el consumo de sulfato de aluminio de los últimos 3 años. En esta
tabla se pueden apreciar las variaciones en cuanto al consumo de aluminio mes a mes, así
como los promedios anuales de consumo.
3.3 Lavado de sedimentadores y filtros
El lavado de los sedimentadores se realiza de acuerdo a las turbiedades alcanzadas en
periodos de tiempo inmediatamente después del lavado anterior. Así, si las turbiedades son
altas el tiempo de lavado en días, es corto, o, por el contrario si las turbiedades son bajas, el
tiempo entre lavado puede aumentar. Con lo anterior queda claro que no existe un
parámetro diferente al criterio del jefe de planta para determinar la fecha de lavado de esta.
En la tabla 3 se pueden apreciar algunos periodos de lavado, con sus respectivos días y
consumos de sulfato de aluminio en estos intervalos, así, como la turbiedad mas alta en
dichos días.
7Tabla 2. consumo de sulfato de aluminio desde el año 2000 hasta 2003
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Sulfato de ppm Sulfato de ppm Sulfato de ppm Sulfato de ppm
aluminio aluminio aluminio aluminio
(kg / mes) (kg / mes) (kg / mes) (kg / mes)
Enero 38050 60.99 29500 46.36 22150 39.65 20550 32.88
Febrero 32950 55.40 22500 38.23 20600 36.72 19800 35.13
Marzo 37050 58.26 34550 53.93 25950 44.77 25600 42.23
Abril 29300 47.8 25500 44.96 34600 58.02 28400 46.85
Mayo 40100 62.25 30100 49.53 29550 46.60 24200 38.14
Junio 30450 47.9 26850 45.59 28500 47.91 27950 47.34
Julio 25650 39.1 24600 41.55 25100 39.95 24300 38.81
Agosto 27100 43.26 22800 37.41 23550 37.05
Septiembre 35200 57.55 28200 46.79 27050 44.27
Octubre 33600 51.39 25300 40.37 30100 47.41
Noviembre 41300 66.41 27700 46.52 26550 44.12
Diciembre 32600 83.93 28800 48.96 22650 37.7
Promedio 33612.5 56.19 27200 44.13 26362.5 43.68 24400 40
Fuente: Archivo. Planta de tratamiento de agua potable, planta 2. Empresas Municipales de Cartago.
Tabla 3. Tiempo de lavado de la planta, periodo 2000 - 2003
Fechas de lavado Días entre Sulfato Turbiedad Fecha de
lavado consumido (kg) máxima (NTU) turbiedad máx.
Enero 14 a
febrero 26 de 2002 43 29650 102 22-Ene
abril 11 45 40300 1020 09-Abr
Mayo 27 46 35450 1020 29-Abr
julio 3 37 35850 1260 29-May
agosto 8 36 28650 110 11-Jul
septiembre 35 27950 79 30-Ago
octubre 24 42 38300 1515 24-Oct
noviembre 21 28 28400 290 25-Oct
diciembre 23 33 24200 168 16-Dic
Enero 23 de 2003 31 20650 94 21-Ene
marzo 13 49 33250 60 01-Mar
abril 25 43 58000 4442 10-Abr
Junio 9 45 37500 1350 19-May
promedio 39,46 33703,85 885,38
Fuente: Archivo. Planta de tratamiento de agua potable, planta 2. Empresas Municipales de Cartago.
8Por el contrario, los filtros de tasa declinante presentan una carrera promedio de 35 a 40
horas por filtro. Es decir que a diario se lavan en promedio 2 filtros, en condiciones de
turbiedad normal (turbiedades bajas).
Este tiempo de lavado puede disminuir en temporadas invernales en las cuales los
sedimentadores no dan abasto en la retención de las partículas sólidas (floc), y estas pasan
en gran cantidad a los filtros haciendo que estos se colmaten rápidamente, y como
consecuencia los filtros se deben lavar cada 24 horas. Todo lo contrario ocurre cuando las
turbiedades se tornan por debajo de lo normal (menores de 1 hasta 5 NTU), condiciones en
las cuales los filtros pueden tener una carrera de hasta 48 horas.
El lavado de cada filtro requiere de aproximadamente 100 m3 de agua previamente tratada,
en 12 minutos, tiempo en el cual el filtro queda listo para seguir trabajando. Dado que son 4
filtros a lavar diariamente, el consumo de agua tratada para este fin es de 400 m3 / día.
En cuanto al lavado de los sedimentadores el volumen de agua gastada es mucho mayor.
Para el lavado de los sedimentadores es necesario evacuar todo el contenido de la unidad (3
floculadores, pantalla intermedia, sedimentador por gravedad y sedimentador de placas).
De acuerdo a las medidas de las unidades se tiene que estas albergan alrededor de 1500 m3
de agua en proceso de tratamiento, es decir, agua que ya ha pasado por el proceso de
coagulación y por consiguiente contiene una gran cantidad de sulfato de aluminio. Ya que
los lodos depositados en el fondo de las diferentes etapas son muy espesos se hace
necesario un lavado con mangueras a presión lo cual lleva a un gasto mas de agua. Cada
manguera arroja alrededor de 10 l / s de agua (cruda), y en total se usan 2 mangueras. El
tiempo de lavado varia entre 3 y 4 horas dependiendo de la eficiencia de los operarios
quienes son los encargados del lavado de estas. Durante este periodo se consume entonces
un promedio de 216 m3 de agua (a razón de 72 m3 / h).
En la figura 1 se muestra el esquema (vista superior) de un modulo completo de la planta de
tratamiento de agua potable, planta 2. En esta se aprecian la zona de floculación,
sedimentación y filtración.
En la figura 2 se puede observar el diagrama de flujo, de la planta de tratamiento con todas
sus secciones.
9Figura 1: Vista superior de la planta de tratamiento de agua potable, planta 2.
2
1 Canal de transporte de agua ya
coagulada hasta zona de floculación.
2 Floculadores (3) tipo vertical,
3
con agitación mecánica.
3 Pantalla (zona de disminución de
velocidad del agua).
4
4 Sedimentador por gravedad.
1 5 Sedimentador de placas
inclinadas.
6 Filtros de tasa declinante
Dirección del agua en
5 5 tratamiento.
6 6
Figura 2: Diagrama de flujo de la planta
Caja de Mezcla
Bombeo entrada Rápida Floculación Sedimentación Filtración Cloro
Agua Cruda Agua
Tratada
Desinfección
Agitación
Sulfato de
mecánica
Aluminio y Evacuación de
cloro lodos Río La Vieja
103.4 Producción de lodos
El lodo obtenido en las plantas de tratamiento es una mezcla básica de los sólidos presentes
en el agua a tratar y coagulante utilizado para tal fin. Cuando se añade sulfato de aluminio
al agua, la reacción se representa típicamente de acuerdo a la siguiente ecuación:
Al (SO ) 14 H O + 6HCO Al(OH) + CO + 14 H O + 3SO
2 4 3 2 3 3 2 2 4
Cuando se logra el equilibrio, el hidróxido de aluminio será el producto predominante. Sin
embargo, el equilibrio no se logra normalmente y se forma un compuesto complejo
polimerizado, que contiene en promedio 3 o 4 moléculas de agua unidas al hidróxido de
aluminio, el cual precipita. El agua unida al complejo incrementa la cantidad de lodo,
aumenta el volumen del lodo y lo hace más difícil de desaguar, ya que las moléculas de
agua unidas químicamente no se pueden remover mediante los métodos mecánicos
normales. La especie resultante de hidróxido de aluminio tiene un peso molecular de 132
g/mol , 1 mg / l de sulfato de aluminio agregado al agua producirá aproximadamente 0.44
mg / l de sólidos inorgánicos de aluminio. Los sólidos suspendidos presentes en el agua
cruda producen un peso equivalente de sólidos en el lodo, ya que al reaccionar son estos los
que precipitan en forma de floc producto de la reacción con el coagulante. Se puede
suponer que otros aditivos, tales como los polímeros o el carbón activado en polvo,
producen lodo en la misma cantidad añadida [19]. La cantidad de lodo producido en una
planta de coagulación con sulfato de aluminio para la remoción e turbiedad puede ser
expresada como:
Ecuación 1 S = 86.4 Q (0.44 Al + SS + A)
donde:
S = lodo producido, kg / día, base seca
Q = gasto de agua cruda, m3 / seg
Al = dosis de sulfato de aluminio como AlO , mg / l
2 3
11SS = sólidos suspendidos del agua cruda, mg / l
A = productos químicos adicionales agregados tales como polímero, arcilla, carbón
activado, mg / l
86.4 = factor de conversión
[19]
La relación entre turbiedad y sólidos suspendidos se debe determinar para cada agua cruda
en particular (casos individuales. Para agua con turbiedad y bajo color la relación de sólidos
suspendidos a turbiedad varía de 0.7 a 2.2 veces la turbiedad. Esta relación puede variar
estacionalmente en la misma fuente de abastecimiento. La correlación se debe obtener
mediante muestras semanales. Una vez establecida se debe revisar por lo menos cada mes.
Como los sólidos considerados se deben remover en la coagulación y sedimentación, la
determinación de los sólidos suspendidos debe hacerse utilizando papel filtro de 0.45 m .
Como en algunas aguas la concentración de sólidos es muy baja (<5 mg/I) para obtener un
valor adecuado se debe tomar muestras de varios litros de agua [19].
Cuando el agua cruda tiene color en cantidades significativas, este puede contribuir a la
producción de lodos. Sin embargo en la mayoría de las aguas el color pasa por los filtros
de 0.45 m y no se puede medir en la prueba de sólidos suspendidos. Por esta razón la
relación sólidos-turbiedad en aguas con color puede llegar a 20, además, a no ser que la
turbiedad y el color varíen juntos, no se podrá obtener una correlación entre turbiedad y
sólidos. [19].
3.5 Volumen de los lodos
Los volúmenes y la concentración de sólidos en suspensión de los lodos que salen de los
tanques de sedimentación son una función de la calidad del agua cruda, tratamiento y del
método de remoción de lodo. Por su parte, los de lavado de filtros son función de la
eficiencia de la coagulación y sedimentación, y de la operación de cada filtro.
12Las ecuaciones y procedimientos anteriores permiten la estimación del peso seco de lodo
producido, pero en general no permiten la estimación de su volumen, dato muy importante
para fines del diseño y de operación de la planta.
Los lodos a los cuales se les permite concentrarse en los tanques, tienden a compactarse y
espesarse en el fondo de los mismos dando lugar generalmente a una estratificación no bien
definida de sólidos, con las partículas más pesadas en el fondo y las más ligeras en la parte
superior [16][19]
Esta es una de las razones por las cuales es difícil obtener muestras representativas de lodo
de un tanque. Sin embargo, la concentración real producida depende de la cantidad de agua
usada para empujar los sólidos hacia afuera del tanque durante la operación de extracción.
La concentración de sólidos producidos con coagulantes de aluminio para turbiedades de
bajas a moderadas, será de 0.1 a 1.0%. En general, entre más alta sea la relación entre la
dosis de coagulante y la concentración de sólidos del agua cruda, menor será la
concentración de sólidos y mayor el volumen de lodo. La concentración de sólidos en los
lodos de coagulación de aguas con alta turbiedad se encuentra en el ámbito de 2 a 4% y
ocasionalmente más alta. Los volúmenes de lodo se encuentran entre el 0.1 y 3% del gasto
de agua cruda, con un promedio de alrededor de 0.6%. [19]
En la figura 3 se aprecian los sitios en los cuales se presenta la mayor formación de lodos.
Floculadores, los cuales presentan un falso fondo para evitar la acumulación de estos y
sedimentadores, son las unidades que albergan el mayor volumen de lodos.
13Figura 3. Zona de formación de lodos
1 Entrada de agua coagulada
lodos formados en el
2, 3, 4 Floculadores con agitación mecánica
fondo de las diferentes
5 Falso fondo de los floculadores 3 y 4 y de la
unidades
zona de pantalla
6 Pantalla entre floculadores y sedimentadores
7 Sedimentador por gravedad
evacuación de los
8 Sedimentador de placas inclinadas
lodos hacia el río
9 Desagüe de los lodos
la vieja
10 Salida del agua hacia los filtros
144. MATERIALES Y METODOS
4.1 Muestreo de agua cruda
Para conocer las cantidades de lodos producido durante un intervalo de tiempo determinado
es necesario al análisis del agua cruda que entra a la planta. En este caso se hace necesario
conocer los valores de turbiedad vs sólidos totales y suspendidos tomados a través de un
periodo de tiempo, el cual garantice que se abarcan todos los parámetros que afecten esta
medida. Se determino que un año es tiempo adecuado ya que incluye las diferentes
condiciones climáticas que es el factor que determina los limites de la turbiedad.
Dado que las condiciones climáticas de la región no varían considerablemente en cortos
periodos de tiempo, la toma de datos se realizo semanalmente. Por ejemplo, en los periodos
de verano la turbiedad presenta variaciones leves lo cual permite que la planta maneje
condiciones similares diariamente. Estas condiciones hacen referencia a la dosis de sulfato
adicionado. Esta relativa estabilidad en la turbiedad permite que el numero de muestras
pueda ser reducido en comparación a la realización de un muestreo diario. Además el
muestreo de agua cruda en época de invierno se realizo partiendo del valor máximo de
turbiedad mediante un seguimiento a medida que este iba disminuyendo hasta llegar a un
punto estable. Pero no todos los valores en épocas de invierno presentaban estas
características, en muchos casos la turbiedad, aunque un poco alta, se mantenía por
periodos prolongados, donde igualmente las condiciones de dosificación eran similares.
Ya que el objetivo principal es el análisis de los lodos y no el agua cruda, la cantidad de
datos obtenidos es suficiente para el propósito inicial, como son los limites de turbiedad
manejados en la planta.
154.2 Pruebas para agua cruda
Para la realización de pruebas al agua cruda se utilizaron los siguientes equipos:
• Turbidimetro 2100 AN (Hach)
• Cápsulas de porcelana (25 ml)
• Crisoles tipo Goosh (20 ml)
• Papel filtro tipo cualitativo
• Horno 0 – 200 ºC
• Mufla 0 – 700 ºC
Para la determinación de sólidos suspendidos y totales se siguió el método de sólidos del
manual de análisis de aguas [10]. El método se describe en el anexo 2.
4.3 Muestreo de lodos
La toma de muestras de lodos se realiza directamente del fondo de los sedimentadores,
después de tener en cuenta factores tales como:
1. Caudal de entrada de agua a la planta.
2. Turbiedad del agua.
3. Sólidos suspendidos y totales presentes en el agua de entrada a la planta.
4. Dosis de sulfato de aluminio aplicado en la coagulación al agua.
5. Tiempo de residencia del agua tanto en floculadores como en sedimentadores.
Todos estos factores nos determinan el tipo de muestra a tomar y el tiempo en el cual debe
ser recolectada. Las muestras fueron tomadas siguiendo como parámetro principal las
variaciones en la turbiedad en las diferentes condiciones climáticas.
Las 2 formas utilizadas para la toma de muestras fueron:
164.3.1 Toma del fondo del sedimentador
Básicamente consiste en la obtención de los lodos por medio de un recipiente el cual se
introduce en el fondo del tanque, y con el cual, por medio de el desplazamiento del agua
por parte de los lodos, o bien por un sistema de orificios de evacuación se obtiene la
muestra. De esta forma se pueden obtener muestras determinadas y acordes a los factores
antes mencionados. El principal factor aquí aplicado es el tiempo de residencia del agua en
los floculadores, que es de aproximadamente 30 minutos, y aproximadamente 4 horas de
sedimentación al fondo del tanque. Este tiempo esta dado por pruebas de sedimentación
realizadas al floc formado, el cual arrojo valores promedio de 4 ml / hora. litro.
4.3.2 Toma por evacuación de lodos por el sistema de desagüe
Consiste en obtener la muestra a través del sistema de evacuación por medio de un balde,
previamente abierta la válvula de salida. Se da un tiempo de purga de aproximadamente 10
minutos, tiempo en el cual se evacuan los lodos del fondo y comienza a salir lodos
depositados recientemente. El problema de este muestreo es la cantidad de lodos a tomar y
el tiempo de decantación necesario para la obtención del lodo deseado.
Sea cual sea la forma de toma de los lodos, estos se deben dejar decantar por
aproximadamente 2 hora, tiempo en el cual el agua en exceso sobrenada y se puede
eliminar por un sistema de sifón [19] y así obtener la muestra deseada.
4.4 Caracterización de los lodos
DBO: se siguió el método de incubación de acuerdo al manual de análisis de aguas [10],
además, por recomendación de la bibliografía se tuvo en cuenta las diluciones a realizar
dado los altos valores registrados. De igual forma se contó con equipos adicionales para la
determinación de la DBO, los cuales permitieron realizar una comparación al momento de
obtener los resultados (ver anexo 2).
17DQO: para esta prueba se utilizo el método de colorimetría (método del dicromato)
aplicando un oxidante fuerte y por medio de digestión [12]. Para la realización de esta
prueba se tuvo en cuenta el numero de diluciones hechas con el fin de obtener el resultado
final ya que estas muestras arrojan resultados muy altos. (ver anexo 2).
Sólidos suspendidos y sólidos totales (SS y ST): se siguió el método de sólidos de acuerdo
al manual de análisis de aguas [10], teniendo en cuenta los volúmenes óptimos de muestra
para obtener resultados coherentes (ver anexo 2)
Humedad a 110 º C: se determina la humedad por perdida de peso de la muestra secada en
el horno a 110 º C usando cápsulas de porcelana previamente secadas y pesadas (ver anexo
2)
Determinación de metales y sulfatos: para la determinación de los metales se usara un
espectrofotómetro marca HACH, referencia DR2000, en el cual varia el programa en el
cual se hace el análisis, de igual forma varia la longitud de onda y claro esta, los reactivos
necesarios para cada prueba. Cada prueba presenta un numero de programa en el equipo, un
rango de operación, una longitud de onda y al serie de reactivos usados con el fin de
obtener los resultados de los metales deseados. Estos metales son: aluminio, cobre. Cromo,
hierro, manganeso, zinc. Y con este mismo equipo se llevaron a cabo pruebas para sulfatos
y DQO los cuales operan de la misma forma que los metales.
Pruebas para coliformes: para la determinación de coliformes totales se cuenta con el
método de membrana filtrante usando como medio de cultivo al agar cromocul, previa
mente preparado. La muestra se deja reposar por 18 horas tiempo en el cual presentara una
serie de colores, los cuales son leídos en un cuenta colonias así:
Puntos de color rojo, corresponde a colonias de coliformes totales y de color violeta a
colonias de coliformes fecales. Obtenido este dato se procede a multiplicar por la fracción
de la dilución hecha para obtener el valor real de las coliformes presentes en 100 mililitros
de agua.
185. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 Variaciones de la turbiedad
Como las principales variaciones de la turbiedad se deben exclusivamente al factor clima,
es necesario hacer un recuento de todos los meses del año, durante varios periodos, para
determinar el comportamiento de este parámetro y mostrar si existe alguna constante entre
estos valores, o por el contrario, este varía sin seguir ningún patrón. En la figura 4, se puede
apreciar las variaciones de la turbiedad en los últimos 3 años.
En estos gráficos se puede apreciar como la turbiedad varia en los diferentes meses del año,
sin seguir ningún patrón. el año 2000 se muestra como un año atípico en cuanto a las
variaciones del clima, ya que en los años siguientes se muestra un comportamiento muy
similar. En la mayoría de meses, el año 2000 mostró grandes variaciones en cuanto a las
turbiedades registradas; meses como enero, febrero o noviembre, que son denominados de
verano aparecen aquí dando muestras de fuertes elevaciones en la turbiedad, evento que se
aprecia de forma menos fuerte, pero en casi todos los meses, en otros años.
Dentro de estas variaciones de la turbiedad hay que aclarar que todos los eventos ocurrido
no se deben en su totalidad al clima. Un pequeño porcentaje de estas variaciones se debe a
sucesos aislados en ocasiones causaos por el hombre; derrumbes y represamientos sobre la
cuenca son muestra de ello.
Dado todos estos cambios registrados diariamente se puede concluir que la turbiedad no es
un parámetro que se puede correlacionar y es poco probable que se pueda obtener algún
modelo matemático de este.
19TURBIEDAD ENERO 2000-2003 TURBIEDAD FEBRERO 2000-2003
6000 5000
4500
5000 4000 )UTN( )UTN(
4000 Ene-00 3500 Feb-00
3000
Ene-01 Feb-01 dadeibrut dadeibruT
3000 2500
Ene-02 Feb-02
2000
2000 Ene-03 1500 Feb-03
1000 1000
500
0 0
0 10 20 30 0 10 20
Dias Dias
TURBIEDAD MARZO 2000-2003 TURBIEDAD ABRIL 2000-2003
1200 5000
4500
1000 4000 )UTN( )UTN(
800 Mar-00 3500 Abr-00
3000
Mar-01 Abr-01 dadeibruT dadeibruT
600 2500
Mar-02 Abr-02
2000
400 Mar-03 1500 Abr-03
1000
200
500
0 0
0 10 20 30 0 5 10 15 20 25 30
Dias Dias
Figura 4. a. Comparación de turbiedades (enero a abril)
21TURBIEDAD MAYO 2000-2003 TURBIEDAD JUNIO 2000-2003
1600 2500
1400
2000 )UTN( )UTN(
1200
May-00 Jun-00
1000 1500
May-01 Jun-01 dadeibruT dadeibruT
800
May-02 Jun-02
600 1000
May-03 Jun-03
400
500
200
0 0
0 10 20 30 0 10 20 30
Dias Dias
TURBIEDAD JULIO 2000-2003 TURBIEDAD AGOSTO 2000-2002
2000 300
1800
250
1600 )UTN( )UTN(
1400 Jul-00 200
1200 Ago-00
Jul-01 dadeibruT dadeibruT
1000 150 Ago-01
Jul-02
800 Ago-02
600 Jul-03 100
400
50
200
0 0
0 10 20 30 0 10 20 30
Dias Dias
Figura 4. b. Comparación de turbiedades (mayo a agosto)
22TURBIEDAD SEPTIEMBRE 2000-2002 TURBIEDAD OCTUBRE 2000-2002
5000 3000
4500
4000 2500 )UTN( )UTN(
3500
2000
3000 Sep-00 Oct-00
dadeibruT dadeibruT
2500 Sep-01 1500 Oct-01
2000 Sep-02 Oct-02
1000
1500
1000
500
500
0 0
0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30
Dias Dias
TURBIEDAD NOVIEMBRE 2000-2002 TURBIEDAD DICIEMBRE 2000-2002
7000 4500
6000 4000
3500 )UTN( )UTN(
5000
3000
Nov-00 Dic-00
4000 2500 dadeibruT dadeibruT
Nov-01 Dic-01
3000 2000
Nov-02 Dic-02
1500
2000
1000
1000 500
0 0
0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30
Dias Dias
Figura 4. c. Comparación de turbiedades (septiembre a diciembre)
235.2 Turbiedades Máximas y mínimas
Para tener un mejor criterio acerca del comportamiento de la turbiedad en las diferentes
épocas del año se hace necesario un recuento histórico, tal como se hizo anteriormente, el
cual muestra todas las variaciones que se pueden presentar a la hora de clasificar la
turbiedad y als cantidades de sólidos a la entrada de la planta. En las tabla 4 se puede
apreciar una breve reseña en cuanto a los valores de turbiedades altos y bajos, de acuerdo a
meses y años anteriores.
Tabla 4: Turbiedades máximas y mínimas.
Año 2000 Año 2001 Año 2002
Turbiedad Dosis Sulfato Turbiedad Dosis Sulfato Turbiedad Dosis Sulfato
Mes Turbiedad NTU Kg / día NTU Kg / día NTU Kg / día
Enero Máxima 5650 2600 626 1150 214 1100
Mínima 58 750 8,5 400 12 950
Febrero Máxima 4670 1750 68 700 449 1150
Mínima 46 750 4,8 800 6,5 800
Marzo Máxima 1090 1500 234 900 1082 1800
Mínima 74 1000 5,6 900 24,3 900
Abril Máxima 1375 1600 1020 1550 1883 2200
Mínima 48 750 30,9 950 10,8 850
Mayo Máxima 1100 2000 1260 1800 1060 1450
Mínima 54 700 10,2 800 22,8 950
Junio Máxima 2050 1950 260 1200 1138 1700
Mínima 40 650 11,2 750 5,4 850
Julio Máxima 584 1050 110 850 1715 2100
Mínima 19 800 4,6 750 4,8 650
Agosto Máxima 257 1100 79,3 1000 15,2 700
Mínima 4,5 1000 3,3 850 3,4 800
Septiembre Máxima 4500 2400 900 2050 313 1300
Mínima 8,3 950 4,7 850 3,7 850
Octubre Máxima 2513 1650 1515 1600 370 1050
Mínima 8,4 1000 6,1 750 6,4 650
Noviembre Máxima 5840 2550 220 1100 285 1150
Mínima 48,5 900 10,5 700 14,8 700
Diciembre Máxima 4185 1650 168 1000 715 1250
Mínima 14,5 900 9,8 700 25,8 850
Fuente: Planta de tratamiento de agua potable, planta 2. Empresas Municipales de Cartago.
24Cabe anotar que los valores máximos no son necesariamente permanentes o estables, es
decir, valores como estos pueden durar solo unas horas, incluso solo unos minutos. Pasado
este tiempo la turbiedad desciende lentamente hasta alcanzar valores mas estables, en los
cuales la remoción de los sólidos es mas viable.
Los valores mas altos de turbiedad se pueden presentar no solo en épocas de invierno, como
es habitual, si no también por eventos aislados, como por ejemplo lluvias intempestivas rió
arriba, lo cual sucede en los veranos mas fuertes, tiempo donde predominan las turbiedades
mas bajas.
5.3 Turbiedad y sólidos en el agua cruda
Mediante el seguimiento realizado a través de un año, durante las diferentes condiciones
climáticas y realizando un análisis histórico en los archivos de la planta se obtuvieron
valores de turbiedad y la relación de estos con la cantidad de sulfato de aluminio
consumido diariamente. En la tabla 5 se pueden apreciar los diferentes valores de turbiedad,
caudal de entrada de agua a la planta, consumo de sulfato expresado en la escala del
dosificador y la relación de los sólidos totales y suspendidos.
Esta relación entre turbiedad y sólidos da una idea del comportamiento ascendente que se
presenta globalmente, a mayor turbiedad, mayor cantidad de sólidos. Pero por otra parte, en
la tabla se aprecian las variaciones que se presentan en esta relación en condiciones
similares. Turbiedades casi iguales con valores de sólidos muy diferentes entre si, en otros
casos valores de turbiedad similares a los cuales se les debe aplicar dosis de sulfato
diferentes. Estas variaciones se deben en muchos casos a la presencia de color en el agua,
factor que afecta directamente el consumo de coagulante ya que presenta partículas sólidas
muy pequeñas no perceptibles o sustancias que afectan los valores de turbiedad y que en
ocasiones es el causante de un alto consumo de este para lograr su remoción.
25Tabla 5. Caudal, turbiedad, dosis de sulfato y sólidos presentes agua de entrada a la
planta.
Caudal Turbidez Dosis Sólidos Sólidos Sol. Susp
(l / seg) (NTU) (coagulante) Totales (mg/l) Susp (mg/l) (% Sol. Tot.)
290 5,3 20 132 40 30,30%
290 5,5 20 156 37 23,72%
290 6,3 20 168 65 38,69%
290 6,64 20 136 34 25,00%
290 6,9 20 44 4 9,09%
290 7,5 20 184 83 45,11%
290 8,3 20 184 65 35,33%
290 11,4 20 116 26 22,41%
290 13,5 20 60 4 6,67%
290 17,7 20 180 57 31,67%
290 20,8 20 144 88 61,11%
290 24,6 20 210 80 38,10%
290 24,6 20 108 50 46,30%
290 25,3 20 124 32 25,81%
290 26,2 20 168 51 30,36%
290 26,2 20 180 44 24,44%
290 27,4 20 148 60 40,54%
290 33,1 20 312 86 27,56%
290 39,2 20 92 84 91,30%
290 40,7 20 76 34 44,74%
290 41,1 20 220 109 49,55%
290 47,6 20 152 59 38,82%
290 64,6 20 216 106 49,07%
290 69,7 20 108 90 83,33%
290 76,1 25 168 61 36,31%
290 76,1 25 264 100 37,88%
290 85,7 25 284 44 15,49%
290 89,4 25 216 98 45,37%
290 102 25 156 58 37,18%
290 106 30 290 180 62,07%
290 110 30 192 110 57,29%
290 130 35 264 125 47,35%
290 152 35 384 196 51,04%
290 173 35 312 171 54,81%
290 212 35 352 222 63,07%
290 227 35 492 230 46,75%
290 240 35 468 223 47,65%
290 285 40 360 229 63,61%
290 307 40 640 180 28,13%
26290 363 45 608 245 40,30%
290 410 45 740 240 32,43%
290 509 55 920 580 63,04%
290 596 60 1100 760 69,09%
290 626 50 584 76 13,01%
290 626 55 608 128 21,05%
290 646 65 1150 1010 87,83%
290 922 55 1090 940 86,24%
290 1177 55 1260 1000 79,37%
290 1495 60 1450 1280 88,28%
290 2140 60 1870 1680 89,84%
290 3475 65 2570 2350 91,44%
290 4442 65 3410 3390 99,41%
Fuente: laboratorio planta de tratamiento de agua potable, planta 2. Empresas Municipales de
Cartago. Periodo 2002 – 2003.
A partir de los datos recolectados en este periodo: turbiedad, sólidos suspendidos y sólidos
totales en el agua cruda, se obtuvo la figura 5.
En esta se puede apreciar como la mayoría de datos (79 %) se encuentra entre los 0 y 300
NTU y solo un poco porcentaje (9%) es para datos que correspondes a turbiedades mayores
de 1000 NTU. En esta misma se aprecia el comportamiento ascendente de los sólidos en
función de la turbiedad (recuadro) , pero de igual forma se muestra que no existe alguna
correlación entre estos datos, sobre todo en los datos por debajo de 300 NTU.
27Figura 5: Comportamiento de la turbiedad contra los sólidos totales y suspendidos
TURBIEDAD AGUA CRUDA vs SOLIDOS
300
Solidos Totales
Solidos Suspendidos
250
200
)l/gm(
)SS
3500
y
150 TS(
3000
sodiloS
2500
2000
100
1500
1000
50
500
0
0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0
0
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0
Turbiedad (NTU)
285.4 Cargas y producción de lodos
Partiendo de la ecuación 1, se pueden calcular los máximos y mínimos generados en la
planta. De igual forma se pueden obtener valores representativos de la producción de lodos
en épocas de invierno y verano.
Tomando un valor muy bajo de turbiedad obtenido durante un periodo de tiempo seco
(turbiedad mínima obtenida) se calcula la producción de lodo, así:
Para una turbiedad de 5,3 NTU, con un caudal de entrada de 290 l / seg (1044 M3 / hora), el
dosificador muestra un valor en la escala de 20.0, la cual, según la tabla 1, corresponde a un
valor de 460 g / min (aproximadamente 660 Kg / día, máximo), que para este caudal
representa 26.4 ppm. Tomada una muestra de agua cruda obtenemos el siguiente resultado:
40 mg / l de sólidos suspendidos (tabla 5). Con estos valores y la ecuación 1 tenemos:
Q = 0.29 m3 / seg
Al = 26.4 mg / l
SS = 40 mg / l
A = 0
Con estos datos tenemos que la carga mínima aproximada de producción de lodos es de
1293 Kg / día, en base seca, en caso que la turbiedad fuera una constante durante las 24
horas.
De igual manera, si tomamos un valor representativo, para hallar carga máxima tenemos:
Para una turbiedad de 4442 NTU, con un caudal de 290 l /seg, el dosificador nos da un
valor en la escala de 85.0, el cual equivale a 2270 g / min (aproximadamente 3200 Kg /
día), que para el caudal de entrada representa 130.4 ppm. Tomando una muestra de agua de
entrada tenemos que esta presenta 3390 mg / l se sólidos suspendidos. Retomando la
ecuación 1 hallamos:
Q = 0.29 M3 / seg
Al = 130.4 mg / l
SS = 3390 mg / l
A = 0
29Estos datos equivalen a la máxima producción de lodo en la planta. La carga máxima
entonces será de aproximadamente 86377 Kg / día, si esta valor de turbiedad fuese
constante durante la 24 horas. Pero como se menciono anteriormente estas turbiedades tan
altas no son representativas.
En casos en los cuales las turbiedades muy altas persisten, el jefe de planta evalúa si se
debe continuar con el proceso o por el contrario es necesario suspender el bombeo de agua
a la planta. Estos casos son muy aislados, ya que estas turbiedades son poco frecuentes,
como se aprecia en la grafica anterior, donde solo el 9 % de los datos corresponde a
turbiedades por encima de los 1000 NTU.
Para los tiempos de invierno los valores de turbiedad oscilan entre 100 y 500 NTU (26 %
de los datos obtenidos). Por tal motivo se tomo un valor promedio de 300 NTU (307 NTU
obtenido en el estudio) para la obtención de los lodos producidos. De acuerdo a la tabla 5 y
usando la ecuación 1 se tiene una producción de lodos de 5157 kg / día, en promedio para
las épocas de invierno.
5.5 Caracterización de los lodos
Las características de los lodos en plantas de tratamiento varían en función de la calidad del
agua, tipo de proceso, cantidad y clase de coagulante utilizado y de los compuestos
adicionales para el tratamiento. Estos factores son los que condicionan la clase de lodo y los
problemas de orden ambiental que estos generan. En la tabla 6 se muestran los resultados
de las pruebas físico – químicas realizadas a los lodos producidos en la planta 2.
En esta se aprecian los valores de DBO y DQO, así como sólidos, humedad y pH. Según la
tabla los valores de DQO son mucho mas altos que los de DBO, y esto se debe
especialmente a la cantidad de materia inorgánica presente en los lodos, tales como limos,
arcillas y sulfato de aluminio, además de los altos valores de sólidos totales y suspendidos
que se registran.
30Tabla 6. Análisis físico – químico de los lodos.
Turbiedad DBO DQO ST SS SS(%ST) Humedad pH
118 118,53 22115 113280 99950 88,23% 90,37% 6,87
199,8 21430 103400 97450 94,25% 89,24%
32,6 150,5 23500 186550 152150 81,56% 90,96% 6,46
142,3 19350 164875 141950 86,10% 90,10%
14,6 74,4 16600 155320 129242 83,21% 92,13% 6,8
104,26 15850 161270 143079 88,72% 91,74%
10,2 203,25 7575 118200 113100 95,69% 89,53% 6,76
387,52 8200 127800 114000 89,20% 91,16%
25,3 126,8 19900 90450 85400 94,42% 90,16% 6,52
121 18700 97350 88413 90,82% 91,23%
275 776 32050 160750 143276 89,13% 87,75% 6,43
764,4 31400 165100 150654 91,25% 88,91%
90,7 392 38175 187300 145300 77,58% 82,72% 5,87
494 44000 189750 177400 93,49% 85,15%
101 172,48 28000 141850 130800 92,21% 86,84% 6,21
242,8 32350 145000 130700 90,14% 89,74%
19,7 129,44 23225 171350 140730 82,13% 89,90% 6,59
209,8 20450 163800 138116 84,32% 90,50%
10,3 117,6 35775 160200 129100 80,59% 84,75% 6,24
68,6 31150 164600 148100 89,98% 86,92%
En la tabla 7 se aprecian los valores de sulfatos y metales pesados presentes en los lodos.
En esta tabla encontramos valores tales como sulfatos, hierro, zinc, manganeso, aluminio,
entre otros.
Tabla 7. Concentración de sulfatos y metales en los lodos (mg / l)
turbiedad sulfatos hierro aluminio Fe total Zinc Mn Cobre Cromo
47,7 2000 137,1 1200 1762,5 2,75 75 8,5 0
19,7 2000 91,2 960 3387,5 2,78 25 11 0
74.7* 2790 136 1350 3,8 58 2,3 1
27,8 4000 157,4 1160 3140 1,34 25 16,7 0
6,65 4000 179,8 1040 3060 2,8 25 10,5 0
7,67 2000 83 920 1800 3 25 8,25 0
* prueba realizada en la Universidad Nacional de Colombia, por el método de absorción atómica
para metales y gravimetría para sulfatos
31Valores tan altos se deben especialmente a que estos metales son removidos del agua y se
concentran en los lodos, casos tales como el hierro o el cobre, y en otros casos, como el
aluminio, se debe al hecho de la alta concentración de este metal en el coagulante y a
cantidades que llegan en el agua cruda.
De acuerdo a lo mostrado por la guía para el manejo de lodos [19] y por Penalva [16] estos
valores no pueden ser tomados como puntuales, por el contrario, se deben ubicar en rangos
en los cuales estos oscilan conforme a las condiciones existentes en el momento de su
lectura.
En la tabla 8 se muestran los datos de forma unificada y se presenta una comparación con
los datos obtenidos en la bibliografía, por sus diferentes autores.
Tabla 8. Características de los lodos producidos en la planta potabilizadora de
Cartago, planta 2, en el periodo 2002 - 2003
Parámetros Planta 2, Cartago México* Brasil**
DBO (mg / l) 50 a 800 30 a 300 100 a 232
DQO (mg / l) 7000 a 45000 30 a 5000 669 a 1100
Sólidos Totales (mg / l) 90000 a 200000 0.1 a 4 % 4300 a 14000
Sólidos Suspendidos (mg / l) 80000 a 180000 ------ ------
Sólidos suspendidos (%ST) 75% a 97% ------ 80 %
Humedad (%) 82% a 95% ------ ------
pH 5.8 a 6.9 6 a 8 7
Sulfatos (mg / l) 2000 a 4000 ------ ------
Hierro (mg / l) 80 a 180 33 ------
Hierro total (mg / l) 1700 a 3500 100 a 222 3381
Aluminio (mg / l) 900 a 1400 850 3965
Zinc (mg / l) 1 a 4 0.11 2.13
Manganeso (mg / l) 20 a 80 0.34 1.86
Cobre (mg / l) 2 a 17 0.45 1.47
Cromo (mg / l) 0 a 1 0.35 3.82
Plomo (mg / l) < 1 0.5 ------
Fuente: * [19], adaptada.
** Cordeiro [6], citado por Penalva [16], adaptada.
32Por otra parte, los lodos son en ultimas materia concentrada, en la cual podemos encontrar
desde metales hasta bacterias de todas las clases, que se han aglomerado allí. Es por esto
que adicionalmente se realizaron pruebas bacteriológicas con el fin de determinar
aproximadamente que y cuantas colonias viven en los lodos. en la tabla 9 se pueden
observar algunos valores relacionados con las bacteria encontradas en los lodos.
Tabla 9: Bacterias presentes en los lodos
Bacterias Valores Registrados (UFC) Dilución optima
Coliformes fecales 8.1x105 a 2x106 1x10-6
Coliformes totales 3.72x106 a 1x107 1x10-6
Mesófilos 1.7x106 a 2x106 1x10-6
Nota:
Todos los análisis efectuados a los lodos fueron realizados en el laboratorio de la planta de
tratamiento, planta 2, la cual cuenta con el aval del ministerio de salud por medio de su
programa PICCAP, para dichos analisis (ver anexo 3).
Propiedades físicas:
Por ultimo, a los lodos obtenidos en la planta de tratamiento de agua potable, planta 2, se le
realizaron pruebas para la obtención de 2 propiedades físicas, las cuales serán de gran
importancia para el dimensionamiento de equipos que ayuden a su tratamiento:
Los datos que a continuación se muestran fueron determinados para lodos con una
humedad promedio del 90%:
Viscosidad: 2666 centipoises a 24 º C
Densidad : 1.04 g / ml o 1040 kg / m3
Pruebas realizadas en los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
336. DIMENSIONAMIENTO DE UNIDADES
Se realizo la caracterización del agua cruda de entrada a la planta y de los lodos que en esta
se producen, durante el periodo 2002 – 2003. A partir de los resultados que se muestran en
las tablas 5 y 8 respectivamente, se tomaron dos periodos promedio, durante el invierno y
el verano como base para la producción de lodos y por consiguiente para el
dimensionamiento de las unidades que van a tratar y disponer los mismos:
Para lo anterior se presentan los valores propios de operación de la planta:
La planta potabilizadora cuenta con un tren que consiste en mezcla rápida, 2 módulos que
constan de floculadores agitados mecánicamente, sedimentador por gravedad y
sedimentador de placas inclinadas, y por ultimo una galería de filtros común para ambos
módulos los cuales tienen una capacidad de 320 l /s (160 litros por módulo).
La galería de filtros alberga 4 filtros comunes para los 2 módulos. Estos filtros son de
sección rectangular de 3 metros de ancho y 5 metros de largo, en total 15 m2 de área de
filtración.
El lavado de los filtros se realiza con agua tratada en la planta (agua clarificada) con una
tasa de lavado de 100 m3 / 12 min. (8.33 m3 / min.) o bien 0.55 m / min.
En condiciones normales la carrera del filtro es de 48 horas. En condiciones criticas,
cuando el sistema de bombeo proporciona mucho aire al sistema o se presenten
anormalidades tales como cambios bruscos en la turbiedad del agua de entrada, la carrera
de filtración disminuirá a 24 horas.
34Datos de la planta para invierno
Caudal de la planta:
Numero de módulos 2
Caudal total 290 l / s (promedio)
Caudal por modulo 145 l / s
Caudal total diario 25056 m3 / día
Turbiedad del agua 300 NTU (valor promedio en invierno)
Proceso:
Dosis de sulfato de aluminio 1022 g / min.
Para un caudal de 290 l / s 58.7 mg / l
Ayudante de coagulación 0
Producción de lodos en sedimentadores:
Sólidos suspendidos totales en el agua 180 mg / l
(promedio de SST a una turbiedad de 307 NTU)
Utilizando la ecuación 1: S = 86.4 Q (0.44Al + SS + A)
Los sólidos producidos por el sulfato de aluminio
0.44 x 58.7 25.83
SST 180 mg / l
Sólidos producidos en el sedimentador 5157.23 Kg / día (base seca)
De igual manera, con la densidad se determina el volumen de lodo producido
Densidad del lodo 1040 kg /m3 (90% de humedad)
Volumen de lodos producidos 44.6 m3 / día
Valor que representa el lodo producido en épocas de invierno. De igual forma se calculan
las cargas para un valor promedio de turbiedad en época de verano
35Turbiedad del agua 8 NTU (valor promedio en verano)
Proceso:
Dosis de sulfato de aluminio 460 g / min.
Para un caudal de 290 l / s 26.4 mg / l
Ayudante de coagulación 0
Producción de lodos en sedimentadores:
Sólidos suspendidos totales en el agua 65 mg / l
Utilizando la ecuación 1:
Los sólidos producidos por el sulfato de aluminio
0.44 x 26.4 11.62
SST 65 mg / l
Sólidos producidos en el sedimentador 1919.69 Kg / día (base seca)
De igual manera, se determina el volumen de lodo producido
Densidad del lodo 1040 kg /m3 (90% de humedad)
Volumen de lodos producidos 16.6 m3 / día
A partir de los valores obtenidos en la producción de lodos, capitulo 5.4 (máximos y
mínimos) y los valores anteriormente obtenidos, verano e invierno promedio se obtiene un
amplio panorama de la producción de lodos en la planta de tratamiento de agua potable,
planta 2, durante el periodo 2002 – 2003. Estos se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 10: Producción de lodos
Turbiedad agua SST Sulfato de aluminio Kg / día m3 / día
cruda (NTU) (mg / l) (PPM)
Mínimo 5 40 26.4 1293 11.19
Verano (promedio) 8 65 26.4 1919.69 16.6
Invierno (promedio) 300 180 58.7 5157.23 44.6
Máximo 4442 3390 130.4 86377 747.49
36De acuerdo a las cargas de lodos obtenidas para verano y para invierno se tiene que por
cada metro cúbico o por cada kilogramo de lodo producido en verano se producen 2.68
metros cúbicos o kilogramos de lodo en invierno. Por lo tanto se toma este valor para
determinar la producción de lodos en espacios de tiempo determinados.
De acuerdo a los tiempos de lavado que se realizan actualmente, en invierno cada 30 días y
en verano cada 40 días, en promedio. En invierno, en un periodo de 10 días se formaran
aproximadamente 49.6 m3 de lodos, por el contrario se necesitaran de 27 días en época de
verano para obtener igual cantidad de lodo. Esta cantidad de lodo generado es la que se
debe evacuar de la unidad de sedimentación, la cual genera la mayoría de lodos a tratar.
Como parte final del trabajo se hace necesario el dimensionamiento de ciertas unidades, las
cuales harán parte del proceso y su objetivo será reducir el volumen del lodo producido en
la planta y producir un material que sea apropiado para su disposición final o la
recuperación de coagulante.
Dadas la condiciones de trabajo en la planta, el costo de la inversión y las posibles
soluciones al problema, en este trabajo se plantearan alternativas para la solución de este,
con el fin que la empresa pueda tomar una decisión de acuerdo a sus necesidades y / o
capacidades.
Para la evacuación de estos lodos se hace necesario detener la planta lo cual genera
perdidas por concepto de agua tratada ya que todo el contenido de cada uno de los dos
módulos es desechado por medio de tres sifones en cada modulo, además del agua
bombeada para el arrastre de los mismos hasta sus disposición actual en la quebrada Ortez,
como se muestra en la figura 6. Se plantea entonces la evacuación de estos de forma tal
que la planta siga operando normalmente con el fin de minimizar estas perdidas. Las dos
soluciones a tratar son: evacuación de los lodos por gravedad aprovechando la presión
ejercida por el agua y un desnivel entre el tanque de sedimentación y un terreno alterno a la
planta. Por bombeo, en caso que no se pueda adquirir el terreno aledaño.
37Figura 6: Descarga actual de lodos
8.3 m
3.7 m
Zona de pantalla y
falso fondo
4º
Sedimentador
Desagüe por gravedad
Principal
6.1 Evacuación de los lodos por gravedad
Utilizando el sistema actual de la tubería de desagüe de lodos del tanque de sedimentación
se plantea realizar unos cambios como es el incremento de sifones a través de toda la zona
de sedimentación lo que permitiría en ese caso retirar volúmenes de lodos por determinada
área sin necesidad de parar la planta. Esto se podría llevar a cabo ya que este sistema
estaría conectado al desagüe principal. Este diseño tiene como fin evitar los caminos
preferenciales formados por la deposición actual de los lodos, lo que hace necesario el uso
de corrientes de agua de lavado a presión. El punto final de convergencia de estas tubería
llevaría directamente, por la presión del agua en los sedimentadores y por la diferencia de
altura entre el lecho y los módulos a los lechos de deshidratación.
38Dada la necesidad de incrementar los desagües se plantea el siguiente sistema denominado
múltiple recolector de lodos (Miller, citado por Arboleda Valencia):
X X
Zona de lodos Zona de lodos
Orificios del múltiple
El diseño del múltiple se realizo con base en las medidas de la zona de producción de lodos,
8.3 metros de ancho, 40.5 metros de largo y 4 metros de profundidad, además de las
condiciones de salida de los lodos (ver figura 3) y claro esta, las características de los lodos
mismos.
De acuerdo a la literatura se deben tener en cuenta ciertas características de los lodos tales
como:
Diámetro de partícula: 1 mm (aprox.)
Peso especifico: entre 0.01 y 0.001
Variación de la velocidad de arrastre: entre 1 y 3 cm / s
Partiendo de los parámetros antes mencionados se procede a calcular las distancias entre los
orificios:
Vo = cd 2gh donde: cd = coeficiente de descarga para los orificios = 0.5
Vo = velocidad del lodo en los orificios
g = gravedad
h = altura del agua
Vo = 0.5 2*9.8*4 Vo = 4.4 m /s
39tomando la velocidad mínima de arrastre, Va = 1 cm / s, y con un diámetro de orificio de 12
pulgadas, se tiene:
d = 12’’ = 0.3048 m
de acuerdo a la ecuación:
cd Vo
X = d (2gh)1/2 o de otra forma, X = d
2*Va 2*Va
se tiene que X = 4.5 m, que es la distancia entre los orificios
por lo tanto tenemos que el radio de la esfera de influencia de los orificios será de 2.25 m.
para las medidas del sedimentador se tiene que:
a lo ancho del sedimentador (8.3 m) estarán ubicados 2 sifones a una distancia de 4.5 m
entre si, y de igual manera a una distancia de 1.9 m de las paredes laterales, así:
1.9 m 4.5 m 1.9 m
Orificios
Y a lo largo de la unidad:
n = L / X = 40.5 / 4.5
n = 9 orificios
en total se ubicaran 18 orificios a través del sedimentador de la siguiente forma:
4 sifones para el falso fondo y zona de pantalla
6 sifones para el sedimentador por gravedad
8 sifones para el sedimentador de placas inclinadas
En la figura 7 se puede apreciar en forma clara la distribución planteada para este sistema
de desagüe.
40La tubería principal existente presenta un diámetro interno de 14 pulgadas y esta ubicada a
una profundidad de 0.5 metros bajo el piso del modulo. La tubería que se usara como parte
del desagüe debe cumplir estos requisitos, además de ser del mismo materia usado
actualmente, tal como el acero galvanizado.
Actualmente el desagüe se realiza por los 3 sifones mencionados, los cuales poseen, cada
uno, una válvula. Con este sistema se propone una sola válvula de salida la cual estaría
ubicada en la tubería principal antes del primer colector. En la figura 8 y 9 se pueden
apreciar los sistemas de salida de los lodos actualmente.
41Figura 7: Nuevo sistema de evacuación de lodos
Falso fondo
7
.
7
m
Zona de Pantalla
Desagüe
Principal
1.9 m 1.9 m 1
5 Sedimentador
.4
por gravedad
4.5 m m
4.5 m
1
7 Sedimentador
.
4 de placas
m
Tubería de desagüe existente
Desagües Principales
Tuberías auxiliares
Nuevos desagües
42Figura 8: vista superior de la planta y sistemas de desagüe
5
Terreno aledaño
a la planta
4
1
3
Terreno para
futura ampliación
Sedimentadores
2
1 Desagüe principal de los lodos
Galería de filtros 2 Desagüe agua de filtros
3 Primera recamara
4 Segunda recamara
5 Desagüe total a la quebrada
Cuatro de maquinas Ortez
44Figura 9. Plano, localización general planta de tratamiento de agua potable, planta 2
45Con el fin de aprovechar estas ventajas de presión del agua y desniveles entre los terrenos
se hace necesario la compra de 2 “cuadras” de terreno aledaño a la planta, con un valor
aproximado de $ 3.000.000 por “cuadra”, con un total de $ 6.000.000 para todo el terreno.
La compra de este permitirá el desagüe normal que hoy en día se realiza en la planta y de
esta forma se aprovechara la gravedad y la presión ejercida por el agua en los
sedimentadores, para así obviar costos de operación y de equipos, construyendo allí los
lechos de secado, en terrenos mas amplios que los de la misma empresa.
6.2 Evacuación de los lodos por bombeo
El sistema de evacuación de lodos por gravedad esta condicionado a la compra de un
terreno aledaño a la planta de tratamiento. Como es un sistema económico es posiblemente
el que sea escogido como solución final,. Como se dijo anteriormente, si no se puede
adquirir el terreno se hace necesario utilizar los terrenos propios de la planta. En este caso
la diferencia de niveles no existe, por lo tanto se hace necesario el bombeo se los lodos al
terreno contiguo a los módulos.
El sistema actual de desagüe de lodos termina en una recamara principal la cual esta
ubicada a 20 metros de los módulos, dentro de los terrenos propios de la planta. Este punto
se tomaría con mínimos cambios como estación de bombeo para el sistema de sifones
ampliados, planteados anteriormente. En este punto se hace necesaria la utilización de un
bomba , la cual tomaría estos lodos y los desplazaría hasta los lechos de deshidratación que
en esta ocasión estarán ubicados en los terrenos propios de la planta.
Dado que la planta cuenta con bombas para este fin, se propone el uso de una bomba
centrífuga, de 100 HP, la cual podrá evacuar lodos a una velocidad promedio de 0.1 m3 / s.
A pesar que la unidad de sedimentación es la que produce la mayor parte de lodos se
pretende también en este trabajo recuperar el agua de lavado de filtros y disponer de igual
forma los lodos producidos en los mismos.
466.3 Agua de lavado de los filtros
El objetivo del manejo del agua de lavado de los filtros tiene un doble propósito, por una
parte reducir el problema de disposición de agua más los lodos que esta presenta, y por
otra, aprovechar al máximo el agua misma. En la planta 2, el consumo de agua por
concepto de lavado de filtros varia entre 100 y 400 m3 por dia, dependiendo de la eficiencia
de estos y las condiciones climáticas existentes.
Agua de lavado de filtros:
Características de los filtros en condiciones normales
Carrera de filtros 48 horas
Numero de filtros 4
Tasa de filtración 140 l / s
Colmatación del filtro cuando disminuye la tasa a 70 l / s
Área de filtración 15 m2
Tasa de lavado 8.33 m3 / min. o 0.55 m / min.
Duración del lavado 12 minutos
Volumen de agua de lavado 100 m3 / filtro (incluye lavado superficial)
Ya que la carrera de filtros es de 48 horas tenemos que en un día se lavan 2 filtros y al día
siguiente los 2 restantes, y así sucesivamente.
Por condiciones criticas se puede presentar el lavado de los 4 filtros en un día, lo que
reduce la carrera de filtración a 24 horas.
El agua de lavado debe tratarse de manera separada del agua de los sedimentadores ya que,
las concentraciones de sólidos en estas son muy diferentes.
El agua de lavado de filtros presenta una concentración entre 0.01% a 0.05%, mientras que
en los sedimentadores la concentración puede ser mayor al 1%, por lo que si llegasen a
mezclarse; el agua de lavado diluiría el lodo de los sedimentadores. [19]
47El diseño del sistema de recuperación del agua de lavado de los filtros consiste en un
tanque de balance [19] de un volumen determinado, de acuerdo al consumo de agua en esta
operación. Además, se debe contar con un sistema de bombeo para agua a recuperar y los
sistemas de desagüe correspondiente.
Para calcular el volumen de agua consumida a diario en el lavado de los filtros, se hizo
necesario una revisión de los archivos de la planta con el fin de obtener un dato promedio.
Este valor fue de 2 filtros lavados diariamente en condiciones normales de operación, lo
cual nos da un valor de 200 m3 de agua consumida. En ocasiones la cantidad de filtros
lavados aumenta hasta 4, lo cual aumenta el volumen de agua a 400 m3.
Volumen de diseño 400 m3
Considerando un tanque cilíndrico, con una profundidad de 4 metros, tenemos que este
debe ser de 5.64 m de radio o 11.28 m de diámetro.
El sistema de evacuación de los lodos estará ubicado en la parte inferior del tanque y
deberá estar conectado con el sistema de tuberías que desembocan en los lechos de secado.
Ambos proceso, evacuación de lodos y recirculación del agua de lavado a la entrada de
agua cruda, se harán por gravedad, con el fin de evitar costos de operación.
6.3.1 Bombeo del agua de lavado de los filtros
El agua proveniente del lavado de filtros tiene un caudal de 100 m3 en 12 minutos (138 l/s).
y es realizado por una bomba de 50 HP. Este caudal se captara en la primera recamara con
una bomba de igual caballaje a la anterior. Esta bomba tiene por objeto la elevación del
agua de lavado al tanque de balance en el cual se tratara esta, para su recuperación y
recirculación a la planta. El tiempo de permanencia en este tanque no será superior a 6
horas, tiempo en el cual y con ayuda del sulfato de aluminio presente en los lodos
producidos, estos precipitaran al fondo y el agua clarificada será recircula a la entrada de la
planta. Por otro lado los lodos producidos en esta parte serán conducidos desde el tanque
hasta los lechos de secado por gravedad dada su consistencia y humedad.
En la figura 10 se pueden aprecia las ubicaciones de los diferentes equipos o montajes a
realizar, tanto para los lodos de sedimentadores, como para el agua de lavado de los filtros.
48Figura 10: vista superior del sistema de tratamiento de lodos
7
8
6
1
3 1 Estación de bombeo para lodos de
sedimentadores
2 Estación de bombeo para agua de lavado
2 Sedimentadores de filtros
3 Primera recamara
4
4 Tanque de balance para agua de lavado
de filtros
5 recirculación de agua de lavado de filtros
6 Predio aledaño a la planta (posible compra)
5
7 Lechos de secado (sistemas por gravedad)
8 Lechos de secado (sistema por bombeo)
Galería de filtros
Cuatro de maquinas
506.4 Pagos por concepto de tasa retributiva
El pago de la tasa retributiva esta dado por los valores de DBO y SST presentes en los
5
desechos que cada empresa produce. Los valores registrados por los lodos producidos en la
planta de tratamiento se pueden apreciar en la tabla 6. Con base en estos valores la
Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (C.V.C.) realiza estos cobros
semestralmente. Con base en los datos obtenidos se pueden establecer los valores a pagar
por este concepto. Tomado como base el primer semestre de 2003 se obtuvo un valor
aproximado de $ 10.361.046 como concepto de tasa retributiva.(en el anexo 4 se explica
detalladamente el uso del formato).
Es de aclarar que las tarifas fijadas para el cobro de la DBO y SST tienen un incremento
5
anual fijado por el IPC (índice de precio al consumidor) el cual es del 6.99%. Valor fijado
para el año 2003.
Todos los proceso mencionados anteriormente representan costos los cuales deben ser
asumidos por la empresa. A continuación se bosquejan estos con el fin de determinar su
viabilidad:
Evacuación por gravedad:
Este planteamiento esta sujeto a la compra de un terreno, su valor, como se menciono
anteriormente es de $ 6 000 000 (seis millones de pesos).
Evacuación por bombeo:
La bomba requerida para este fin consume en promedio 74.6 KW / hora. Con un valor de
$200 por KW / hora, se tiene que el costo de operación de la bomba por hora de operación
es de $15000. En promedio la bomba se usara como máximo 4 veces por mes, alrededor de
30 minutos por uso, para la evacuación de los lodos de los 2 módulos.
51Bombeo del agua de lavado de filtros:
Esta bomba consume un promedio 37.3 KW / hora. Con el mismo valor de $200 por
KW / hora, se tiene que el costo de operación de la bomba por hora es de $7500. Esta
bomba funcionara máximo 4 veces por día lo que da un tiempo total de aproximadamente
una hora.
En la tabla 11 se muestran los costos de cada una de la opciones planteadas anteriormente.
Tabla 11: Costos de operación
Operación Costo semestral ($) Costo fijo ($)
Compra de terreno 6.000.000
(evacuación por gravedad)
Evacuación por bombeo 180.000
Bombeo agua de filtros 1.350.000
Tasa retributiva 10.361.046
Fuente: empresas municipales de Cartago
En este caso la empresa estará es libertad de elegir si implementa alguno de los proceso
sugeridos en este trabajo, o por el contrario paga por concepto de tasa retributiva durante el
tiempo que se crea necesario mientras se realizan las reformas correspondientes.
6.5 Deshidratación de los lodos
La remoción natural del agua presente en los lodos generados en la plantas de tratamiento
de agua potable a sido utilizada desde hace muchísimos años. En regiones donde las
condiciones climáticas favorecen la deshidratación por medio de métodos al aire libre, los
lechos de secado son una alternativa propicia para tal fin, reduciendo el impacto ambiental,
disminuyendo el volumen de los desechos y minimizando costos de operación.
Los lechos de secado al aire libre constituyen el método mas utilizado para la
“deshidratación” de los lodos producidos en plantas de tratamiento de agua, en los Estados
Unidos, donde, desde 1990 se utilizan lechos de secado para la deshidratación de los lodos
producidos en estaciones de tratamiento de agua potable [16].
526.5.1 Lechos de Secado
Los lechos de secado operan bajo el principio simple de extender el lodo y dejarlo secar.
Una gran cantidad de agua de remueve por drenado o decantación y el resto del agua debe
evaporarse antes que se alcance la concentración final deseada de sólidos
Los lechos de secado se pueden agrupar en cuatro tipos:
1. Lechos rectangulares convencionales, con una capa de arena sobre grava, y con tuberías
de drenaje subterráneas para recoger el agua. Se construyen con o sin instalaciones para
la remoción mecánica del lodo seco, y con o sin cubierta.
2. Lechos de secado pavimentados, con una faja central de arena para drenado y con o sin
cubierta.
3. Lechos con malla de alambre, los cuales tienen un fondo de malla de alambre e
instalaciones para inundarlos con una capa poco profunda de agua, seguida de la
introducción del lodo líquido sobre la capa de agua.
4. Lechos rectangulares de vacío, con instalaciones para la aplicación de vacío a fin de
acelerar el drenado por gravedad.
En la figura 11 se puede apreciar el corte transversal de un lecho de secado usado
corrientemente para la deshidratación de los lodos
53Figura 11: corte transversal de un lecho de secado
Descarga
Válvula
Pared lateral
Lodo
Losa de salpicado
Arena
Sistema de
colección
Grava
Drenaje
Fuente: [19]
Dadas las características de los lodos y determinados los volúmenes de producción se pasa
a dimensionar los lechos de la siguiente manera:
Carga de lodos:
IA (kg / m2) = 10 (%SS aplicado) (m de espesor)
Datos necesarios:
Tasa de evaporación anual: 1437.2 mm para el 2002 (fuente: C.V.C.)
Espesor del lodo aplicado: (D( i )) 0.3 m (de acuerdo a [17])
Contenido de sólidos iniciales (DS( i )) 4 % aproximado
Carga de sólidos deseada (DS( f )) 15 a 30 % [17]
Carga inicial 12 kg / m2
Profundidad final:
D( f ) = D(i) DS(i) / DS(f) = 0.04 m
54Cambio de profundidad:
DD = D(i) – D(f) = 0.26 m
Cantidad de agua drenada:
DD(u) = D(i) * P
Donde p es el porcentaje de perdida por drenaje y decantación, que de acuerdo a la
bibliografía varia entre 40 y 50 % [19]
P = 50 %
DD(u) = 0.15
Cambio de espesor debido a la evaporación:
DD(e) = D(i) – DD(u) = 0.15 m
Tiempo necesario para evaporar el resto del agua:
T = DD(e) / E = 0.15 m / 1437.2 mm
T = 0.1044 años = 1.25 meses = 1 mes y 7 días
Lo que conlleva a un numero de aplicaciones por año:
AA = 12 / T = 9.6 aplicaciones por año
Rendimiento del lecho:
Y = IA * AA = 12 * 9.6 = 115.2 kg / m2 * año
Con base en estos datos se determina el volumen de los lechos y la cantidad de estos que se
debe construir:
Para una carga de 5127 kg / día
Un lecho de 20 * 40 * 0.3 = 240 m3
55Con un volumen de 50 m3 aproximadamente
El lecho se llena en 5 días y se desocupa en 37 días
De igual forma, para una carga de 1919 kg / día
Con un volumen de 18.5 m3 aproximadamente
El lecho, con las mismas especificaciones, se llenara en 13 días y se desocupara en los
mismos 37 días.
Con los valores obtenidos, se tiene que se necesitan como mínimo 8 lechos mas uno de
sobre diseño, para un total de 9 lechos, los cuales ocuparían un área aproximada de 2160
m2.
Con estos valores de diseño se procura llevar los lodos a las concentraciones deseadas, lo
cual garantiza su transporte para su disposición, o su manipulación de forma segura y
eficiente. Estos características son obtenidas a partir de las condiciones climáticas optimas
de la zona para el buen desempeño de los lechos.
En la figura 12 se aprecia detalladamente la distribución de un lecho de secado, su forma y
partes.
Por ultimo, en la figura 13 se aprecia el diagrama de flujo al cual se pretende llegar. En
este se aprecian las unidades aquí mencionadas y el proceso en general, partiendo del
diagrama de flujo expresado en la figura 2.
56Figura 12: Lecho de secado
ortemáid ortemáid
ed ed
mc mc
51 ocitsálp 51 satreiba
ed ed
adairdiv adairdiv
ed ed
satnuj satnuj
aírebuT aírebuT
noc noc
Registro
Compuerta de Andamio de
guillotina de 15 cm madera
PLANTA
Columna para cubierta
Tubería de de cristal
15 cm de
diámetro
15 cm de arena fina 7.5 cm de grava fina 7.5 a 15.0 cm de
7.5 cm de arena 7.5 cm de grava grava gruesa
gruesa media
Bajo dren
con juntas
abiertas de
15 cm de
SECCIÓN A - A diámetro
fuente: [19]
57Figura 13: Diagrama de flujo planteado para la planta de tratamiento
Caja de Mezcla
Bombeo entrada Rápida Floculación Sedimentación Filtración Cloro
Agua Cruda Agua
Tratada
Desinfección
Agua de
Agitación
Sulfato de Retrolavado
mecánica
Aluminio y
cloro
Lodos
Tanque de
Balance
Relleno
Sanitario
Lechos de
secado
587. DISPOSICIÓN FINAL
Actualmente la planta de tratamiento de agua potable, planta 2, descarga todos sus lodos a
la quebrada Ortez, afluente directo del río la vieja. De acuerdo a la tabla 3,
aproximadamente cada 40 días se efectúa el lavado de esta, en donde alrededor de 3500 m3
de agua y lodos van a parar al río. Según la misma tabla, un promedio de 33700 kg de
sulfato de aluminio es consumido entre lavado y lavado. La totalidad del coagulante va a
parar a estos lodos, teniendo en cuenta que el resto de los lodos son las partículas que este a
aglomerado en su reacción. Por tal motivo se presenta el problema de la disposición segura
de estos lodos.
Los lodos ya tratados y deshidratados deben ser dispuestos en lugares donde no representen
ningún riesgo, como es la contaminación de las fuentes o el ambiente en general. Se
presentan entonces opciones para tal fin, tales como:
- Disposición en un relleno sanitario (disposición en la escombrera municipal)
- Recuperación de subproductos
7.1 Disposición en un relleno sanitario
El primer aspecto a considerar para este método de disposición, es el traslado de los lodos
de la planta a las instalaciones del relleno sanitario. Para poder transportarse en camiones el
lodo de sulfato de aluminio debe tener una consistencia semisólida, la cual se alcanza con
un contenido de sólidos mayor al 20%. [19]
Para la aceptación de los lodos de la planta en un relleno sanitario municipal de residuos
sólidos, deberá demostrarse que dichos lodos no representan ningún peligro para este.
59En un relleno específico para lodos de la planta potabilizadora, los dos principales métodos
de disposición en rellenos sanitarios son rellenado por trincheras o por área. El relleno por
trincheras se puede subdividir en trincheras angostas o anchas. El relleno por área se divide
en tres diferentes tipos por montículos, por capas o por diques. El método seleccionado se
determina por el contenido de sólidos del lodo, la estabilidad del lodo, pendiente del terreno
y disponibilidad de terreno.
7.1.1 Relleno por trincheras
En los rellenos por trincheras, los lodos se acomodan completamente por debajo del nivel
del suelo. La profundidad de las trincheras depende de la profundidad del manto freático y
del mano rocoso; se debe mantener una distancia mínima, con una capa de suelo que sirva
de amortiguador, entre los lodos y el substrato. La profundidad de las trincheras depende
también de la estabilidad de las paredes de las trincheras y de las limitaciones de equipo.
Las trincheras angostas, de menos de 3 m de ancho, se utilizan generalmente para lodos con
bajas concentraciones de sólidos que no podrían soportar ningún tipo de manejo con equipo
pesado, es decir, las trincheras angostas proveen un método económico para la disposición
de lodos muy húmedos. sin embargo los requerimientos de terreno y la pobre utilización del
mismo, así como la cantidad de espacio entre cada una de las trincheras, son las principales
desventajas que presenta este método.
Las trincheras anchas, hasta de 15 m de ancho, se usan para lodos con concentraciones de
sólidos lo suficientemente altas como para soportar el manejo con equipo pesado. La
principal ventaja de las trincheras anchas sobre las trincheras angostas es el mejor
aprovechamiento del terreno, ya que se requiere un menor número de trincheras para
manejar la misma cantidad de lodo. Una desventaja es que los lodos deben ser descargados
directamente sobre el suelo de la trinchera, por lo que se requiere acceso para los camiones.
La disposición en rellenos de trincheras tiene la ventaja que los camiones pueden descargar
los lodos desde terreno firme, mientras que una excavadora hidráulica que se encuentre
dentro de la trinchera lo acomoda y compacta. Las trincheras son relativamente rápidas y
fáciles de construir, lo que minimiza los costos de construcción. [19]
60La planeación y diseño de un relleno de lodo por trincheras requiere que se determinen los
siguientes parámetros para poder predecir el área requerida para un plan de disposición a
largo plazo:
- Espesor de la cobertura
- Profundidad de la excavación
- Longitud de la trinchera
- Orientación
- Profundidad del relleno de lodo
- Espaciamiento
- Ancho de la trinchera
El espesor de la cobertura final depende del ancho de la trinchera y del tipo de equipo que
se utilizará en las operaciones de cubierta. Se debe hacer notar que no se requiere una
cobertura diaria para el control de olores cuando se está rellenando con lodos de plantas
potabilizadoras. La longitud de las trincheras está limitado por el contenido de sólidos del
lodo y por la pendiente del terreno, se deben construir trincheras cortas o con diques para
retener los lodos cuando tienen muy bajo contenido de sólidos. Para una utilización óptima
del terreno, las trincheras deben estar orientadas paralelamente una de la otra. La
estabilidad de las paredes del relleno, además de controlar la profundidad de las trincheras,
ayuda a determinar el espaciamiento entre cada una de ellas. [19]
7.1.2 Relleno por área
A diferencia del relleno por trincheras, donde el lodo se dispone debajo del nivel del suelo,
en el relleno por área los lodos se disponen sobre el nivel del suelo. El relleno por área se
puede llevar a cabo por tres formas diferentes:
- Montículos, donde los lodos se mezclan con tierra para que esté lo suficientemente
estable como para formar montículos. Después de haber apilado el lodo en montículos de
aproximadamente 1.80 m, se cubren con por lo menos 1 m de material de cobertura.
61- Capas, donde los lodos se esparcen en capas de aproximadamente 15-30 cm sobre una
gran superficie de terreno, lo que proporciona secado adicional de los lodos y ayuda a
obtener una concentración más alta de sólidos, este método es favorable para aquellos lodos
que no se pueden deshidratar fácilmente.
- Diques, donde se construyen paredes con tierra para formar diques de contención que
puedan almacenar el lodo. Los diques se pueden rellenar utilizando el método de
montículos o el de capas. Se deben construir caminos de acceso para que los camiones
puedan descargar los lodos directamente en los diques.
Aunque el contenido de sólidos no está limitado para las rellenos por área, el requerimiento
es que el lodo sea capaz de soportar el manejo con equipo pesado debido a que no se tienen
medios para contener lodos poco estables. Estas características se pueden adquirir mediante
un buen desaguado de los lodos.[19]
7.1.3 Consideraciones Ambientales
La contaminación del agua subterránea es una de las principales preocupaciones para la
determinación del sitio adecuado para el relleno, es por eso que se requieren líneas bajo el
relleno para llevar un control de los escurrimientos del relleno.
Los controles de diseño pueden prevenir los impactos adversos ocasionados al ambiente por
el lixiviado de substancias contaminantes y por la generación de gas metano. Otras
preocupaciones, como la generación de olores y polvos, se pueden controlar mediante
estrategias de operación, más que de diseño.
Se pueden minimizar la generación de lixiviados mediante un diseño adecuado de drenajes.
La pendiente del relleno debe ser suficiente como para drenar adecuadamente el agua de
lluvia y los escurrimientos de lluvia deben ser colectados y desviados alrededor del relleno
mediante tuberías y diques.
62Se puede controlar la contaminación con lixiviados del agua, ya sea subterránea o
superficial, mediante la implementación de las siguientes estrategias de diseño.
- Evaluar las condiciones hidrogeológicas y topográficas naturales y analizar las
probabilidades de atenuar la contaminación
- Uso de suelos importados
- Uso de cubiertas
- Uso de sistemas de colección de lixiviados y sistemas de tratamiento
La profundidad del manto freático y la conductividad hidráulica del suelo subterráneo son
las principales características hidrogeológicas del sitio que afectan la retención de los
lixiviados.
En general, unas características favorables del suelo son: un alto contenido de arcilla, una
alta capacidad de intercambio canónico y un pH relativamente alto.
7.2 Recuperación de subproductos
Dentro de las practicas relacionadas con la disposición de los lodos se encuentra la
recuperación del coagulante a partir de los lodos producido, como una practica de reciclaje,
la cual permite minimizar los costos y los problemas asociados con la disposición final.[19]
Las ventajas y desventajas de la recuperación del coagulante se resumen a continuación:
Tabla 12: Ventajas y desventajas de la recuperación del coagulante.
Ventajas Desventajas
1. Disminución del volumen del lodo 1. Consumo extra de productos químicos
2. Recuperación del coagulante 2. Necesidad de unidades adicionales en las
3. Disminución de la concentración de plantas de tratamiento
metales pesados en los lodos 3. Aumento de los servicios de operación
4. Mayor facilidad en la deshidratación de
los lodos
Fuente: Penalva [16]
63Las sales de aluminio e hierro que se utilizan como coagulantes en la potabilización del
agua forman, a pH cercano al neutro, partículas de material polimérico de hidróxidos de los
metales, que una vez sedimentados, producen unas suspensiones de lodo gelatinoso las
cuales son difíciles de espesar y desaguar. Esta dificultad estriba en que los hidróxidos de
los metales tienen una gran cantidad de agua atrapada dentro de la matriz de hidróxido.
Por otra parte estos hidróxidos tienen una gran solubilidad en condiciones alcalinas y ácidas
fuertes. Esta situación tiene el potencial de remover los polímeros de hidróxido de las
suspensiones de lodo con dos efectos benéficos:
- Reducción del volumen y de la masa de lodo producido en la potabilizadora
- Uso benéfico del metal del coagulante
La recuperación de coagulante se puede ver, por lo tanto, desde dos puntos de vista. El
primero es considerar la adición de ácido o álcali como una técnica de acondicionamiento
del lodo para mejorar sus características de espesamiento, desaguado y reducción de los
residuos. Otro enfoque es el de maximizar la recuperación y re-uso del metal del coagulante
presente en los lodos.
El método usado para la extracción de los coagulantes del lodo es la aplicación de ácido
sulfúrico. La cantidad de ácido requerida para la extracción es función de la concentración
del metal en el lodo, la concentración de sólidos en suspensión y la concentración de otros
componentes del lodo que demandan ácido, incluyendo la materia orgánica.
El pH de la extracción varía de 2 a 3 cuando se pretende recuperar el coagulante. Cuando
la adición del ácido es con fines de acondicionamiento del lodo el pH es de alrededor de 4.
El tiempo de retención de la extracción es de 10 a 20 minutos.
La calidad del coagulante recuperado depende de la calidad del coagulante de primer uso.
Los compuestos que se presentan con mayor frecuencia en el coagulante recuperado
incluyen manganeso, hierro (en el de aluminio) y carbón orgánico soluble.
La recirculación de los contaminantes del coagulante extraídos junto con el metal deseado
son motivo de preocupación, aún cuando en las plantas en operación no se han presentado
este tipo de problemas.
64De cualquier manera si se pretende recircular el coagulante se debe tener cuidado con los
trihalometanos, el color residual, los compuestos orgánicos, y los metales pesados.
La viabilidad económica de la recuperación de coagulante, no se ha demostrado en forma
concluyente, razón por la cual su práctica no se ha extendido, y debe estudiarse en cada
caso en particular ya que depende de la composición del agua cruda, la dosis relativa de
coagulante, y los costos de tratamiento y disposición de los lodos. Este último costo
depende, sobre todo, de las normas que se tengan que cumplir para la disposición de los
lodos. [19]
658. CONCLUSIONES
• La producción de lodo se debe principalmente a la cantidad de sólidos suspendidos en
el agua, pero esta no es la única causa. En ocasiones cuando la turbiedad es muy baja
(periodos de verano) las cargas de sólidos suspendidos son bajas; los lodos formados se
deben en gran parte al sulfato de aluminio utilizado ya que se necesitan grandes
cantidades de este para remover los pocos sólidos presentes en el agua, formando así los
lodos por la aglomeración del químico.
• La turbiedad del agua de entrada a la planta fue la variable con la cual se relaciono las
cantidades de sólidos, teniendo en cuenta que esta depende principalmente de las
condiciones climáticas y en menor proporción con eventos ajenos al clima, por esto esta
causa se hace necesario ampliar el estudio y proponer modelos estadísticos, con el fin
de obtener datos mas precisos.
• Existen muchas formas de eliminación de los lodos. Las formas aquí propuestas son
apenas una de ella, o la combinación de varias. Estas propuestas son el resultado de una
revisión bibliografica corta, pero acertada, la cual plantea una metodología de trabajo
que supone la eliminación del problema planteado, como es la contaminación con lodos
por parte de la planta de tratamiento de agua potable, planta 2.
66• Las propuestas planteadas, proponen principalmente el tratamiento de los lodos
producidos en la planta, pero adicionalmente se propone un ahorro significativo en el
desperdicio de agua, al pasar de lavados cada 40dias a lavados con mayor tiempo entre
si, teniendo en cuenta que los lavados de la planta se efectúan exclusivamente por la
producción de lodo.
• El manejo de los lodos por gravedad presenta ventajas como son menores costos en
equipos y su equivalente en manejo y mantenimiento, ya que se estaría aprovechando la
gravedad y la presión ejercida por el agua y los costos por concepto de energía serian
nulos.
679. RECOMENDACIONES
• Para llevar a cabo el diseño de todo el montaje aquí planteado es necesario una revisión
exhaustiva y / o evaluación de toda la planta, para así corregir problemas que se
presentan en este momento, con el fin de poder determinar de forma mas precisa la
producción de lodos.
• Uno de los principales problemas con la compra del terreno y su adaptación radica en la
clase de suelo que este presenta, para este caso se propone un estudio geológico para así
determinar la viabilidad del proyecto y los posibles problemas que se puedan presentar.
Problemas tales como posibles erosiones, permeabilidad del terreno y estabilidad del
mismo al momento de la construcción de la unidad y claro esta, en el tiempo de
funcionamiento de esta.
• Al pago de la tasa retributiva puede ser visto como una opción mas, ya que este pago
puede ser viable mientras se pone en funcionamiento alguna de la propuestas planteadas
en el trabajo, por tal motivo se hace necesario ampliar los conocimiento sobre este tema
para la emisión de un posible concepto.
68BIBLIOGRAFIA
[1] AMERICAN WATER WORK ASSOCIATION – AWWA. Research needs of alum
sludge discharge. Journal AWWA. Vol. 79. Denver. Jun. 1987.
[2] ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y practica de la purificación del agua.
McGraw Hill. 3ª Edición. Bogota 2000.
[3] BOURBIGOT, M. M; PAGLIARDINI, A. P. Etude des facter determinant lafuite en
aluminun dans les eaux potables – Cas de l`usine de super rimiez. Techiniques Science
Methods. Paris. 1988.
[4] CASAS REYES, José Vicente. Coagulación – Floculación. Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de ingeniería. Bogota 1992
[5] CASTAÑEDA, Onia. Efecto tóxico del Aluminio presente en los lodos generados por
la Planta Potabilizadora Los Berrros. Tesis maestría en ingeniería ambiental. Universidad
Nacional de México. México 2001.
[6] CORDEIREO, J.S. O problema dos lodos gerados em decantadores de estações de
tratamento de agua. Doutorado em hidráulica e saneamento. Escola de Engenharia de São
Carlos. Universidade de São Paulo.
[7] Decreto numero 1594. 26 de junio de 1984. Ministerio de salud. Republica de
Colombia.
69[8] Decreto numero 475. 10 de marzo de 1998. Ministerio de salud. Republica de
Colombia.
[9] DRISCOLL Jr, C.T.; LETERMAN, R.D. Residual Aluminum in filtered water.
AWWARF. Denver 1987.
[10] GIRALDO G. Gloria Inés. Manual de análisis de agua. Universidad Nacional de
Colombia. Manizales 1995.
[11] KEMMER, Frank N. Manual del agua. Nalco chemical company. Tomo I.
McGraw Hill. México. 1989.
[12] manuales de operación de:
Espectrofotómetro HACH DR 2000
Turbidimetro HACH 2100 AN
Multilevel 1 inolab WTW (oxigeno disuelto, pH)
Digesdahl HACH (metales)
COD reactor HACH
[13] Manual técnico del agua. 4ª edición. Degrémont. 1979.
[14] MASKEW, Gordon. GEYER, John C. OKUN, Daniel A. Purificación de aguas y
tratamiento y remoción de aguas residuales. Editorial Limusa – Wiley, S.A. México 1971.
[15] MCCABE, Warren. SMITH, Julian. HARRIOTT, Peter. Operaciones unitarias en
ingeniería química. Cuarta edición. McGraw Hill. España 1991.
[16] PENALVA REALI, Marco Antonio. Noções gerais de tratamento e dispoção final de
lodos de estações de tratamento de agua. PROSAB. 1999 ABES – RJ.
70[17] Republica de Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución Nº 1096
17 de noviembre de 2000. Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento
básico. RAS – 2000.
[18] Water treatment plant design. American society of civil engineers. American water
work association. 2nd edition. Mc Graw Hill. 1990.
[19] www.cepis.ops-oms.org.
lucsand@tlaloc.imta.mx (Ingeniero Químico Luciano Sandoval)
Manual de agua potable y alcantarillado. Libro II. Proyecto. 3ª sección: Potabilización
y tratamiento. Guía para el manejo, estabilización y disposición de lodos químicos.
Comisión nacional del agua. México. Noviembre de 1994.
71ANEXO 2
Equipos para la caracterización del agua cruda y determinación de sólidos:
Prueba: turbiedad agua cruda
Turbidimetro 2100 AN, marca Hach
Rango de operación y precisión:
0 – 10000 NTU – 2 % o – 0.01 NTU
10000 – 40000 NTU – 5 %
Resolución: 0.001; 0.1 % Tramitancia
Equipos para realizar los ensayos de laboratorio como caracterización de los lodos:
Prueba: DBO (demanda bioquímica de oxigeno)
Espectrofotómetro modelo Bod Trank, marca Hach.
Rango:
0 – 35 mg / l
0 – 70 mg / l
0 – 350 mg / l
0 – 700 mg / l
Temperatura de funcionamiento: 20 ºC, en equipo de ambiente controlado.
Funcionamiento:
Las bacterias de las muestras utilizan oxigeno para oxidar materia orgánica. El equipo esta
herméticamente cerrado para impedir cambios en la presión atmosférica. Sensores de
prueba ubicados en el equipo, controlan la presión de aire que existe en las muestras,
cuando dicha presión desciende, el cambio de esta se convierte a mg / l de DBO.Reactivos:
Solución tampón de nutriente.
Hidróxido de litio en polvo
Prueba: DQO (demanda química de oxigeno)
Espectrofotómetro modelo DR – 2000, marca Hach.
Rango:
0 –150 mg / l (baja)
0 – 1500 mg / l (alta)
Funcionamiento:
En el análisis DQO se calienta la muestra durante 2 horas, con un agente oxidante fuerte,
dicromato de potasio. Los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion de
dicromato a ion crómico verde. Se mide colorimetricamente la cantidad de dicromato
restante a la cantidad de ion crómico producido, para determinar la demanda química de
oxigeno.
Reactivos:
Dicromato de potasio.
Viales digestión reactivo DQO para alta y baja resolución.
Prueba: Sólidos suspendidos y sólidos totales
Se tomaron muestras de entre 1 y 2 ml. Se aplica el método de sólidos totales y suspendidos
a 103 - 105 ºC. Para los sólidos totales, los cuales abarca los sólidos suspendidos, se usan
cápsulas de porcelana la cuales estarán previamente calcinadas a 550 ºC y pesadas para su
uso.
Sólidos totales, mg / l = ( B – A) x 1000 / ml de muestra
Donde A = peso de la cápsula vacía en mg.
B = peso de la cápsula mas el residuo en mg.
Para la determinación de los sólidos suspendidos se procede con el mismo método usando
crisoles de goosh y papel filtro previamente calcinados a 105 ºC y pesados para su uso:Sólidos suspendidos totales, mg / l = ( B – A) x 1000 / ml de muestra
Donde A = peso del crisol goosh mas filtro, calcinado, en mg.
B = peso del crisol goosh con filtro mas el residuo en mg.
Prueba: Humedad a 110 º C
se determino la humedad por perdida de peso de la muestra secada en el horno a 110 º C
usando cápsulas de porcelana previamente secadas a 105 ºC y pesadas, así:
Wcm+Wf
humedad(%) = *100
Wm
donde Wcm = peso cápsula mas muestra
Wf = peso final de la cápsula mas la muestra después de 110 º C por 1 hora
Wm = peso de la muestra
Pruebas: Metales, sulfatos y DQO
A continuación se muestra las pruebas de metales a realizar con sus especificaciones
correspondientes:
Prueba Programa Longitud Rango de Reactivos
en el equipo de onda operación
Aluminio 10 522 nm 0 a 0.8 mg / l Ácido ascórbico
Aluminio Aluver 3
Cobre 135 560 nm 0 a 5 mg / l Cobre Cover 1
Cromo 90 540 nm 0 a 60 mg / l Cromaver 3
Hierro 250 510 nm 0 a 63 ppm Hierro Ferrrover
Hierro 260 562 nm 0 a 1300 mg / l Ferrozina
Manganeso 300 525 nm 0 a 200 ppm Periodato sodico
Zinc 780 620 nm 0 a 3 mg / l Zincover
Ciclohexamona
Sulfatos 680 450 nm 0 a 10 mg / l Sulfaver 4
DQO 430 420 nm 0 a 150 mg / l Viales de
435 620 nm 0 a 1500 mg / l digestiónPrecisión y exactitud:
Todos los métodos descritos anteriormente y que implican el uso del equipo DR 2000
(colorimetría) cuentan con la aprobación de la EPA (Manuales de operación y garantía).
Cada uno de los métodos cuenta con medidas de precisión para garantizar su veracidad y
que los resultados sean acordes a las necesidades deseadas.
A continuación se muestran los rangos de precisión (como desviación estándar) y los
métodos de los equipos que han sido aprobados por la EPA.
Prueba Método (EPA) Precisión (d.s.) Digestión
Aluminio Aluminon – 0.016 mg / l NO
Cobre Bicinchoninato – 0.007 mg / l SI
Cromo Oxidación hidrobromito alcalino – 0.025 mg / l SI
Hierro Ferrover – 0.009 mg / l NO
Hierro Ferrozina – 0.0027 mg / l SI
Manganeso Oxidación periodato – 0.06 mg / l SI
Zinc Zincon – 0.008 mg / l SI
Sulfatos Sulfaver – 0.9 mg / l NO
DQO Dicromato 0-150 – 2.7 mg / l ----------
0-1500 – 18 mg / l ----------
Prueba: Viscosidad
Se determino la viscosidad de lo lodos por medio del equipo ViscoEasy, marca Schott, el
cual se basa en el método reologico, para la obtención del valor. Para la muestra dispuesta,
se uso el usillo L1, con un rango de 0 a 20000 cP a 2 rpm.
Se obtuvo 3 muestras y el valor final se hallo por promedio.
Prueba: Densidad
Este valor se determino por medio del areómetro, dispuesto en una muestra de 1000 ml en
una probeta de igual volumen.