Desarrollo de software dirigido a la evaluación de las características de las Unidades de Medición Fasorial como dispositivos de medición y monitoreo y sus potenciales aplicaciones en sistemas eléctricos de potencia
Autor: Ramírez Ceballos, Julián Alexis
Asesor: Correa Gutiérrez, Rosa Elvira
Fecha: 2012
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: Resumen: La implementación de Unidades de Medición Fasorial (PMU, por sus siglas en inglés) en los sistemas de energía eléctrica está masificándose alrededor del mundo ya que es una tecnología que permite una mejor observabilidad de las redes eléctricas mediante el monitoreo de las variables que allí interactúan representadas en magnitud y ángulo (Fasores). [1]   Este documento inicia con algunas anotaciones históricas de las PMU y comenta acerca de su evolución. Luego, se presentan las bases teóricas de la representación de variables eléctricas como fasores y se explica cómo estos dispositivos logran mediciones fasoriales con la ayuda del sistema de posicionamiento global, GPS (Global Positioning System) que permite la sincronización de todos las PMU. [2] Además, se explica el concepto de concentrador de datos fasoriales (PDC, por sus siglas en inglés) y cómo funciona, sus características principales y cómo se organizan los datos recibidos desde las PMU conectadas en el sistema.   También se trata el tema de la aplicabilidad que pueden tener estos dispositivos en los sistemas de potencia, el estado del arte y el futuro de los sistemas de monitoreo con PMU, donde se destacan la medición de frecuencia y magnitud de fasores, la estimación de estados, la predicción de inestabilidad, relés adaptativos, entre otras. [2]   También, se hace alusión al software gratuito OpenPDC, en el cual se basa el desarrollo de la aplicación que se entrega como resultado en este trabajo, y los protocolos de comunicación que pueden ser usados con esta herramienta. Además se comenta cual es la función del OpenPDC en la herramienta y sus beneficios por ser un software de código libre.   Teniendo en cuenta que el valor agregado de la aplicación desarrollada en este trabajo tiene que ver con las protecciones de las líneas de transmisión, se presenta un marco general de lo que son las protecciones de línea, como intervienen en la operación de los sistemas 12   eléctricos de potencia, tipos de protecciones y se profundiza en la protección distancia específicamente en la se conoce como “característica Mho”.   Adicionalmente, el hecho de que este trabajo se dirija a crear una aplicación que necesariamente tendrá una interfaz de usuario, se hace una identificación de las más conocidas y usadas para el monitoreo de sistemas de potencia, como los Sistemas de Control, Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en inglés) y se comenta acerca de su futuro. [3]   Para finalizar, se presenta la descripción, composición, valor agregado y oportunidades de la aplicación desarrollada como producto de este informe y se presenta, como anexo, el artículo para publicar en una revista internacional que muestra la aplicación informática y la innovación en cuanto al uso de las PMU en sistemas eléctricos de potencia.

Desarrollo de software dirigido a la evaluación de las características de
las Unidades de Medición Fasorial como dispositivos de medición y
monitoreo y sus potenciales aplicaciones en sistemas eléctricos de potencia
Julián Alexis Ramírez Ceballos
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Facultad de Minas
2012
6Desarrollo de software dirigido a la evaluación de las características de
las Unidades de Medición Fasorial como dispositivos de medición y
monitoreo y sus potenciales aplicaciones en sistemas eléctricos de potencia
Julián Alexis Ramírez Ceballos
Requisito para optar por el título de Ingeniero Electricista
Directora de Trabajo Dirigido de Grado
Rosa Elvira Correa Gutiérrez
Ingeniera Electricista
Phd
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Facultad de Minas
2012
7Tabla de contenido
1. PRÓLOGO .................................................................................................................................. 10
2. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 11
3. UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL ......................................................................................... 13
3.1. Anotaciones históricas. ..................................................................................................... 13
3.2. Representación fasorial de una onda sinusoidal .............................................................. 14
3.3. ¿Qué es una Unidad de Medición Fasorial?...................................................................... 16
3.4. Concentrador de datos ..................................................................................................... 17
3.5. Normas y protocolos ......................................................................................................... 18
3.6. Aplicaciones potenciales de las PMU ................................................................................ 19
4. OpenPDC ................................................................................................................................... 20
4.1. Antecedentes .................................................................................................................... 20
4.2. Acerca del concentrador de datos fasoriales .................................................................... 21
4.3. Características ................................................................................................................... 22
5. GENERALIDADES DE LAS PROTECCIONES EN SISTEMAS DE POTENCIA .................................... 24
5.3. Contextualización .............................................................................................................. 24
5.4. Características de un sistema de protecciones ................................................................. 25
5.3. Protecciones principales y de respaldo. ........................................................................... 25
5.4. Protecciones de las líneas de transmisión ........................................................................ 26
5.5. Protecciones de distancia ................................................................................................. 26
6. SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ................................................................................... 30
6.1. Interfaz Hombre-Máquina (HMI) ...................................................................................... 30
6.2. Sistemas SCADA ................................................................................................................ 31
6.3. Futuro de los sistemas EMS/SCADA .................................................................................. 33
7. APLICACIÓN ............................................................................................................................... 35
7.1. Motivación ........................................................................................................................ 35
7.2. El OpenPDC en la aplicación ............................................................................................. 36
7.3. Información en modo texto .............................................................................................. 37
7.4. Radar de voltajes ............................................................................................................... 39
87.5. Simulador de relé de distancia .......................................................................................... 43
7.6. Registrador de eventos ..................................................................................................... 48
7.7. Cuadro de alarmas ............................................................................................................ 51
7.8. Propuesta de sistema de alarma....................................................................................... 52
8. USOS POTENCIALES DE LA APLICACIÓN .................................................................................... 55
9. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 57
10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 58
ANEXO A. . ......................................................................................................................................... 60
ANEXO B ............................................................................................................................................ 66
91. PRÓLOGO
Por el Ingeniero Jaime Alberto Blandón Díaz
La ingeniería eléctrica avanza a pasos agigantados debido al irresistible crecimiento de la
electricidad, motor del crecimiento del PIB de las naciones. Detrás de este imparable
suceso, viene la necesidad de manejar mayor y más útil información técnica, que resulta
imprescindible para hacer operativas las redes y para garantizar continuidad y calidad en el
servicio. A este nuevo reto del manejo de la información en gran escala se le ha llamado
“Smart Grid” o redes inteligentes. Este nuevo campo de manejo y procesamiento de la
información trae consigo grandes retos de desarrollo de software para convertir en variables
sencillas y de fácil interpretación, los diversos fenómenos que ocurren en la red.
En los últimos años se ha desarrollado una nueva tecnología, basada en la comunicación
satelital, para determinar el ángulo relativo de las tensiones senoidales de los distintos
nodos de una red de potencia, denominado PMU (Phasor Measurement Units), que ha
permitido establecer de manera confiable los ángulos de los más importantes nodos de la
red, con lo cual se puede tener información importante sobre los flujos de potencia entre las
diversas líneas y componentes del sistema, que antes se estimaban con un software
denominado “Estimación de Estado”. La variable más importante en la determinación de
los flujos de potencia activa por una red es el ángulo de la tensión, por lo que conocer en
tiempo real esta variable, resulta en un aporte “sui generis” en el desarrollo del análisis de
los Sistemas de Potencia.
El presente trabajo es una muestra fehaciente de que con el procesamiento adecuado de la
información proveniente de los PMU se puede generar información muy sencilla y útil para
la operación en tiempo real de la red de potencia. A partir de programación moderna, el
autor ha logrado extractar las señales que provienen del PMU para convertirlas en un
sistema amigable para el usuario, con información de primera mano, y de innegable valor
en la toma de decisiones operativas. La juiciosa conjunción de programación y sentido de
ingeniería produce resultados que maravillan por su simpleza y aplicabilidad.
102. INTRODUCCIÓN
La implementación de Unidades de Medición Fasorial (PMU, por sus siglas en inglés) en
los sistemas de energía eléctrica está masificándose alrededor del mundo ya que es una
tecnología que permite una mejor observabilidad de las redes eléctricas mediante el
monitoreo de las variables que allí interactúan representadas en magnitud y ángulo
(Fasores). [1]
Este documento inicia con algunas anotaciones históricas de las PMU y comenta acerca de
su evolución. Luego, se presentan las bases teóricas de la representación de variables
eléctricas como fasores y se explica cómo estos dispositivos logran mediciones fasoriales
con la ayuda del sistema de posicionamiento global, GPS (Global Positioning System) que
permite la sincronización de todos las PMU. [2] Además, se explica el concepto de
concentrador de datos fasoriales (PDC, por sus siglas en inglés) y cómo funciona, sus
características principales y cómo se organizan los datos recibidos desde las PMU
conectadas en el sistema.
También se trata el tema de la aplicabilidad que pueden tener estos dispositivos en los
sistemas de potencia, el estado del arte y el futuro de los sistemas de monitoreo con PMU,
donde se destacan la medición de frecuencia y magnitud de fasores, la estimación de
estados, la predicción de inestabilidad, relés adaptativos, entre otras. [2]
También, se hace alusión al software gratuito OpenPDC, en el cual se basa el desarrollo de
la aplicación que se entrega como resultado en este trabajo, y los protocolos de
comunicación que pueden ser usados con esta herramienta. Además se comenta cual es la
función del OpenPDC en la herramienta y sus beneficios por ser un software de código
libre.
Teniendo en cuenta que el valor agregado de la aplicación desarrollada en este trabajo tiene
que ver con las protecciones de las líneas de transmisión, se presenta un marco general de
lo que son las protecciones de línea, como intervienen en la operación de los sistemas
11eléctricos de potencia, tipos de protecciones y se profundiza en la protección distancia
específicamente en la se conoce como “característica Mho”.
Adicionalmente, el hecho de que este trabajo se dirija a crear una aplicación que
necesariamente tendrá una interfaz de usuario, se hace una identificación de las más
conocidas y usadas para el monitoreo de sistemas de potencia, como los Sistemas de
Control, Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en inglés) y se
comenta acerca de su futuro. [3]
Para finalizar, se presenta la descripción, composición, valor agregado y oportunidades de
la aplicación desarrollada como producto de este informe y se presenta, como anexo, el
artículo para publicar en una revista internacional que muestra la aplicación informática y
la innovación en cuanto al uso de las PMU en sistemas eléctricos de potencia.
123. UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL
3.1. Anotaciones históricas.
La medición de los ángulos de las variables eléctricas en los sistemas de potencia siempre
ha sido de especial interés para los ingenieros de operaciones [2] ya que con la medición de
las magnitudes, como se realiza hoy en día en la mayoría de las redes eléctricas del mundo,
no es posible conocer las direcciones de los flujos de la potencia activa, lo que deja a los
operadores con un grado de incertidumbre adicional, además de todos los que tienen, al
momento de realizar alguna maniobra dentro del sistema, que puede llevar al colapso
eléctrico de sectores importantes o a la totalidad de la red.
A principios de los 80 se conocieron las primeras iniciativas dirigidas a la medición de los
desfases de las variables en sistemas eléctricos utilizando diversas técnicas e instrumentos
tales como relojes sincronizados, que daban cuenta de la diferencia de ángulos de las
variables medidas entre dos puntos, pero a pesar de su prometedora iniciativa, no llegaban a
lograr su cometido en redes muy grandes, lo que limitó su uso. [2]
Luego, con la implementación de algoritmos capaces de calcular las componentes
simétricas de los voltajes y corrientes en los dispositivos de protección computarizados y
gracias a un artículo publicado en 1983 [4], donde se describe la importancia de la
medición de fasores y algunos de sus posibles usos, nace lo que conocemos hoy como
tecnología de medición sincronizada de fasores, la cual implementaba la recién masificada
tecnología GPS, que parecía ser la mejor forma de tomar mediciones lo suficientemente
exactas, incluso entre dispositivos separados por grandes distancias. [2]
A partir de allí, las investigaciones dieron como resultado la primera PMU creada por
Virginia Tech e implementada con éxito en algunas subestaciones de la Bonneville Power
Administration, la American Electric Power Service Corporation y la New York Power
Authority. Luego, en 1991, se inició la fabricación comercial de PMU por Macrodyne con
la colaboración de Virginia Tech. En la Fig. 1. Se puede apreciar la primera PMU
construida por Virginia Tech. [2]
13Receptor GPS
PMU
Acondicionador
de señal
Interfaz de
usuario
Fig.1. Primera PMU construida por Virginia Tech. (Imagen modificada de [2]).
3.2. Representación fasorial de una onda sinusoidal
Si se tiene una onda de tipo sinusoidal, en el dominio del tiempo, esta puede ser
representada por (2.1). [2]
(2.1)
Dónde:
: es la frecuencia de la onda en radianes por segundo.
: es la variable independiente tiempo, en segundo.
: es el ángulo de fase en radianes.
14: es el valor máximo que puede tomar la función
Además, la ecuación (2.1), según la identidad de Euler, se puede escribir como
(2.2)
Donde la información de fase y de amplitud de la onda sinusoidal viene dada por
̅ (2.3)
Siendo ̅ la representación fasorial de la función
El fasor ̅ también se puede representar en forma polar como
̅ (2.4)
Es común que la magnitud del fasor se muestre en valor RMS (Root Mean Square) en
lugar de su valor pico, El valor RMS de es √ .
o
i
r
a
n
i g Fasor
a
m
I
Real
Fig. 2. Onda de tipo sinusoidal. (a) Representación en el tiempo. (b) Representación fasorial en el
plano complejo. [2]
153.3. ¿Qué es una Unidad de Medición Fasorial?
Aunque nos hemos referido al término PMU, su historia y un poco del desarrollo teórico
que describe el comportamiento fasorial de las ondas de tipo sinusoidal, no se ha dado una
explicación de lo que es una PMU y cuáles son sus componentes.
Una Unidad de Medición Fasorial es un dispositivo que tiene la capacidad de medir fasores
(magnitud y ángulo de fase) de corriente y voltaje en una red eléctrica, y ya que los fasores
son la base fundamental del análisis de los sistemas de corriente alterna de tipo sinusoidal
en estado estable, se alcanza una mejor observabilidad de los sistemas eléctricos con este
tipo de mediciones en comparación con aquellas que sólo tienen la capacidad de medir la
magnitud de las variables. [2]
Una PMU genérica está construida de varios bloques, Fig. 3. [2] Allí se pueden apreciar
elementos como las entradas análogas, que vienen desde los secundarios de los
transformadores de corriente y voltaje, el receptor GPS, usado para recibir la señal de
sincronismo, el Modem, que lleva a cabo el envío de los datos hacia el centro de control,
etc. [2]
De lo anterior, y tal vez una de las características más importantes, y que permitió el
desarrollo de este dispositivo con su capacidad de medir fasores y determinar los desfases
entre ellos, es el sistema GPS embebido, con el cual se puede obtener la señal de un pulso
por segundo que envían los satélites del sistema de posicionamiento global para sincronizar
todos los receptores del planeta con la hora UTC (Universal Time Coorninated), con una
precisión que puede estar por debajo de 1 microsegundo. Esta capacidad de sincronización
permite que todas las PMU del sistema posean la misma referencia de tiempo lo que hace
posible construir una “etiqueta de tiempo” para cada uno de los datos tomados por cada
PMU del sistema. [2]
16Un pulso por
segundo
Receptor
Contador de
GPS
segundo de
Entradas siglo
analógicas Oscilador de fase
Modem
fija
Filtro anti- Conversor Microprocesador
aliasing A/D fasorial
Fig.3. Diagrama de bloques de una PMU genérica.
Cuando una PMU lee los datos del punto donde está conectada, a este dato o grupo de datos
se le asocia una etiqueta de tiempo que contiene la información del instante en que se
produjo. Adicionalmente, todas las PMU tienen un código de identificación que las
diferencia de las demás, lo que hace que cada vez que llega un dato, el receptor sabe de
dónde proviene y cómo lo debe almacenar. [2]
3.4. Concentrador de datos
El concentrador de datos (PDC, por sus siglas en inglés), se encarga de almacenar los datos
provenientes de las PMU, rechazar datos corruptos, alinear las estampas de tiempo y crear
un registro coherente de los datos recibidos simultáneamente del sistema. En el
concentrador de datos se almacena la información recibida para tenerla disponible en el
momento en que se requiera, ya sea para análisis de comportamientos históricos del sistema
o para estudiar eventos que pudiesen presentarse. [2]
En la Fig. 4.[2] Los elementos del nivel más bajo son subestaciones que pueden estar a
grandes distancias unas de otras, de las cuales toman datos las PMU, luego, la información
se dirige hacia un concentrador de datos local y de allí hacia el PDC principal conocido
como Super PDC. Nótese que los flujos de información se muestran en dos direcciones,
esta es una de las características más diferenciadoras del uso de las PMU en comparación
con los dispositivos que se usan en la actualidad. La bidireccionalidad en las
17comunicaciones puede ser utilizada para enviar comandos de configuración a los
dispositivos de medición. [2]
Super
concentrador
de datos
Concentrador Concentrador
de datos de datos
Aplicaciones
PMU PMU PMU PMU PMU PMU
Almacenamiento de datos
PMUs ubicadas en subestaciones
Fig. 4. Estructura de un sistema de monitoreo basado en PMU.
Ya que el flujo de los datos puede ocupar una gran parte de la red y saturarla, debido a que
la tasa de envío desde la PMU, para sistemas de 60 Hz, puede llegar a las 30 muestras por
segundo [5], es importante que se disponga de una red lo suficientemente robusta,
preferiblemente dedicada únicamente a las PMU para evitar pérdidas de datos por
limitaciones de capacidad en las líneas de comunicación.
3.5. Normas y protocolos
La normatividad dedicada a las PMU inició alrededor de 1995 [2] cuando en el mercado se
encontraban Unidades de Medición Fasorial de diferentes fabricantes, lo que llevó a la
construcción de normas y protocolos que permitieran la interoperabilidad entre PMU de
diferentes marcas.
Inicialmente, hubo normas que indicaban los requerimientos para el manejo de la
información, pero con el tiempo se descubrió que presentaban problemas cuando la
18frecuencia de operación se alejaba de la nominal. A partir de allí la IEEE inició estudios
para crear una norma que eliminara esas falencias y fuera confiable para implementar en
cualquier sistema [2]. Así, se logra crear la norma IEEE C37-118 que es la que rige todos
los aspectos operativos básicos de las PMU, como los protocolos de comunicación, tasas de
transmisión de datos, formas de empaquetamiento de la información, entre otras
características necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas basados en PMU.
[5] Cabe indicar que la norma no se refiere al comportamiento que deben tener las PMU
ante un evento de tipo transitorio en el sistema.
En la Fig. 5. [5] Se muestra la estructura de los datos que describe la IEEE C37-118 para el
envío de la información desde las PMU hacia el PDC.
En cuanto a la normatividad que se debe aplicar en las subestaciones para la
implementación de sistemas de monitoreo basados en PMU, se puede mencionar que la
norma IEC 61850 es la más aceptada aunque no es la más implementada, precisamente
porque los sistemas de monitoreo con PMU aún no se masifican, lo que se espera cambie
para los años que vienen. [2]
Fig. 5. Estructura de los datos en el paquete enviado desde la PMU según el protocolo IEEE C37-
118.
3.6. Aplicaciones potenciales de las PMU
Entre las aplicaciones potenciales de las PMU se pueden mencionar las siguientes: [2]
3.6.1. Medición de frecuencia y magnitud de fasores.
3.6.2. Estimación de estados.
3.6.3. Predicción de inestabilidad.
3.6.4. Relés adaptativos.
193.6.5. Control mejorado.
3.6.6. Esquemas especiales de protección.
3.6.7. Análisis de contingencias.
3.6.8. Estudios de estabilidad transitoria.
4. El concentrador de datos fasoriales, OpenPDC
4.1. Antecedentes
“TVA (Tennessee Valley Authority) comenzó el desarrollo de un concentrador de datos
(PDC, por sus siglas en inglés) en 2004, con el fin de avanzar en los esfuerzos de la
Eastern Interconnection Phasor Project (EIPP). Con la ayuda de este sistema la EIPP
continuó su crecimiento, ahora está bajo la supervisión de la North American Electric
Reliability Corporation (NERC) y ha sido expandida como la North American
Synchrofasor Iniciative (NASPI). La TVA ha puesto este PDC a disposición del público
como un proyecto de código libre llamado OpenPDC.
Las mediciones fasoriales complementan los sistemas de control de las empresas de
electricidad tradicionales a la vez que miden información en la red con el fin de determinar
su estado. La información del sistema eléctrico es muestreada a muy altas velocidades con
una tasa de envío de los valores medidos de 30 veces por segundo. Cada medición lleva
una etiqueta de tiempo precisa tomada de satélites GPS de manera que la red puede ser
analizada en un momento específico (sincronizado). El avance en el uso de estos
sincrofasores es considerado como uno de los próximos pasos más importantes del
mejoramiento de los sistemas de potencia.
TVA estuvo entre los pioneros en el uso de los sincrofasores habiendo instalado sus
primeras PMUs en 1993. TVA actualmente recolecta información de más de 120 PMUs a
lo largo de la mitad oriental de Norte América. Los datos fluyen continuamente hacia el
super PDC de la TVA desde lugares que van desde Miami, Florida, hasta Manitoba,
Canadá.” [6]
204.2. Acerca del concentrador de datos fasoriales
“El Open Source Phasor Data Concentrator (OpenPDC) es un sistema que es usado para
manejar, procesar y responder a cambios dinámicos en flujos de datos fasoriales de rápido
movimiento. Más específicamente, el OpenPDC puede procesar cualquier tipo de dato que
pueda ser descrito por valores medidos y etiquetados con una estampa de tiempo. Estos
valores medidos simplemente son cantidades numéricas que han sido adquiridas en un
dispositivo fuente y son típicamente llamados puntos, señales, eventos, series de tiempo o
mediciones. Ejemplos de las mediciones incluyen temperatura, voltaje, vibración,
ubicación, luminosidad y, por supuesto, fasores. Cuando un valor es medido, una etiqueta
de tiempo exacta es tomada, generalmente usando un reloj GPS -por precisión-. El valor,
junto con su estampa de tiempo es entonces enviado hacia el OpenPDC donde pueden ser
almacenados con otras medidas entrantes de manera que cualquier acción pueda ser
tomada sobre un segmento completo de datos que fueron medidos exactamente en el mismo
instante de tiempo.
Aunque el sistema fue especialmente desarrollado para manejar flujos de sincrofasores en
tiempo real y generar secuencias de datos concentrados “organizados temporalmente”
usando protocolos normalizados, su diseño básico, completamente modular, hace del
sistema un motor de procesamiento de flujos distribuidos de propósito general. Este diseño
de sistema adaptativo hace simple de integrar al OpenPDC con otros sistemas que se
podrían usar para ayudar a gestionar y archivar secuencias de datos de eventos (por
ejemplo, la plataforma de Microsoft StreamInsight CEP, de historicos OSIsoft PI, etc.). El
OpenPDC tendrá un amplio rango de usos fuera de los sincrofasores donde el flujo de
datos medidos en tiempo real necesita ser procesado y archivado, por ejemplo: el uso de
energía del consumidor (Smart-Grid), medición sísmica, seguimiento de ubicación de alta
velocidad, monitoreo de cambios rápidos de temperatura, aplicaciones de vigilancia,
procesamiento de redes de tráfico, etc.” [6]
En la Fig. 6. Se muestra cómo se relacionan los adaptadores de entrada, acción y salida con
los flujos de datos. [6]
21Fig. 6. Relación entre los adaptadores de entrada, acción y salida con los flujos de datos.
4.3. Características
“El OpenPDC es un completo sistema de software Concentrador de Datos Fasoriales
diseñado para procesar flujos de datos en tiempo real.”[12]
Es una herramienta que contiene un conjunto de elementos que hace que para los nuevos
desarrolladores de herramientas de monitoreo basados en PMU sea muy fácil iniciar su
tarea, ya que con la ayuda de su bloque de librerías, basadas en .NET, se pueden llevar a
cabo las operaciones más complicadas de comunicación, recepción y almacenamiento de
datos en tiempo real.
En el caso de la comunicación, las librerías están diseñadas para soportar diferentes tipos de
protocolos, entre los que se encuentran el IEEE C37-118, IEEE 1344, SEL FastMessage,
22Macrodyne, y los protocolos F-Net de Virginia Tech. [12] Lo que permite una gran
versatilidad a la hora determinar cuál es el protocolo adecuado para cada aplicación.
También es un software que permite la escalabilidad ya que soporta la arquitectura
Multinodo Distribuida, dirigida a usuarios que necesiten alta disponibilidad y rendimiento.
Además, el almacenamiento de datos, soporta varios formatos de archivos históricos tales
como OSIsoft PI Historian y la mayoría de los sistemas de datos relacionados. Por otro
lado, las estadísticas de rendimiento son registradas cada 10 segundos e incluyen latencia,
calidad de los datos, y errores de código, así como estadísticas para los flujos de salida y
entrada. [12]
Los flujos de datos entre la fuente (la PMU que registra las mediciones) y el concentrador
se deben llevar a cabo siguiendo los protocolos adecuados, de manera que la información
capturada pueda ser accesada fácilmente, por ejemplo, para el caso del protocolo IEEE
C37-118, se crean paquetes que contienen información acerca de la identificación de la
PMU de donde provienen, el valor de frecuencia en el momento de la medición, el grupo de
datos (voltajes y corrientes) y la estampa de tiempo.[5] Esta última se logra gracias a la
capacidad de sincronización con el GPS.
Según [12], la próxima versión del OpenPDC (Versión 1.5) contará con nuevas
características entre las que se pueden mencionar las siguientes:
4.3.1. Inclusión del servicio OpenALARM para mejorar las características de
vigilancia y envío de E-mails y otras notificaciones del sistema o errores en los
datos.
4.3.2. Conmutación dinámica a una conexión secundaria de comunicaciones en caso
de falla de la conexión principal.
4.3.3. Soporte para la revisión 2 de la IEEE C37-118.
4.3.4. Soporte para la actualización dinámica de adaptadores sin necesidad de reiniciar
el OpenPDC.
235. GENERALIDADES DE LAS PROTECCIONES EN SISTEMAS DE
POTENCIA
5.3. Contextualización
“Las protecciones son la rama de la ingeniería eléctrica de potencia que tiene que ver con
los principios de operación y de diseño de los equipos (llamados relés o relés de
protección) que detectan condiciones anormales del sistema, e inician acciones correctivas
tan rápido como sea posible con el fin de regresar el sistema de potencia a su estado
normal.” [7]
Para entender lo que es un sistema de protecciones es necesario comentar que la forma
como se genera, transmite y distribuye la potencia eléctrica a lo largo de una red, y cómo
llega hasta los tomacorrientes de nuestra casa sin importar la hora, el día, el clima y
cualquier factor que se quiera tener en cuenta, determinan el tipo de sistema relé, y la
coordinación de protecciones que se tendrá en cierta sector de la red.
Detrás de que se pueda usar la energía en nuestras casas está todo un sistema que requiere
control, operación y mantenimiento y todo lo que conlleva atender con la mayor
confiabilidad y seguridad posible la demanda energética de un hogar, un municipio, una
región o un país entero. Aquí es donde entran los sistemas de protecciones, que junto con
todos los demás sistemas de la red entregan de manera adecuada (frecuencia, magnitud,
etc.) la energía al usuario final.
Es así como un sistema de protecciones se programa para detectar y despejar fallas en las
redes eléctricas además de que mantiene la integridad de los equipos interconectados
separándolos del resto del sistema en caso de operación inadecuada que pueda resultar
riesgosa para sí mismo o los demás componentes con los que interactúa. El despeje de las
fallas debe ser muy rápido, del orden de los milisegundos, lo que hace que el ser humano
esté inhabilitado para intervenir en la operación de estos dispositivos.
A partir de lo anterior, podemos mencionar que un buen sistema de protecciones debe
obedecer a las siguientes premisas: diagnóstico correcto del problema, alta velocidad de
24respuesta y mínima afectación del sistema de potencia. [7] Estos objetivos se deben lograr
en todas las instancias del sistema de potencia (generación, transmisión y distribución), ya
que si el sistema está interconectado, la falla en un equipo puede llevar al colapso de toda la
red.
5.4. Características de un sistema de protecciones
Un buen sistema de protecciones debe tener las siguientes características [7], [8]
5.2.1. Sensibilidad. Capacidad de detectar pequeñas variaciones alrededor del punto de
operación con la mínima zona de indefinición posible.
5.2.2. Selectividad. Capacidad del dispositivo de protección de operar sólo para las
fallas para las cuales está programado operar y restringirse ante otras, que
aunque las detecta, no deberían activar su función de protección.
5.2.3. Rapidez. Capacidad de los dispositivos de protección de actuar en el menor
tiempo posible para despejar una falla u operación anormal del sistema.
5.2.4. Confiabilidad. Probabilidad de operar correctamente durante un periodo de
tiempo.
5.2.5. Seguridad. Baja probabilidad de que un sistema opere inadecuadamente.
5.3. Protecciones principales y de respaldo.
Una protección de respaldo se encarga de dos cosas, la primera, operar en caso de que la
protección principal no lo haga durante una falla, y la segunda, proteger los dispositivos
que la principal no logra cubrir por la ubicación de los transformadores de medida. [8]
Las protecciones de respaldo pueden ubicarse en la misma subestación donde se encuentra
la principal o en una adyacente y su tarea es desconectar todas las fuentes de alimentación
hacia una falla no despejada por la protección principal. Ahora, se mencionarán las
características que debe cumplir una protección de respaldo para que su tarea sea cumplida
de manera efectiva. [8]
255.3.1. “Reconocer todas las fallas que ocurren dentro de su zona de protección”.
5.3.2. “Detectar cualquier elemento en falla en la cadena de protecciones incluyendo
los interruptores”.
5.3.3. “Iniciar el disparo de la mínima cantidad de interruptores necesaria para
despejar la falla”.
5.3.4. “Operar lo suficientemente rápido para mantener la estabilidad del sistema,
evitar daños en los equipos y mantener la continuidad del servicio”.
5.4. Protecciones de las líneas de transmisión
Las protecciones en los sistemas de potencia deben ser seleccionados según el elemento
que se vaya a proteger, además, se debe tener cuidado con la respuesta del elemento de
protección a los periodos transitorios, “particularmente los relés de protección utilizados
en las líneas de transmisión.” [8]
Los siguientes son algunos factores para tener en cuenta al momento de seleccionar la
protección para una línea de transmisión. [8]
5.4.1. Tipo de circuito. Cable, línea aérea, una línea, líneas paralelas, etc.
5.4.2. Función e importancia de la línea. Qué efecto tiene la línea en la continuidad del
servicio, tiempo que se requiere para despejar una falla, nivel de tensión, etc.
5.4.3. Compatibilidad. Los equipos que se conecten deben ser compatibles con los
otros conectados en la línea o sistemas adyacentes.
Algunas de las protecciones más comunes para las líneas de transmisión son, relés de sobre
corriente, relés diferenciales de línea, relés de distancia, relés piloto, [7], [8] entre otras.
5.5. Protecciones de distancia
Un relé de distancia responde a las variaciones de la relación
⁄ (4.1)
26Dónde:
: Corriente medida en la rama.
: Voltaje medida en el nodo.
: Impedancia aparente de la línea de transmisión donde está ubicado el
equipo de medida.
La ecuación anterior relaciona el voltaje y la corriente vistos desde el nodo donde se están
tomando los datos. Debido a que la impedancia propia de la línea es relativamente
constante, la impedancia calculada con (4.1) representa la impedancia aparente de la línea
en cada instante, la cual varía con el cambio de los flujos de potencia, y comparándola con
la propia, se puede determinar si la línea está en falla o en operación normal. Las ventajas
más importantes de los relés de distancia comparados con los relés de sobrecorriente son:
[8]
5.5.1. Mayor zona de operación instantánea.
5.5.2. Mayor sensibilidad.
5.5.3. Más fáciles de ajustar y coordinar.
5.5.4. No se deben reconfigurar cuando cambian las condiciones del sistema.
La coordinación de los relés de distancia se hace teniendo en cuenta un número
determinado de zonas de protección, en general son 3 (Zona 1, Zona 2 y Zona 3). En
algunos casos se pueden coordinar más zonas dependiendo de las necesidades del usuario
además de una zona reversa que “mira” hacia atrás de donde están los transformadores de
medida.
Las zonas de protección poseen características de actuación particulares, en general, se
configuran como sigue: [13]
5.5.5. Zona 1. 80 a 90% de la impedancia de la línea. Acción instantánea.
5.5.6. Zona 2. 120 a 130% de la impedancia de la línea. Acción retardada (20 a 30
ciclos).
5.5.7. Zona 3. Respaldo para las líneas adyacentes. Acción retardada (60 ciclos).
27En la Fig. 7. se puede ver el alcance de cada una de las zonas. [9]
En general, se tienen varios tipos de características de operación para los relés de distancia,
que se pueden graficar en un plano R-X (Resistencia, Reactancia), y que determina una
geometría específica según la forma que se obtiene y que en algunos casos da su nombre a
la característica particular. Fig. 8. [8]
28Fig. 7. Zonas de protección de un relé de distancia. (a) Diagrama distancia-tiempo. (b) Diagrama en
el plano R-X.
Fig. 8. Características de operación de los relés de distancia. (a) De impedancia o
circular. (b) Característica Mho. (c) Característica de reactancia. (d) Característica
poligonal o cuadrilateral.
296. SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
6.1. Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
Todos los sistemas productivos hoy en día necesitan alguna forma de relacionarse con el
operador que trabaja dando las órdenes para que opere de una u otra manera, puede ser
mediante palancas, botones o cualquier tipo de elemento que permita enviar una señal para
iniciar, finalizar o repetir un proceso dentro de la cadena de producción. Además, no sería
admisible que si la sección de producción que se quiere activar estuviese demasiado alejada
de la posición del operador, este deba desplazarse hasta allí con el fin de dar la orden
necesaria. Lo anterior impulsó la aparición los sistemas de mando remoto que en su nivel
más básico están formados por botones, palancas, indicadores luminosos, etc., y que
ayudan a acelerar los procesos productivos dentro de los sistemas que requieren
relacionarse con un operador para su funcionamiento.
Las interfaces entre los operadores y los sistemas permiten más que la activación de algún
dispositivo. También ayudan a la interacción entre las variables y los elementos de control
que están involucrados, de manera que en todo momento se pueda conocer su estado y su
evolución en el tiempo.
La representación gráfica de los subsistemas y la interacción entre ellos es de vital
importancia para la comunicación con los usuarios. De allí que las HMI siempre buscan
representar de la manera más intuitiva posible los sistemas a los que están conectados, de
tal modo que sea una representación fiel de la realidad y que permita tener acceso a las
variables que se desean controlar o manipular de manera sencilla, rápida y efectiva.
Hoy en día, la mayoría de las HMI son desarrolladas en ambientes virtuales bajo lenguajes
como Visual C++, Visual Basic, LabVIEW, etc. [3] buscando la mayor versatilidad posible
con el fin de que el usuario pueda incluir o retirar elementos en caso de expansiones o
modificaciones del sistema real. Además de que se tiene la posibilidad de usar
instrumentos virtuales y elementos de mando remoto que permitan la visualización y la
operación remota de los componentes del sistema.
30En los centros de control de sistemas potencia, es común encontrar un gran número de
pantallas con la representación esquemática de las redes, generadores, cargas y flujos de
energía, de manera que los operadores pueden visualizar en todo momento las variables y
sus comportamientos y así determinar el estado y la posible evolución del sistema en el
tiempo. Hoy en día los sistemas de relación hombre máquina más usados son del tipo
SCADA.
6.2. Sistemas SCADA
“Damos el nombre de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition o Control con
supervisión y Adquisición de Datos) a cualquier software que admita el acceso a datos
remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de comunicación necesarias
en cada caso, el control del mismo”. [10]
De lo anterior, vemos que no sólo se trata de un elemento de control, sino que es una
herramienta completa que permite la interacción de todos los componentes del sistema,
desde la medición, pasando por la visualización, hasta la comunicación y la operación que
incluyen el usuario como agente activo de los procesos de monitoreo y control del sistema.
“Un entorno SCADA comprende una red de comunicaciones ampliamente distribuida
espacialmente, la cual es utilizada principalmente para el control remoto y monitoreo de
las condiciones de operación de los dispositivos ubicados en terreno. En una red SCADA,
la información es recolectada vía una Unidad Terminal Remota (RTU, del inglés Remote
Terminal Unit) tipo PLC (del ingl´es, Programmable Logic Controller ), DCS (del inglés,
Distributed Control System) o IED (del inglés, Intelligent Electronic Device) y
posteriormente transferida por medio de una red de comunicaciones hacia una o varias
Estaciones de Control Central (ECC) para su análisis. La información analizada es
mostrada de manera conveniente a varios operadores de la planta, los cuales pueden
tomar decisiones de control sobre el proceso de manera remota”. [3]
31Se puede decir que los sistemas SCADA se dedican especialmente a la supervisión y
mando de los sistemas, donde se destacan algunos objetivos como: [10]
6.2.1. Economía. La posibilidad de acción remota sobre los dispositivos permite
ahorrar costos de traslados, de riesgos, y de personal, entre otros.
6.2.2. Accesibilidad. Se puede tener toda una planta con cientos de componentes a
la distancia de un clic, además de que desde el escritorio es posible iniciar,
detener y configurar la operación de los dispositivos a la vez que se tienen
registros de todas las variables relevantes en el proceso.
6.2.3. Mantenimiento. El acceso a datos y la posibilidad de almacenamiento de los
mismos permite hacer un planeamiento eficaz de las intervenciones sobre los
componentes del sistema, aumentando la productividad de toda la planta.
6.2.4. Gestión. La disposición virtual de los datos permite su almacenamiento y
posterior revisión con el fin de llevar a cabo estudios estadísticos,
tabulaciones, etc., lo que permite caracterizar los sistemas y conocer sus
comportamientos en el tiempo.
6.2.5. Flexibilidad. Permite la modificación del mímico del sistema aun cuando en
el sistema real no se halla llevado a cabo ningún cambio.
6.2.6. Compatibilidad. En la actualidad se busca que todos los sistemas de tipo
SCADA sean compatibles entre sí para evitar problemas a la hora de
interconectarlos. De lo contrario podría desatarse un caos en los procesos.
En los sistemas de potencia, se acuñó el término EMS/SCADA (EMS: Energy Management
System) que mejora los sistemas SCADA dedicados a la supervisión y control de sistemas
eléctricos haciéndolos más versátiles a la hora de presentarse expansiones. Estos sistemas
tienen algunas características importantes dentro de las que se pueden mencionar las
siguientes: [11]
6.2.7. Expansibilidad y flexibilidad.
6.2.8. Conformidad con las normas internacionales.
6.2.9. Alta confiabilidad.
326.2.10. Alto rendimiento y funcionalidad.
6.2.11. Interfaz humana de alto nivel.
Algunos beneficios de la implementación de EMS/SCADA son: [3]
6.2.12. Almacenamiento de gran cantidad de datos.
6.2.13. El usuario puede seleccionar la manera como desea ver los datos.
6.2.14. Miles de sensores distribuidos pueden conectarse al sistema.
6.2.15. El operador puede incorporar datos de simulación al sistema.
6.2.16. Se puede recolectar muchos tipos de información (Variables diferentes a las
eléctricas).
6.2.17. Simplicidad en la operación del sistema.
6.2.18. Posibilidad de implementación de alarmas.
6.2.19. Todo el sistema en una misma pantalla.
6.3.Futuro de los sistemas EMS/SCADA
Dentro de los desarrollos dirigidos al mejoramiento de los sistemas EMS/SCADA se
pueden encontrar los siguientes: [3]
6.3.1. Mejoramiento de los sistemas de comunicación para lograr mayores tasas de
transferencia de datos.
6.3.2. Mejoramiento de las características gráficas con el fin de hacer que la
interfaz hombre-máquina sea más intuitiva y más sencilla, buscando
aumentar las velocidades de respuesta y aumentar la seguridad en el sistema.
6.3.3. Estandarización de los protocolos de comunicación haciendo compatibles
todos los tipos de información que fluyen en el sistema.
6.3.4. Mejoramiento en la capacidad de gestión de los recursos distribuidos en la
red eléctrica, ya que los sistemas masivos de generación de energía
eventualmente darán paso a las pequeñas generadoras locales.
336.3.5. El avance en velocidad y procesamiento de las computadoras actuales
permite que los sistemas EMS realicen análisis de datos más veloces y en
mayor cantidad.
347. APLICACIÓN
Fig. 9. Interfaz gráfica de la aplicación.
7.1. Motivación
El desarrollo de la aplicación que se muestra en la Fig. 9 fue impulsado por la importancia
que están tomando las Unidades de Medición Fasorial como elementos de monitoreo en los
sistemas eléctricos de potencia alrededor del mundo. Aunque es sabido que las PMU son
usadas desde los años 90 para medir las variables de algunos sectores de los sistemas de
potencia en Estados Unidos y Europa como proyectos experimentales y de investigación,
[6] aún no son una tecnología que tenga un gran lugar dentro de los sistemas de
supervisión y control de las empresas de energía en el mundo.
35Hoy en día se están llevando a cabo investigaciones sobre el sistema interconectado
colombiano con el fin de estudiar la posible implementación de PMUs como dispositivos
principales de monitoreo, [14] impulsados por el hecho de que estos elementos permiten
una mejor observabilidad sobre las redes de energía, ya que no sólo miden la magnitud de
las variables, como se hace actualmente, sino que también miden desfases entre ellas. Lo
anterior permite componer fasores de voltaje y corriente a la vez que con estos últimos se
pueden obtener las demás variables como potencias e impedancias, que describen por
completo el comportamiento y los flujos de energía del Sistema Interconectado Nacional
(SIN).
A partir de este interés, y dentro de las necesidades de las investigaciones, aparecen
requerimientos de desarrollos que permitan mostrar la potencialidad del uso de las PMU,
además de propulsar los sincrofasores como una excelente representación de las variables
eléctricas en el monitoreo del estado de las redes. De lo anterior, se puede mencionar que
debido que los fasores son el ente matemático básico para el análisis de circuitos eléctricos
en AC en estado estable, los sincrofasores aventajan en utilidad a la medición de
magnitudes que realizan los sistemas convencionales, aumentando la observabilidad de
algunos comportamientos de los sistemas de potencia como por ejemplo el sentido de los
flujos de energía en una red interconectada, como en el caso de Colombia.
7.2. El OpenPDC en la aplicación
El OpenPDC es la base de la aplicación desarrollada, ya que de allí se obtuvieron las
librerías fundamentales que recogen la información empaquetada según el protocolo IEEE
C37-118 que llega desde las PMU. Después de recibir los datos, los valores son adquiridos
en el código del programa para realizar los cálculos de potencias, voltajes, corrientes
impedancias y demás, como se muestran en la interfaz de usuario, Fig. 9. El uso de las
librerías es posible gracias a la modalidad de código libre del OpenPDC. [6]
Fueron cuatro las librerías necesarias para que la aplicación llevara a cabo las tareas de
reconocimiento de las PMU (por medio de datos de identificación que llegan en el
36paquete), adquisición de valores de frecuencia, voltaje, corriente y sus respectivos ángulos,
y adquisición de la estampa de tiempo. Las librerías utilizadas fueron:
7.2.1. TVA.Communication.dll.
7.2.2. TimeSeriesFramework.dll.
7.2.3. TVA.Core.dll.
7.2.4. TVA.PhasorProtocols.dll.
Para determinar cuáles eran las librerías necesarias para que la aplicación funcionara
correctamente se llevaron a cabo varias pruebas, las cuales consistían en realizar sencillos
programas en el ambiente de desarrollo de Microsoft Visual C# 2010 Express, siguiendo las
indicaciones de la página de CodePlex acerca de los primeros pasos para usar los archivos
del OpenPDC. Estas aplicaciones básicas permitían comparar los valores traídos desde las
PMU con los que llegaban a través del sistema SCADA del Centro Nacional de Despacho
(CND) con el fin de determinar la confiabilidad de los datos.
7.3. Información en modo texto
La aplicación presenta una Interfaz de Usuario (IU) con la cual el operador puede
interactuar para verificar visualmente los datos y los comportamientos de las variables
monitoreadas.
En la Fig. 10 se puede ver una sección de la IU que está conformada por un grupo de
cuadros de texto que informan al usuario acerca de las variables, sus magnitudes, estado de
la conexión, tipo de información mostrada, errores de conexión en caso de presentarse,
advertencias si alguna PMU tiene problemas con el envío de los datos, entre otras
características.
Su principal función es mantener enterado al operador en cuanto al comportamiento del
sistema además de que permite un almacenamiento de datos de hasta 60 muestras, con el
fin de que se pueda indagar respecto del comportamiento reciente de las variables.
37En este sector también se encuentran los botones dedicados a la conexión, desconexión
entre el programa y la red de datos, así como la selección del formato en que se desea
visualizar la información.
Fig. 10. Bloque de la IU que muestra la información en modo texto.
En la Fig. 10 se pueden observar varios campos que poseen nombres específicos, tales
como:
7.3.1. PMU: es un menú desplegable que permite seleccionar la PMU de la
cual se desea recibir datos. Se muestra el identificador de la PMU (ID) y
su nombre.
387.3.2. Zcrítica: permite seleccionar un valor, en porcentaje, que será el valor de
alarma para comparar con la impedancia aparente. El valor de ZCrítica
será tratado con más detalle en una sección posterior.
7.3.3. AngCrítico: permite seleccionar el valor de ángulo máximo, en grados,
permitido entre dos fasores de voltaje antes de producir una alarma. El
valor de AngCrítico será tratado con más detalle en una sección
posterior.
7.3.4. Delay: aquí se selecciona el tiempo, en segundos, entre grupos de datos
que llegan de la red.
7.3.5. Advertencias: indica cuales de las PMU tienen problemas con el envío
de la información, puede ser por conexión o pérdida de datos.
7.3.6. S: selecciona entre mostrar la potencia monofásica o trifásica en el
simulador de relé de distancia.
7.3.7. V: selecciona entre mostrar el voltaje de fase o de línea en el simulador
de relé de distancia.
Además, cerca de cada uno de los elementos de este bloque se encuentra el objeto “[?]”,
sobre el cual el usuario puede dar clic para obtener ayuda e información acerca de ese
campo específico en caso de necesitarla.
7.4. Radar de voltajes
En la Fig. 11 se puede ver la imagen del radar de voltajes. En éste se muestran los fasores
de voltaje y su comportamiento en tiempo real.
La imagen del radar contiene un grupo de circunferencias (de color negro) que representan
0.5 y 1 en “por unidad” (p.u.) de la magnitud de los fasores de voltaje para niveles de 230
KV de la red de transmisión. Además, se puede ver un par de circunferencias rojas
adicionales que demarcan los límites permitidos de la variación del voltaje para niveles de
230 KV en Colombia, estos límites son ±10% del voltaje nominal.
El bloque de radar de voltajes contiene los siguientes cuadros:
397.4.1. Graficar: este recuadro contiene los nombres de las PMU que están
conectadas a la red. Su función es permitir al usuario la selección de las
PMU que desea ver en el radar de voltajes.
7.4.2. Ref: es un menú desplegable que permite al usuario seleccionar cuál será
la PMU que servirá de referencia para las otras cuyos fasores se están
graficando en el radar. Es decir, el usuario define cual PMU tendrá
ángulo de cero grados de manera que los desfases de las demás sean
medidos respecto a esa PMU.
40Fig. 11. Radar de voltajes.
7.4.3. Color de fasores: muestra qué color de fasor corresponde a cada una de
las PMU en el gráfico del radar de voltajes.
Además, cerca de cada uno de los elementos de este bloque se encuentra el objeto “[?]”,
sobre el cual el usuario puede dar clic para obtener ayuda e información acerca de ese
campo específico en caso de necesitarla.
41Adicionalmente, el gráfico del radar permite interactividad con el usuario. En la Fig. 12 se
pueden ver los dos tipos de interacción posible con el radar. El primero, detiene el
movimiento de los fasores mediante el clic derecho del mouse con el fin de que el operador
pueda observar en detalle la imagen congelada en un instante específico, el segundo,
permite que a partir del botón principal del mouse, el usuario tenga información de la
magnitud y el ángulo del fasor de interés sobre el cual haga clic.
Fig. 12. Elementos interactivos del radar de voltajes.
En la Fig. 13 [15] se puede ver una explicación gráfica de cómo el ángulo está relacionado
con el flujo de potencia entre dos puntos de una red eléctrica. También se puede observar
que el mayor flujo de potencia ocurre cuando la diferencia angular entre el voltaje del
emisor y receptor es 90°.
42Fig. 13. Flujo de potencia desde una fuente a una carga. Gráfico de la potencia activa transmitida
por la línea en función de la diferencia angular entre el voltaje del emisor y el del receptor.
7.5. Simulador de relé de distancia
Este bloque contiene un elemento completamente interactivo que representa un plano R-X
(Resistencia - Reactancia) donde se grafica la característica Mho del relé de distancia
conectado a la línea que se quiere monitorear. Fig. 14.
Además, también se puede ver un pequeño punto rojo que pareciera trazar una línea sin
sentido. Ese punto representa la impedancia aparente medida en el nodo donde está
conectada la PMU, y la línea desordenada detrás de él es un trazo dejado por los valores
precedentes de impedancia aparente en esa línea.
Los valores de las circunferencias que demarcan las zonas de protección del relé de
distancia dependen de la línea a la cual esté conectada la PMU (aunque no todas las PMU
43están conectadas a líneas de transmisión), esos valores de ajuste fueron obtenidos de las
bases de datos del sistema de protecciones de la empresa dedicada a su control y
supervisión. Esto permite que el simulador cuente con datos reales de operación y pueda
servir de herramienta de diagnóstico para los operadores.
Fig. 14. Simulador de relé de distancia.
44Dentro del simulador de relé de distancia se encuentran un grupo de cuadros de texto,
menús de selección y botones que permiten al usuario interactuar con él.
7.5.1. Línea: muestra los nombres de las subestaciones unidas por la línea de
transmisión a la cual está conectado el relé de distancia que se está
simulando.
7.5.2. PT: es la relación de transformación del transformador de voltaje
conectado al relé de distancia que se está simulando.
7.5.3. CT: es la relación de transformación del transformador de corriente
conectado al relé de distancia que se está simulando.
7.5.4. Z_línea: es la impedancia propia de la línea, en representación
rectangular, a la cual está conectado el relé de distancia que se está
simulando.
7.5.5. Potencia por la línea: muestra los valores de impedancia activa y reactiva
que están fluyendo en tiempo real por la línea de transmisión donde está
conectado el relé que se está simulando.
7.5.6. R: muestra el valor de resistencia de la impedancia aparente de la línea
en tiempo real.
7.5.7. X: muestra el valor de reactancia de la impedancia aparente de la línea
en tiempo real.
7.5.8. Zoom inc: define el paso del zoom que se activa cuando el usuario
mueve el scroll del mouse.
7.5.9. N° de trazos de Z: determina el número de puntos máximo que se
guardarán para trazar la excursión de la impedancia aparente (punto rojo)
como un pequeño histórico de valores de impedancia aparente anteriores.
7.5.10. Zonas: indican el alcance máximo de las circunferencias que demarcan
las zonas de protección del relé que se está simulando.
7.5.11. Visualización: contiene dos cuadros de selección:
 Esc: muestra la escala de cada división, en Ohm por división, en
caso de que la grilla esté activa.
45 Dibujar grilla: despliega una cuadrícula en el área del plano R-X.
Fig. 15.
 Dinámico: cuando está seleccionado, hace que el zoom del cuadro
de gráfico se ajuste automáticamente de manera que se pueda ver la
excursión de la impedancia aparente y las zonas de protección
completamente.
Fig. 15. Grilla del área del gráfico activada.
46Nótese que en la Fig. 15, se están indicando los Ohm por división en el campo “Esc” del
recuadro “Visualización”, esto se incluye con el ánimo de que el usuario tenga una manera
de determinar fácilmente la cuantía de las variaciones de la impedancia aparente mediante
el trazado de su excursión. En la Fig. 16, se muestra un alto nivel de Zoom que permite
observar niveles de variación de impedancia aparente aún más pequeños.
Fig. 16. Nivel de Zoom que permite ver detalles más pequeños de la variación de la impedancia
aparente de la línea donde está conectado el relé que se está simulando.
47En la Fig. 16 se puede ver que el nivel de zoom es de 4.3 Ohm/div, mientras que en la Fig.
15 el zoom es de 41.1 Ohm/div. El zoom es activado por la rueda del mouse, permitiendo
acercamientos y alejamientos del plano R-X en caso de requerir más o menos detalle.
Otra función interactiva que posee este bloque es la de arrastrar el área del gráfico
mediante clic sostenido y arrastrar el mouse, lo que ayuda a enfocar el sector específico que
se quiera visualizar.
Como se puede apreciar, en todas las imágenes del simulador del relé de distancia aparece
una extraña circunferencia roja, más grande que las zonas de protección, con las cuales no
pareciera tener nada que ver. En efecto esta circunferencia no es una zona de protección,
pero si demarca una zona de alarma, no de disparo del relé, sino de aviso al sistema para
indicar que puede estar ocurriendo una condición de operación riesgosa que pudiera
terminar en una apertura de la línea por la actuación de las protecciones. Esta
circunferencia será retomada en una sección posterior.
7.6. Registrador de eventos
Antes de abordar el registrador de eventos se debe tener claro qué se considera como un
evento para esta aplicación.
Existen dos tipos de eventos que la aplicación detecta:
7.6.1. Evento por sobre paso de la impedancia crítica: se refiere al caso en el que la
impedancia aparente es menor que la impedancia marcada por la zona de
alarma (Circunferencia roja). Esta zona de alarma se puede configurar en el
campo “ZCrítica” del bloque de “información en modo texto”.
7.6.2. Evento por sobre paso del ángulo crítico: se refiere al caso en que el
ángulo entre alguno de los fasores de voltaje y el fasor de referencia sea
mayor que el valor fijado en el campo “AngCrítico” del bloque
“información en modo texto”.
48Estos eventos son registrados en un elemento de texto plano, Fig. 17, de manera que puedan ser
consultados durante la operación para observar comportamientos históricos del ángulo y la
impedancia aparente de que se calculan en el código del programa.
En la Fig. 17 se puede ver un listado de eventos que el sistema almacenó mientras se realizaban
pruebas de la herramienta en el Centro Nacional de Despacho (CND).
Fig. 17. Registrador de eventos.
49Cada evento se registra con la información de la PMU que envió el dato que superó las
condiciones de alarma, además de incluir los valores de ajuste de la impedancia y ángulo
críticos, y la estampa de tiempo del instante en que ocurrió el evento.
Al igual que los demás bloques, el de registro de eventos también posee un par de botones
que permiten al usuario realizar la gestión de los datos.
7.6.3. Borrar: elimina todos los datos del registrador de eventos que se hayan
almacenado hasta el momento. En la Fig. 18 se puede ver la ventana
emergente que se asegura que el usuario no borre los datos por
accidente.
7.6.4. Exportar: permite que el usuario almacene en un archivo *.txt la
información de los eventos registrados hasta el momento. El archivo
tiene formato separado por comas de manera que se puede importar
desde algún programa especializado para realizar análisis de los datos,
por ejemplo Microsoft Excel. En la Fig. 19 se muestra la ventana
emergente que indaga al usuario sobre la ubicación en la cual desea
guardar el archivo.
Fig. 18. Ventana emergente para evitar borrado accidental de datos.
50Fig. 19. Ventana emergente que permite guardar el registro de eventos.
7.7. Cuadro de alarmas
El cuadro de la Fig. 20 muestra las alertas que se van almacenando como históricos en el
registrador de eventos, este cuadro solamente aparece en el momento en que se produzca un
evento, en caso contrario permanecerá invisible para el usuario.
51Fig. 20. Cuadro de alarmas.
7.8. Propuesta de sistema de alarma
Si se hace una revisión exhaustiva de la zona de alarma circular que se propone en el simulador de
relé de distancia (círculo rojo de la Fig. 14.), se puede pensar que este tipo de geometría no es la que
mejor representaría una zona de alarma ya que no tiene en cuenta la asimetría respecto a los ejes
coordenados de la característica del relé tipo Mho.
Si se observa detenidamente, no hay una influencia equivalente sobre las zonas de protección del
relé cuando la impedancia aparente se acerca por los cuadrantes I o II en comparación con los
cuadrantes III y IV. Esto indica que se debe hacer un estudio más profundo para determinar de una
manera confiable la zona de alarma dependiendo de cada cuadrante.
En las figuras 21 y 22 se puede ver una propuesta para la definición de las zonas de alarma de cada
cuadrante, llamada “Zonas Representativas”, que pueden ser determinadas mediante desarrollos
teóricos obtenidos de investigaciones de las empresas interesadas o mediante la experiencia de los
operadores del sistema de protecciones.
En la Fig. 22 se muestra la zona resultante de la superposición de las zonas representativas
de los cuadrantes individuales.
52X X
R
R
(b)
(a)
X X
R
R
(c) (d)
Fig. 21. Zonas representativas de los cuadrantes. (a) Zona representativa del cuadrante I. (b) Zona
representativa del cuadrante II. (c) Zona representativa del cuadrante III y IV. (d) Superposición de
las zonas representativas de todos los cuadrantes.
X
R
Fig. 22. Zona de alarma resultante.
53Lo anterior indica que la superposición de las “zonas representativas” de cada cuadrante
pueden formar una zona mucho más específica que represente mejor los niveles de
impedancia permisibles antes de que aparezca alguna alarma por sobre paso de la
impedancia crítica.
548. USOS POTENCIALES DE LA APLICACIÓN
El desarrollo de herramientas como ésta ayuda a que la percepción de la utilidad de las
PMU mejore en las empresas del sector eléctrico mundial impulsando el interés por la
investigación y el desarrollo de estos dispositivos. Además, con el advenimiento de las
llamadas “Smart Grids” las PMU tendrán un papel muy importante en los sistemas de
supervisión y control de las redes de energía. La Fig. 22 [16] muestra un modelo de Red
Inteligente (Smart Grid) basada en dispositivos de medición fasorial donde se presenta un
flujo bidireccional de información y energía.
Se pueden mencionar algunas de las potencialidades de la aplicación desarrollada:
 Estimación de estados.
 Supervisión y control de los elementos del sistema en tiempo real.
 Análisis de variabilidad de los componentes del sistema.
 Estadísticas de operación.
 Históricos de operación.
 Análisis post operativos.
 Registro de eventos.
 Implementación en Smart Grids.
 Alertas preventivas.
 Plataforma base para nuevas tecnologías con PMU.
55Fig. 22. Modelo de Red Inteligente (Smart Grid) basada en las PMU como dispositivos de
monitoreo.
569. CONCLUSIONES
 En este trabajo se desarrolló una interfaz de usuario para monitorear en tiempo real las
principales variables eléctricas de algunos nodos del sistema de transmisión con base en
la información entregada por los sincrofasores provenientes de las unidades de
medición fasorial (PMU).
 El diseño fue concebido con tres campos principales, un radar de voltajes, un simulador
de relé de distancia y un registrador de eventos.
 El radar de voltajes permite visualizar los desfases de los voltajes referenciados a
alguno de ellos, seleccionado por el usuario, además de mostrar gráficamente un fasor
proporcional a la magnitud de cada uno de los voltajes medidos.
 El simulador de relé de distancia despliega gráficamente los parámetros y la impedancia
aparente de la línea seleccionada por el usuario en un relé de característica Mho sobre el
plano complejo R-X.
 El registrador de eventos está diseñado para almacenar datos relacionados con el
sobrepaso de los valores de impedancia y ángulo críticos establecidos por el usuario.
 La información desplegada en la interfaz de usuario permite hacer análisis en tiempo
real de las condiciones de operación del sistema.
 La adquisición de los datos se realiza a través de las librerías obtenidas del software
OpenPDC, de distribución gratuita, que se basa en el protocolo IEEE C37-118 para la
comunicación de los datos.
 La fidelidad de la información entregada en las gráficas y demás campos de la interfaz
dependen de que el sistema no entre en un estado de operación transitorio.
5710. BIBLIOGRAFÍA
[1] Overbye, T.J.; Weber, J.D. "The smart grid and PMUs: Operational challenges and
opportunities," Power and Energy Society General Meeting, 2010 IEEE, 25-29 July
2010.
[2] A.G. Phadke y J.S. Thorp . Synchronized Phasor Measurements and Their
Applications, New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2008.
[3] M. A. Vargas. “Sistema de monitoreo y control remoto para una central micro-
hidráulica.” Tesis para optar por el título de igeniero civil electricista. Universidad de
Chile, Chile, 2008.
[4] Phadke, A.G., Thorp, J.S., and Adamiak,M.G., “A new measurement technique for
tracking voltage phasors, local system frequency, and rate of change of frequency”,
IEEE Transactions on PAS. Vol. 102, No. 5, May 1983, pp 1025–1038.
[5] "IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems," IEEE Std C37.118-2005
(Revision of IEEE Std 1344-1995) , pp.11, 2006.
[6] CodePlex Open Source Community, “OpenPDC grid protection alliance”, Mayo 2012.
[Online]. Available: http://openpdc.codeplex.com/
[7] A.G. Phadke y S.H. Horowitz . Power system relaying, Inglaterra: John wiley & sons
Ltda., 2008.
[8] Artenstein M., Franco R., Giusto A., Hirsch R., Monzón P., Sena C. “Estabilidad de
Sistemas Eléctricos de Potencia.” Internet: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/esep/, [May.
28, 2012].
[9] J.L. Blackburn, T.J. Domin. Protective relaying principles and applications, Boca
Raton: Taylor & Francis Group., 2006.
[10] A. Rodriguez. Sistemas SCADA. Sistemas de visualización industrial, Barcelona:
Marcombo, 2006.
[11] N. Toshida, M. Uesugi, Y. Nakata, M. Nomoto, T.Uchida. (1998). “Open
Distributed EMS/SCADA System.” Hitachi Review. [On-line]. 47(5), pp. 208-210.
Disponible: http://hitachi.com/rev/1998/revoct98/r4_110.pdf [May. 28, 2012].
[12] Grid Protection Alliance, OpenPDC Overview Brochure, CodePlex Project Hosting
for Open Source Software, 2011.
58[13] P. M. Anderson. Power system protection, New York: John Wiley & sons, inc.,
1999.
[14] R. León, J. E. Gómez, J. W. González, G. J. López, M. Osorio, “Sistema de
Respaldo Nacional ante Eventos de Gran Magnitud -- SIRENA”.
[15] J. Bucciero, M. Terbrueggen. Interconnected Power System Dynamics Tutorial,
Virginia: KEMA-ECC INC., 1998.
[16] Fluke Corporation, “Measurement tools at heart of Smart Grid need calibration to
ensure reliability”, Fluke Corporation, Tech. Rep. 4/2010 3780120A D-EN-N, 2010.
59ANEXO A. Artículo para ser presentado en una publicación internacional.
A real-time analysis tool for evaluating outage
risk based on PMU data
1Julián A. Ramírez, 2Ramón A. León, 2Samuel Sánchez, 1Rosa E. Correa
1Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2XM Expertos en Mercados.
which was the foundation for the development of the
Abstract— This paper deals with an informatics software. Besides, it shows the theoretical principle
application which uses the data obtained from Phasor of Mho characteristic relay and its implementation
Measurement Units (PMU) in order to carry out data into the software is also explained. Likewise, the
analysis of electrical variables, based on the libraries features and potentialities of the tool directed to the
obtained from OpenPDC free software. These libraries improvement of the monitoring of the variables in an
are in charge of characterizing the frames coming from
electrical system are presented here. Future
the Net data, which are packed in the source under the
developments that allow improving the
IEEE C37-118 Protocol. The use of libraries is possible
implementation of such a tool in the control centers
thanks to the type of license of free code of the
of the enterprises in charge of the supervision of
OpenPDC. The application is made up of one voltage
radar, one simulator of Mho characteristic of the energy systems are proposed.
distance relay, which is connected to the transmission
line, which is being monitored by the PMU. Besides II. PMU AND ITS APPLICATIONS
showing voltage data, it also shows frequency, currents,
A Phasor Measurement Unit is a device which
and active, reactive, and apparent power, in real time.
measures the variables in an electrical net, such as
As well, it has one event recorder that can save the most
relevant data of the state of the system, when a hazard voltage and current, using a common source of time
operation point is reached. It is the user who can set the for their synchronization in order to deliver the data
warning conditions prior to operating the system. like phasors, which are the base of the analysis of AC
systems under quasi-static conditions. Owing to the
Index Terms— Syncrophasor, PMU, phasor, distance fact that the PMUs have a common reference of time
relaying, Mho characteristic relay, voltage radar. for every variable, then the measurements taken in
several points of the system can be synchronized in
I. INTRODUCTION real time.
T H E implementation of PMU in the electric energy The phasorial data taken by the PMUs are
systems is becoming popular around the world commonly referred as to synchrophasors and thanks
since it is a technology that allows a better to their potential, it is said that PMUs will be one of
observation of the electrical nets. [1] the most important measurement devices in the
Currently, among the most important applications energy systems, in the future.
of PMU the following stand out: a) frequency A PMU uses its capacity of synchronization by
measurement and phasor magnitude; b) state means of a GPS in order to obtain a time reference
estimate; c) instability prediction; d) adaptive relays, for the variables which are being measured by the
[2] etc. The aforementioned criteria served as the PMU and in this way, the angle of the phase among
foundation to start the software development, since them can be determined. The aforementioned can be
they are critical to the operation, supervision, and carried out as a result of the signal of a pulse per
control of an interconnected system, like the second provided by the GPS, which is determined by
Colombian one, in order to make it reliable and the change of the second of the UTC (Universal
secure through the PMU implementation. Time Coordinated) hour, and in doing so, a time
This article deals with some general features of stamp can be delivered by the PMU, including date,
PMU and it describes the benefits of the OpenPDC, hour, minute, and second, in a timely manner of a
microsecond. [2]
60the implementation in many utilities was well
welcome by helping them to improve the supervision
and the observation in their systems.
The data obtained can be sketched in the user
interface that OpenPDC has, which is provided to
users for free, and it is useful to view the behavior of
the system at a given moment.
The OpenPDC uses standard protocols in order to
receive data from PMUs. The supported protocols
are: a) IEEE C37-118; b) IEEE 1344; c) PDCstream
Fig.1. Generic PMU block diagram. [3]
BPA; d) FNET; e) Fast SEL message, and f)
Macrodyne. [6]
The PMU capacity of phasor measurement can be
The aforementioned protocols pack the data in
used in order to implement many applications, which
different ways; in particular, the IEEE C37-118 sorts
could not be achieved with conventional magnitude
it out by sections. Those sections have information
measuring methods. For instance, the angle can be
about the device identification, the captured data and
used to know the flow direction in an electrical net.
the time stamp. [9]
There are several applications where the PMUs are
The libraries used in the software development
the central devices used to the monitoring activity, as
were extracted from OpenPDC’s files. It is possible
such. Some of these include the following: a)
thanks to the free code license of the program. The
frequency measurement and phasor magnitude; b) libraries are: a) TimeSeriesFramework.dll; b)
state estimate; c) instability prediction; d) adaptive TVA.Communication.dll; c) TVA.Core.dll; d)
relays; e) improved control; f) special schemes of TVA.PhasorProtocols.dll. These libraries are
fundamental to the correct operation of the
protection; g) contingency analysis; h) transient
application and they contribute to the development of
stability studies; [2], [4] etc. Furthermore, with the
new tools like the one showed, in this paper. At the
arrival of Smart Grids, PMUs are considered an
same time, the use of those files allow to obtain the
important piece of the measurement and monitoring data packaged in the IEEE C37-118 Protocol format
systems, since they allow a better observation of the and to get the voltage, current, frequency, time stamp
electrical nets. [5] and even more from that arrangement. Furthermore,
the versatility of the C# programming language
III. THE PHASOR DATA CONCENTRATOR, OPENPDC makes the development of this kind of tools easier.
Those data are used as the raw material, in the
The Open Source Phasor Data Concentrator
analysis processes carried out in the software code.
(OpenPDC) allows to store and to observe in a user
interface many kinds of data that can be described by
IV. GENERAL FEATURES ABOUT DISTANCE
a “time stamp” and a “measured value.” The way of
PROTECTION
doing it allows the data to be temporally
discriminated in order to create evolution system The distance protection operation is based on the
registers. The “measured value” is only a figure, one measurement of the apparent impedance, which is
magnitude; meanwhile the “time stamp” contains viewed from the point where the measuring device is.
information about the data generation instant with up The impedance is computed by the ratio between
to 1 microsecond accuracy. voltage and current, measured at that point. [8] The
OpenPDC starts in 2004 when the Tennessee result is generally different from that of the proper
Valley Authority (TVA) developed a Phasor Data line impedance and it accounts for the power flows in
Concentrator (PDC) for the Eastern Interconnection the transmission line, at every moment.
Phasor Project (EIPP). Afterwards, the PDC turned In order to graphic the apparent impedance of a line,
out to be a free code project by the TVA and it was it is common to use an R-X plane, where R stands for
called OpenPDC. TVA was pioneer in the use and the real part and X refers to the imaginary part, as it
the application of Phasor Measurement Units when
is shown in the equation (1).
TVA installed the first PMU back in 1993. [6]
Since then, the development of the PMU ̅
technology was growing up and thanks to today’s
powerful computers and their big storage memory,
61Where Z can be calculated according to equation OpenPDc software, the informatics tool is described
(2), bearing in mind that the voltage and the current as follow:
are measured at the node where the relay is located.
The initial stage was the recognition and the
detection of the potentialities of the OpenCD
̅ libraries, the type of data that could be manipulated
̅ with them, and the interactional level which can be
̅
achieved with the data. Initially, elementary
applications were implemented in the Microsoft’s
The graphic characteristic in the R-X plane which
“Visual C# 2010 Express” development
defines the protection zones of the distance relay can
environment, in order to observe delays in the data
be arbitrary, but two of them are the more common,
delivery and its reliability comparing these with
the Mho characteristic, Fig. 1 and the quadrilateral
those obtained with other existing applications,
characteristic, Fig. 2. [8] which were already implemented in the monitoring
X system of the Colombian electrical net, such as the
Line protected Phasor Point. These tests also allowed the
impedance.
identification of the necessary and sufficient libraries
so that the program could access the phasorial and
frequency data, which are essential to the
calculations to be carried out by program. At the end
of this stage, the application was ready to show
voltage, frequency, current, and power data. Such a
piece of information can be viewed in the text box, as
it is shown in Fig. 3.
R
Fig. 1. Mho characteristic representing the boundary of the
distance relay operation.
X
Line protected
impedance.
R
Fig. 3. Information delivered by the PMUs showed in text mode.
Fig. 2. Quadrilateral characteristic representing the boundary of
the distance relay operation.
In the carrying out process of the code, the next
The implemented characteristic in this paper is the step was to build a voltage radar, Fig. 4, which
Mho type since this one is the predominant one in the allowed to observe the variation in terms of
local protection system. magnitudes and angles, in a detailed graphic manner,
so that the radar can provide the observer with
sufficient information about the state of the phasors.
The radar provides the user with the possibility of
V. DEVELOPMENT OF THE INFORMATICS TOOL
selecting the reference node, as well as of showing
Taking into account that the foundation of the
the maximum and minimum boundaries allowed for
development is the set of libraries obtained from the
62115 KV voltage levels, which for the Colombian case
is ±10% of the rated value.
The radar has basic levels of interactivity with the
user through the use of the mouse buttons.
Like the added value for this work and the pioneer
implementation starting from the phasor
measurement technologies, a graphic component
fully interactive was built, Fig. 5, which emulates the
Mho characteristic of the distance relay located in the
transmission line that is being monitored by the
PMU. The impedance values of the protection zones
of the simulator are real; these were taken from the
data bases of the enterprise responsible for the
management of the protection system in Colombia.
The graphic elements of the simulator are
sketched like an R-X plane, where the proper
impedance of the line, the apparent impedance owing Fig. 5. Distance relay simulator.
to the power flow and the typical protection zones of
the Mho characteristic relay are presented. The apparent impedance is sketched in the
Furthermore, there is a circumference that represents simulator, which is updated every second, generating
the critical limit of impedance that could not be a register of its path as the operating conditions
exceeded, and which will send a warning to the change.
operator in case that the apparent impedance will be This is a dynamic simulator that delivers
less than the magnitude of the ratio of the information about the real condition in the system
circumference so that the system can take preventive without being necessary to carry out any charge flow,
actions prior to the activation of any relay. The value in the specialized software.
of that critical impedance is set by the user. In addition to the above tools, the application has an
event recorder, Fig. 6, which saves all the
information about the warnings owing to the angle or
apparent impedance overshoot. Whenever an event
occurs, the software shows a warning, which are
adjusted by the user according to operating criteria.
Every time events of this type take place, the
program sends an alert signal, Fig. 7, which informs
the user about the contingency. This event recording
system allows the user to store data in a plane file in
order for it to be accessed from any specialized
program in order to carry out the data analysis or any
other activity that has to do with the post-operational
analysis of the system.
Fig. 4. Voltages radar.
63X X
R R
(a) (b)
X X
R
R
Fig. 6. Event recorder.
(c) (d)
Fig. 8. Representative zone of each quadrant. (a) Representative
zone of the I quadrant. (b) Representative zone of the II quadrant.
(c) Representative zone of the III y IV quadrants. (d)
Superposition of the representative zones of all quadrants.
Fig. 7. Warning box.
X
VI. PROPOSAL OF A WARNING SYSTEM
As a theorical proposal of development for the
following phase of this project, a new concept related
to the value of critical impedance that produces the
R
preventive warnings is created, so that the system
goes into action before the relay is activated; such a
concept gets the name of “Representative Zones”
and it obeys to the fact that the quadrant where the
apparent impedance is located depends on the
direction of the power flows through the transmission Fig. 9. Total warning zone.
line and this behavior directly affects the one of the
Fringes that determine the warning zones in Fig. 8,
apparent impedance. In this sense, its path will be
could be constructed in function of the experience of
more or less critical depending on the quadrant where
the system operation, although, it also can be built
it is located, since its approach does not affect the
based on theorical models more specific, this models
relay behavior in the same manner as it is seen in Fig.
could be developed by the interested enterprises in
5 its behavior does not affect the relay behavior in
the implementation of systems like the one showed in
the same manner, only if it approaches quadrants III
this paper.
or IV or from quadrants I or II. It could be thought
then that there are particular strips of critical
In brief, it could be mentioned that the program
impedance for every single quadrant Fig. 8 and all
offers a great many of potential applications such as
these strips are superimposed Fig. 9 it could be
the following:
obtained one which better represents the alarm sector
than just a single circumference as it is shown in Fig.
A. State estimation.
5.
B. Control and supervision in real time.
C. Variability analysis.
64D. Operation statistics.
E. Historical records of the operation.
F. Postoperative analysis.
G. Events recording. REFERENCES
H. Smart Grids implementations.
[1] Overbye, T.J.; Weber, J.D. "The smart grid and PMUs:
I. Preventive warnings. Operational challenges and opportunities," Power and
J. Foundation of the new technologies in PMU. Energy Society General Meeting, 2010 IEEE, 25-29 July
2010.
[2] Phadke, A.G., "Synchronized phasor measurements in power
VII. ACKNOWLEDGEMENTS
systems," Computer Applications in Power, IEEE, vol.6,
The software was developed - in the frame of the no.2, pp.10-15, April 1993.
[3] Ding, Feng; Booth, C. D., "Applications of PMUs in Power
SIRENA (National Back-up System in view of
Distribution Networks with Distributed Generation,"
events of great magnitude, from Spanish: Sistema de Universities' Power Engineering Conference (UPEC),
Respaldo Nacional ante eventos de gran magnitud) Proceedings of 2011 46th International, pp.1-5, 5-8 Sept.
2011.
project [7] boosted by the company XM S.A. E.S.P
[4] Carty, D.; Atanacio, M., "PMUs and their potential impact
through it’s I+D group. This is due to the necessity of on real-time control center operations," Power and Energy
adapting technologies in which PMU can intervene Society General Meeting, 2010 IEEE, pp.1-3, 25-29 July
2010.
as the main monitoring units in the interconnected
[5] Fluke Corporation, “Measurement tools at heart of
system of the country, in order to increase its
Smart Grid need calibration to ensure reliability”,
reliability and make it adaptive in terms of the Fluke Corporation, Tech. Rep. 4/2010 3780120A D-EN-N,
advances in the - world electric sector, besides 2010.
[6] CodePlex Open Source Community, “OpenPDC grid
providing it with security at events that can
protection alliance”, April 2012. [Online]. Available:
undermine the stability of the national interconnected http://openpdc.codeplex.com/
system. [7] R. León, J. E. Gómez, J. W. González, G. J. López, M.
Osorio, “Sistema de Respaldo Nacional ante Eventos de
Gran Magnitud -- SIRENA”.
[8] J. L. Blackburn, T. J. Domin. Protective relaying principles
VIII. CONCLUSIONS and applications. 3rd ed. Taylor & Francis Group. 2007.
[9] "IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems,"
 In this paper, it was developed an informatics
IEEE Std C37.118-2005 (Revision of IEEE Std 1344-1995) ,
application to monitor the main electrical pp.11, 2006
variables in some nodes of the transmission
system in real time. It is possible thanks to the
delivered information by the synchrophasors
from PMUs located in the net.
 The design was thought with three main fields,
voltage radar, a distance relay simulator and an
event recorder.
 The voltage radar allows viewing the angle
differences among every single voltage -
 The distance relay simulator shows graphically
the parameters of the Mho characteristic relay
and the apparent impedance of the selected line,
these features are delivered in an R-X plane.
 The event recorder is designed in order to store
data related with the warning situations when the
limits imposed by the user are exceeded.
 The information shown by the application allows
analyzing the operating conditions in real time.
 The data acquisition is carried out with the free
libraries obtained from the OpenPDC, for free
software, which is based on - IEEE C37-118
format.
 If the system is in a transient state, then the
reliability of the data is not acceptable.
65ANEXO B
Manual de usuario de la interfaz de
P
S
E
análisis de datos fasoriales
.A
.S
M
X
a
r
a
p
s
o
d
a
v
r
e
s
e
r Planeación de la Operación
s
o
h Enero 2011 – Julio 2011
c
e
r
e
d
s
o
l
s
o
d
o
T
Julián Alexis Ramírez Ceballos
Estudiante: Ingeniería Eléctrica
Noveno semestre
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Coordinador: Ramón Alberto León Candela
Gerencia Centro Nacional de Despacho
Dirección Planeación de la Operación
Julio de 20111. INTRODUCCIÓN ________________________________________________________ 69
2. ANTECEDENTES _______________________________________________________ 70
3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI) ________________________ 71
4. CAMPOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO _________________________________ 73
4.1. BOTONES ____________________________________________________________ 73
4.1.1. Conectar: ____________________________________________________________ 73
4.1.2. Desconectar: _________________________________________________________ 73
4.1.3. Magnitud y ángulo: ____________________________________________________ 73
4.1.4. Real e imaginario: _____________________________________________________ 73
4.1.5. Simular relé: __________________________________________________________ 73
P.
S. 4.1.6. Borrar: ______________________________________________________________ 73
E.
.A
4.1.7. Exportar: ____________________________________________________________ 73
.S
M
4.2. CUADROS DE INFORMACIÓN __________________________________________ 74
X
s
o
d 4.2.1. Información de conexión y excepciones: ____________________________________ 74
a
v
r e 4.2.2. Voltaje, corriente y potencia: ____________________________________________ 74
s
e
r
s 4.2.3. Advertencias y alertas: __________________________________________________ 75
o
h
c e 4.3. MENÚS DESPLEGABLES ______________________________________________ 76
r
e
d 4.4. CUADROS NUMÉRICOS _______________________________________________ 77
s
o
l
s 4.4.1. ZCrítica (%): __________________________________________________________ 77
o
d
o
T 4.4.2. AngCrítico (°): _________________________________________________________ 78
4.4.3. Delay (s): ____________________________________________________________ 78
4.4.4. N° trazos de Z: ________________________________________________________ 78
4.5. PESTAÑAS ___________________________________________________________ 78
4.5.1. Simulador relé de distancia: _____________________________________________ 78
4.5.1.1. Doble clic (botón primario del Mouse), _________________________________ 79
4.5.1.2. Movimiento de la rueda del Mouse, ___________________________________ 79
4.5.1.3. Clic de la rueda del Mouse, __________________________________________ 79lxviii
4.5.1.4. Clic (botón secundario del Mouse), ____________________________________ 79
4.5.2. Radar de voltajes: _____________________________________________________ 79
4.5.2.1. Clic (botón primario del Mouse), ______________________________________ 79
4.5.2.2. Clic (botón secundario del Mouse), ____________________________________ 79
4.6. SOE (Sequency Of Events) _____________________________________________ 80
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________ 85lxix
1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de los sistemas de monitoreo, análisis y control a partir de nuevas
tecnologías juega un papel determinante en el futuro de la operación de los componentes
de los sistemas de potencia, tanto localmente, por ejemplo en elementos de
subestaciones para estar al tanto de las variables de los componentes y la verificación del
cumplimiento de sus límites de operación, como en la totalidad del sistema en
aplicaciones de estabilidad, operación y control, monitoreo, entre otras.
La visión actual es que las unidades de medición fasorial (PMU) son el futuro de la
monitorización de las variables de los sistemas eléctricos ya que no se limitan a la
magnitud de éstas sino que a partir de una sincronización temporal con tecnología GPS se
pueden obtener los voltajes y corrientes en representación fasorial lo que permite
caracterizar completamente el sistema a partir de las leyes básicas de la teoría de la
ingeniería eléctrica y así mejorar la actuación de los sistemas de control que afectan
directamente la operación de un sistema interconectado incrementando la eficiencia y
reduciendo el tiempo de indisponibilidad del servicio eléctrico.
La implementación de las PMU en un sistema eléctrico debe estar sustentado por
herramientas de software que sean eficientes en la recepción de los datos fasoriales y que
realicen tareas acordes con las necesidades y condiciones de operación del sistema, sea
local o globalmente, de manera que la interpretación del estado del sistema, por parte de
la herramienta, entregue información suficiente y precisa a los operadores y que en el
momento de realizar una acción sobre cualquier elemento corresponda a la realidad de
los eventos en cuanto al comportamiento de las variables y la localización de los mismos.
Obedeciendo a lo anterior, se hace necesario el desarrollo de herramientas de software
que permitan la interacción de las variables del sistema traídas a través de protocolos de
comunicación estandarizados hacia una interfaz de usuario con aplicativos que permitan
su visualización y análisis de manera fácil y rápida donde se combinen elementos gráficos
y de control que puedan prestar un servicio eficiente y preciso en el momento de
interactuar con el personal encargado de la operación del sistema con el fin de determinar
correctamente las causas de eventos y agilizar la respuesta del equipo para el
restablecimiento del servicio eléctrico en caso de ser suspendido.lxx
2. ANTECEDENTES
Las herramientas de software que se desarrollan actualmente y las que ya están en
operación usan las variables obtenidas de los campos donde se ubican las PMU para
desplegar gráficas en función del tiempo, realizar análisis de oscilaciones y del
comportamiento de la frecuencia, entre otras características con la limitante de que sus
códigos son inaccesibles y el software tiene un alto costo, contrario a esto, existen
herramientas gratuitas cuyo nivel de análisis de las variables es limitado o nulo y que no
prestan mayor utilidad al ser usados directamente como los presenta el proveedor pero
con la ventaja de que el código puede ser accedido y modificado para obtener un mayor
provecho de su potencial dependiendo de las necesidades del programador.lxxi
3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI)
Figura 1. Interfaz de usuario (UI).
La UI es una ventana que se ejecuta en Windows y recibe los datos a través de una
conexión TCP los cuales son empaquetados siguiendo el protocolo IEEE C37-118_2005.
Para poder ejecutar la aplicación es necesario haber instalado previamente el software
“.Netframework4” de Microsoft, es de instalación gratuita.
La aplicación realiza tareas como:
3.1. Recepción de datos fasoriales provenientes del concentrador de datos (PDC) que a
su vez son obtenidos de las PMU conectadas en algunos campos del SIN.
3.2. Cálculos a partir de los datos recibidos tales como potencia e impedancia.
3.3. Información gráfica del comportamiento de las variables recibidas y calculadas.lxxii
3.4. Despliegues de información de ayuda que ilustra al usuario acerca de la
funcionalidad de cada uno de los campos de la interfaz.
3.5. Información de errores en la obtención de los datos además de identificación de
cuales PMU están enviando datos con magnitud cero.
3.6. Alarmas que informan cuando la impedancia aparente de cualquiera de las líneas
que se están monitoreando sobrepasa el valor de impedancia crítica seleccionado
o si en algún momento la separación angular entre cualquiera de los fasores de
voltaje y el voltaje referencia en el radar es mayor que cierto ángulo definido por
el usuario.
3.7. Sistema SOE (Sequency Of Events) que registra la ocurrencia de eventos y da la
información más relevante de los mismos.
3.8. Posibilidad de exportar el registro del SOE a un archivo *.txt con estructura que
permite la importación a Excel.lxxiii
4. CAMPOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO
4.1. BOTONES
4.1.1. Conectar: al ser presionado y liberado inicializará el proceso de conexión
de la UI con el PDC a través de la red interna de ISA.
4.1.2. Desconectar: al ser presionado y liberado el programa se desconecta del
concentrador de datos y detiene la recepción de datos.
4.1.3. Magnitud y ángulo: al ser presionado y liberado se representan en forma
polar los valores de la última trama de datos desplegados en los cuadros de
información. Si la información que se muestra tiene esta representación se
indicará al usuario a través de uno de los cuadros de texto que esa
representación se encuentra activa.
4.1.4. Real e imaginario: al ser presionado y liberado se representan en forma
rectangular los valores de la última trama de datos desplegados en los
cuadros de información. Si la información que se muestra tiene esta
representación se indicará al usuario a través de uno de los cuadros de texto
que esa representación se encuentra activa.
4.1.5. Simular relé: al ser presionado y liberado se muestra en el cuadro de
imagen de la pestaña “Simulador relé de distancia” la característica Mho de
un relé de distancia genérico cuyos parámetros de línea y de las zonas de
protección fueron obtenidos de las bases de datos existentes en el CND e
inmediatamente se empieza a graficar la impedancia aparente de la línea
vista por el conjunto de transformadores de instrumentación (PT y CT)
conectados a ella y desde los cuales las PMU toman la información para
enviarla al PDC. El cuadrante es seleccionado automáticamente.
4.1.6. Borrar: al ser presionado y liberado se borrará la lista actual de eventos
registrados en la pestaña SOE.
4.1.7. Exportar: al ser presionado y liberado permite guardar el registro actual de
la secuencia de eventos de la pestaña SOE en un archivo *.txt en cualquier
lugar del PC.lxxiv
4.2. CUADROS DE INFORMACIÓN
Figura 2. Cuadros de información.
4.2.1. Información de conexión y excepciones: Este cuadro tiene como finalidad
presentar información acerca del estado de la conexión, el protocolo a través
del cual se realizó y el número de PMU que están enviando datos al PDC,
informar si la conexión no se pudo realizar, figura 3, además de describir el
tipo de excepción que se presenta cuando hay algún error que hace que el
flujo normal del programa se trunque.
4.2.2. Voltaje, corriente y potencia: en la figura 4 se muestran los cuadros donde
se despliega la información que llega directamente del concentrador de
datos, el voltaje y la corriente, y los datos que se calculan a partir de éstos, la
potencia. Además de mostrar estas variables, también se presenta
información del dispositivo que se está leyendo, la etiqueta de tiempo del
momento en la cual llegó la información, el valor de la frecuencia en ese
instante, datos que indican la línea a la cual se le calcula la potencia y el
nombre del fabricante de la PMU.lxxv
Figura 3. Descripción de la excepción producida por un intento de conexión fallido.
4.2.3. Advertencias y alertas: en el cuadro de advertencias se indica al usuario
cuales PMU tienen problemas en la recepción de los datos o si éstos tienen
magnitud igual a cero. En el cuadro de alertas se muestran los campos que
exceden los valores críticos de impedancia o ángulo. Las advertencias no se
registran en el SOE.
Figura 4. Despliegue de los datos de voltaje, corriente y potencia.lxxvi
Figura 5. Cuadros informando alarmas y advertencias.
4.3. MENÚS DESPLEGABLES
Estos menús contienen los nombres de las PMU activas y que están funcionando
correctamente, figura 6 y 7, además de modificar la forma de presentación de los
datos, figura 8, y también el valor del paso del zoom del simulador del relé de
distancia, figura 9, para que al activarse a través de la rueda del mouse sea más rápido
o más lento el incremento del tamaño de la imagen en el simulador del relé.
Figura 6. Menú de selección de la PMU de la cual se van a mostrar los datos en los cuadros
de información.
Figura 7. Menú de selección de la PMU que será la referencia en el radar de voltajes.lxxvii
Figura 8. Menús para modificar la presentación de los datos en los cuadros de
información.
Figura 9. Menú para modificar el paso del zoom del simulador del relé.
4.4. CUADROS NUMÉRICOS
Los cuadros numéricos son campos en los que se puede seleccionar un número entero
que será usado dentro del código del programa para realizar alguna operación. En la UI
se tienen cuatro cuadros numéricos:
4.4.1. ZCrítica (%): sirve para seleccionar el porcentaje de la magnitud de la
impedancia de línea de cada campo medido que será el límite que la
impedancia aparente no podrá sobrepasar. Si la impedancia aparente es
menor que la impedancia crítica aparecerá una alarma en el cuadro de
alarmas donde se indicará el suceso y se almacenarán los datos más
importantes en el SOE. El valor de la impedancia crítica está representado en
el simulador del relé de distancia por la circunferencia roja que modifica su
radio al modificar el cuadro numérico “ZCrítica”. El menor valor que puede
tomar este cuadro numérico es 120% y el máximo es 10000%. El valor al cual
esté ajustado este cuadro aplica para todas las líneas de las cuales están
llegando datos. Sin importar si se está simulando el relé de una línea a la cual
se le sobrepasó el valor de impedancia crítica aparecerá la alarma
correspondiente en el cuadro de alarmas y se almacenará el evento en el SOE.lxxviii
4.4.2. AngCrítico (°): contiene el valor en grados que será el límite que ningún
fasor podrá sobrepasar en el radar de voltajes. Ángulo medido respecto de la
referencia actual. Si algún fasor sobrepasa el valor del ángulo crítico, incluso
si no está siendo graficado, mostrará la alarma correspondiente en el cuadro
de alarmas y guardará el registro en el SOE.
4.4.3. Delay (s): es el tiempo, en segundos, que hay de diferencia entre la última
trama de datos desplegada en los cuadros de información y la siguiente. A
pesar de que se modifica el tiempo de trazado del simulador del relé, la
alarma se presentará en el momento en que suceda un evento sin esperar la
siguiente trama de datos, lo mismo aplica para las alarmas por ángulo crítico.
4.4.4. N° trazos de Z: es el número de excursiones del punto que representa la
impedancia aparente en el simulador del relé que se mantienen como
registro de su evolución. Trazados con líneas negras. En la figura 10 se ven
estos trazos los cuales rodean al cuadro rojo que indica la impedancia
aparente o de operación de la línea.
4.5. PESTAÑAS
Las pestañas que contiene la UI entregan información gráfica del comportamiento de
las variables que se están leyendo a través de las PMU además de contener un registro
de los eventos de impedancia o ángulo que se puedan presentar durante la operación.
4.5.1. Simulador relé de distancia: en el cuadro de imagen de esta pestaña se
presenta gráficamente la impedancia de operación de la línea seleccionada
por el usuario y la característica de un relé tipo Mho genérico, donde cada
uno de los parámetros están ajustados a partir de la información de las bases
de datos que posee el CND (parámetros de línea, zonas del relé, PT y CT) y
que son informadas al usuario como se muestra en la figura 10. Además de la
información del relé y de las coordenadas (R,X) del punto de operación de la
línea, se tienen varios campos que pueden modificar la visualización del
simulador , como la grilla, que será útil para observar los rangos de
variabilidad de la impedancia aparente a partir el conocimiento de los Ohm
por división informados en la etiqueta “Esc”. El estado activado del checkBox
etiquetado con la palabra “Dinámico” hace que el simulador del relé ajuste
automáticamente el zoom del cuadro de imagen donde se grafica el
comportamiento de la impedancia aparente de modo que si ésta crece por
fuera de los límites del cuadro siempre se pueda tener una visión completa
del simulador y el comportamiento de la impedancia de operación de la línea.
También se agrupan los datos de potencia activa y reactiva que fluyen por la
línea actualmente simulada, el paso del zoom y los campos que está leyendo
la PMU actual que pueden ser líneas o unidades, estas últimas no poseenlxxix
relés de distancia asociados. El simulador recibe comandos del Mouse para
poder interactuar con el gráfico, siempre que el checkBox “Dinámico” se
encuentre desactivado. Los comandos pueden ser:
4.5.1.1. Doble clic (botón primario del Mouse), ajusta el zoom y el
cuadrante en el plano del simulador para ver el punto de operación y las
zonas del relé en una misma vista, su uso general es necesario cuando se
pierde la ubicación de alguno de éstos elementos por traslaciones del
gráfico que el usuario pueda llevar a cabo.
4.5.1.2. Movimiento de la rueda del Mouse, modifica el zoom según el
usuario lo requiera. El paso del salto de cada evento de la rueda del
Mouse depende del valor seleccionado en el menú desplegable “Zoom
inc.” donde el menor salto está asociado al menor valor posible dentro
del menú.
4.5.1.3. Clic de la rueda del Mouse, si se arrastra el Mouse mientras se da
clic con la rueda del mismo dentro de la imagen del simulador, se
moverá todo el gráfico obedeciendo a la dirección deseada del usuario.
4.5.1.4. Clic (botón secundario del Mouse), este evento hace que el radio
de la circunferencia que representa la impedancia crítica se divida a la
mitad, siempre que esa división no produzca un número menor a 120,
que es el valor mínimo que puede tomar el menú desplegable “ZCrítica”.
4.5.2. Radar de voltajes: en el cuadro de imagen de esta pestaña se grafica el
fasor de voltaje conectado a la entrada “a” de cada una de las PMU, se
presentan listas con los nombres de los campos que se pueden graficar e
información de los colores asociados a cada campo además de un menú
desplegable, “Ref”, a partir del cual se puede elegir el fasor de voltaje que
será la referencia para los demás fasores, figura 11. Los comandos del Mouse
que puede recibir el gráfico del radar son:
4.5.2.1. Clic (botón primario del Mouse), produce un cuadro de dialogo
que marca el punto donde se da clic con información acerca del valor del
voltaje en ese punto dado en coordenadas polares y cartesianas,
además de indicar la referencia respecto a la cual se está midiendo la
posición de los demás fasores, figura 12.
4.5.2.2. Clic (botón secundario del Mouse), produce que el radar quede
estático o en pausa para facilitar el acceso a los datos de los fasores de
voltaje por medio de un clic con el botón primario del Mouse ya que en
operación normal los fasores están en movimiento angular y de
magnitud. Al dar clic secundario se activa un anuncio de pausa en la
esquina superior izquierda del radar, figura 12.lxxx
Figura 10. Pestaña del simulador del relé de distancia.
4.6. SOE (Sequency Of Events)
Almacena todos los eventos que se han producido desde la última conexión, estos
datos son escritos de manera que sea posible la importación desde Excel para realizar
análisis posoperativos y como historial de la operación, la separación se realiza por el
caracter “;”. En esta pestaña sólo se almacenan eventos de ángulo y de impedancia,
figura 13. Los eventos se almacenan justo en el instante en que la variable crítica es
superada y tiene la siguiente estructura para eventos de impedancia:lxxxi
4.6.1. IMPEDANCIA; Betania 230 kV; ID; 1; Linea; Betania - Mirolindo; ZReal;-
633.8; ZImag;18.9; Zcritica; 638.5 [Ohm]; Tiempo; 2011-07-05 20:12:22.300
Para eventos de ángulo la estructura es como sigue:
4.6.2. ANGULO; Sabana_Arbiter; ID; 8; Delta Angulo=; 17.304;°; Ref; SCA230
ID:25; AngCritico; 16°; Tiempo; 2011-07-05 20:14:17.300
En la figura 13 se puede observar la presentación de un grupo de eventos en el
cuadro de texto del SOE.
La interacción con el registro de texto del SOE se realiza a través de los botones
“Borrar”, que sirve para borrar el registro de eventos actual preguntando si se
desea guardar, y “Exportar”, que abre la ventana que permite seleccionar el
directorio donde se desee guardar la secuencia de eventos como *.txt.lxxxii
Figura 11. Pestaña del radar de voltajes.lxxxiii
Figura 12. Interacción del usuario con el radar de voltajes.lxxxiv
Figura 13. Secuencia de eventos almacenados durante la última conexión.lxxxv
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Hasta la fecha (Julio de 2011) la herramienta desarrollada es de tipo experimental
y se debe estudiar su comportamiento permanentemente para continuar su
depuración.
5.2. Con la aplicación se desea evaluar el potencial que tiene el uso de las PMU como
elementos principales de monitorización del sistema interconectado nacional, SIN.
5.3. La obtención de datos como zonas de alcance de los relés, parámetros de las
líneas, y demás configuraciones que existen en las bases de datos del CND
deberían ser extraídas directamente de las bases de datos y no ingresadas a
través del código como se hace actualmente.
5.4. La presentación gráfica de los datos, alarmas, advertencias y demás despliegues
de la UI deben ser evaluados a partir de la necesidad específica que se quiera
cubrir con la aplicación.
5.5. Estudiar la posibilidad de integrar la herramienta DigSilent a la aplicación desarrollada a
través del PhasorPoint para adquirir datos de simulaciones realizadas en el Power Factory
y visualizar la información en la UI.
5.6. Implementar código que permita observar otras configuraciones de relés como la
cuadrilateral.
5.7. Incluir en la UI el concepto de “ángulo central” que se propone en los estudios
realizados por la Universidad Pontificia Bolivariana en el documento “Nuevas
formas de análisis de SIN basadas en modelos angulares para monitoreo con PMU”
de Mayo de 2011.
5.8. Los despliegues gráficos de la UI se modifican a partir de pixeles, todas las
magnitudes que se representan en ellos son ajustados a valores enteros lo que
significa que siempre va a existir un error asociado en la información visual,
máximo de 1 píxel, no así en los cálculos internos de los que se derivan los valores
mostrados en los cuadros de información.
5.9. Los datos calculados se validaron con el PhasorPoint y el SCADA.
5.10. Si los PT y CT están alejados de sus valores nominales es posible que la variación
de la impedancia de operación produzca grandes saltos de su excursión en el
gráfico del simulador del relé debido a errores asociados de éstos elementos bajo
las condiciones de operación mencionadas.
EN ESTE ÚLTIMO ANEXO, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS PARA LA EMPRESA XM
S.A. E.S.P.