Operación y funcionamiento de los generadores sincrónicos modernizados en la central hidroeléctrica de Guadalupe IV
Autor: Galeano González, David Andrés
Asesor: Botero Castro, Héctor Antonio (Thesis advisor)
Fecha: 2006
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: Este trabajo reúne los aspectos fundamentales operativos de la central hidroeléctrica de Guadalupe IV producto del proceso de modernización y su objetivo principal es servir como fuente de consulta a ingenieros y operarios de la central hidroeléctrica de Guadalupe IV sobre el funcionamiento y la operación de las máquinas modernizadas. En los primeros capítulos se hace una introducción a la planta y toda su estructura. Luego se explica, en capítulos posteriores, la forma operativa de la misma. Como resultado final del trabajo de grado se exponen los gráficos GRAFCET que servirán de apoyo en la comprensión del comportamiento de las diferentes secuencias que se pueden presentar en la máquina: arranque, paro normal, paro de emergencia, paro rápido y paro parcial.

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES SINCRÓNICOS
MODERNIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GUADALUPE IV.
DAVID ANDRÉS GALEANO GONZÁLEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MINAS
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA
MEDELLÍN
2006
1OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES SINCRÓNICOS
MODERNIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GUADALUPE IV.
DAVID ANDRÉS GALEANO GONZÁLEZ
Trabajo de grado para optar al título de
Ingeniero Electricista
Director
HÉCTOR ANTONIO BOTERO
Ingeniero Electricista
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MINAS
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA
MEDELLÍN
2006
2Nota de aceptación
Firma revisión
3AGRADECIMIENTOS
El autor expresa sus agradecimientos a:
Olga (mi mamá) y toda mi familia, cuyo apoyo a lo largo de mis estudios fue clave y
esencial.
Héctor Antonio Botero, Ingeniero Electricista y director de este TDG, por su constante
apoyo y retroalimentación dada durante la ejecución del mismo.
Profesores de la carrera de Ingeniería Eléctrica por haberme guiado en mi formación
académica.
Ingenieros, tecnólogos y técnicos del área de Guadalupe (Empresas Públicas de
Medellín) por su constante apoyo durante la práctica empresarial hecha con EEPPM y
por compartir conmigo su inmenso conocimiento.
4CONTENIDO
Pág.
1. JUSTIFICACIÓN 1
2. GENERALIDADES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO GUATRÓN 4
2.1. CONFIGURACIÓN DE LA CADENA HIDRÁULICA 4
2.2. GENERALIDADES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
GUADALUPE IV 7
2.3. MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE GUADALUPE IV 9
2.3.1. Sistema de control antiguo 9
2.3.2. Sistema de control nuevo 12
2.3.2.1. Operación de las máquinas a partir del programa digivis 18
3. ACCIONES DEL CONTROL EN LAS MÁQUINAS GENERADORAS DE
GUADALUPE 4 26
3.1. PLAN DE MANDO SOBRE ETAPAS EN LAS MÁQUINAS 26
3.2. TIPO DE PARO SEGÚN LA ETAPA Y LA CAUSA 37
4. ARRANQUE DE LA MÁQUINA 40
4.1. GRAFCET 1 ARRANQUE DE LA MÁQUINA 43
4.1.1. Notas aclaratorias del Grafcet 1 de arranque. 44
4.2. GRAFCET 2 ARRANQUE DE LA MÁQUINA 46
4.2.1. Convención del grafcet 2 de arranque de la máquina. 49
4.2.1.1. Subprograma 1 De Arranque 52
4.2.1.2. Subprograma 2 De Arranque 53
4.2.2. Notas aclaratorias del Grafcet 2 de arranque. 55
5Pág
5. PARO NORMAL DE LA MÁQUINA 56
5.1. GRAFCET 1 PARO NORMAL DE LA MÁQUINA 56
5.1.1. Notas aclaratorias al grafcet 1 de paro normal de la máquina 57
5.2. GRAFCET 2 PARO NORMAL DE LA MÁQUINA 58
5.2.1. Convención del grafcet 2 de paro normal de la máquina 60
5.2.2. Notas aclaratorias al grafcet 2 de paro normal de la máquina 62
6. PARO DE EMERGENCIA DE LA MÁQUINA 64
6.1. GRAFCET 1 PARO DE EMERGENCIA DE LA MÁQUINA 64
6.1.1. Notas aclaratorias al grafcet 1 de paro de emergencia de la máquina 65
6.2. GRAFCET 2 PARO DE EMERGENCIA DE LA MÁQUINA 66
6.2.1. Convención del grafcet 2 de paro de emergencia de la máquina 67
6.2.2. Notas aclaratorias al grafcet 2 de paro de emergencia de la máquina 69
7. PARO RÁPIDO DE LA MÁQUINA 71
7.1. GRAFCET 1 PARO RÁPIDO DE LA MÁQUINA 71
7.1.1. Notas aclaratorias al grafcet 1 de paro rápido de la máquina 72
7.2. GRAFCET 2 PARO RÁPIDO DE LA MÁQUINA 73
7.2.1. Convención del grafcet 2 de paro rápido de la máquina 74
7.2.2. Notas aclaratorias al grafcet 2 de paro rápido de la máquina 75
8. PARO PARCIAL DE LA MÁQUINA 77
8.1. GRAFCET 1 PARO PARCIAL DE LA MÁQUINA 77
8.1.1. Notas aclaratorias al grafcet 1 de paro parcial de la máquina 78
8.2. GRAFCET 2 PARO PARCIAL DE LA MÁQUINA 78
8.2.1. Convención del grafcet 2 de paro parcial de la máquina 79
8.2.2. Notas aclaratorias al grafcet 2 de paro rápido de la máquina 79
CONCLUSIONES 81
BIBLIOGRAFÍA 83
6LISTA DE FIGURAS
Pág.
• Figura 1. Mapa de la distribución de la cadena hidráulica de Guatrón. 5
• Figura 2. Jerarquías de control del sistema antiguo 11
• Figura 3. Accesos a las jerarquías del control 14
• Figura 4. Esquema de control a instalar en la cadena hidroeléctrica 17
• Figura 5. Pantalla de operación de la máquina en el Digivis 19
7LISTA DE CUADROS
Pag.
• Cuadro 1. Generalidades hidráulicas de la central hidroeléctrica Guadalupe IV 8
• Cuadro 2. Especificaciones mecánicas de las turbinas en las máquinas de
Guadalupe IV 8
• Cuadro 3. Especificaciones eléctricas de las máquinas de la hidroeléctrica
de Guadalupe IV 9
• Cuadro 4. Acciones de control y sitios donde se pueden ejecutar 12
• Cuadro 5. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis que deben cumplirse
para llevar la máquina desde “Parada” hasta “Sincronizada” 22
• Cuadro 6. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución
del paro normal 23
• Cuadro 7. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la
ejecución del paro parcial. 23
• Cuadro 8. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución
del paro rápido 24
• Cuadro 9. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución
del paro de emergencia. 24
• Cuadro 10. Plan de mando sobre la máquina durante el arranque 28
• Cuadro 11. Plan de mando sobre la máquina durante el paro normal 31
• Cuadro 12. Plan de mando sobre la máquina durante el paro parcial 33
• Cuadro 13. Plan de mando sobre la máquina durante el paro rápido 34
• Cuadro 14. Plan de mando sobre la máquina durante el paro de emergencia 35
• Cuadro 15. tipos de paro según la etapa que se esté ejecutando en
el digivis durante el arranque 38
• Cuadro 16. Pasos a seguir en caso de no franquearse alguna transición
en el arranque 45
8RESUMEN
Este trabajo reúne los aspectos fundamentales operativos de la central hidroeléctrica de
Guadalupe IV producto del proceso de modernización y su objetivo principal es servir
como fuente de consulta a ingenieros y operarios de la central hidroeléctrica de
Guadalupe IV sobre el funcionamiento y la operación de las máquinas modernizadas.
En los primeros capítulos se hace una introducción a la planta y toda su estructura. Luego
se explica, en capítulos posteriores, la forma operativa de la misma.
Como resultado final del trabajo de grado se exponen los gráficos GRAFCET que servirán
de apoyo en la comprensión del comportamiento de las diferentes secuencias que se
pueden presentar en la máquina: arranque, paro normal, paro de emergencia, paro rápido
y paro parcial.
9INTRODUCCIÓN
Las centrales hidroeléctricas de Troneras, Guadalupe III y Guadalupe IV de Empresas
Publicas de Medellin se encuentran en la actualidad en un proceso de modernización que
incluye una renovación total de los controles de las centrales y en los sistemas de
comunicación.
Estas centrales vienen funcionando desde los años 60’s para Guadalupe III y los años
80’s para Guadalupe IV cada una cuenta con sistemas de control que después de ser
analizados por la firma Integral S.A se determinaron obsoletos o que su costo de
mantenimiento era extremadamente alto como para ser rentable. Por lo anterior, la
Subgerencia de Operación y Generación optó por invertir en modernizar las plantas de
generación del sistema hidroeléctrico de Guadalupe.
El proceso de modernización incluye el cambio de los instrumentos de medición,
Transformadores de Potencia, Reguladores de velocidad, reguladores de Voltaje,
servicios auxiliares y las comunicaciones.
Por medio de este TDG se busca que la central se adapte a normas internacionales en
cuanto a la descripción de sus sistemas automáticos, concretamente con la aplicación de
la norma GRAFCET. Con la norma GRAFCET se facilitará la detección de fallas en los
distintos modos de accionamiento de las máquinas modernizadas y se visualizará de
forma más global todas las secuencias que deben cumplirse en la máquinas para un
correcto funcionamiento. Lo anterior permitirá detectar de forma más rápida posibles fallas
que en la unidad se estén presentando, dándole así al ingeniero otra herramienta que le
ayudará a solucionar el problema de forma rápida y eficaz.
101. JUSTIFICACIÓN.
A continuación se justificará la presentación de este TDG y su utilidad para la central
hidroeléctrica de Guadalupe IV. Así mismo se expondrá la metodología utilizada para
alcanzar el objetivo general propuesto en el trabajo: la creación de diagramas GRAFCET
(Gráfico funcional de Control de Etapas y Transiciones) y la elaboración de tablas que
ayudan a esclarecer la operación y control de la central.
Las centrales hidroeléctricas de Troneras, Guadalupe III y Guadalupe IV de Empresas
Publicas de Medellín (EPM) se encuentran en la actualidad en un proceso de
modernización que incluye una renovación total en los controles de las máquinas y en sus
sistemas de comunicación.
El proceso de modernización incluye el cambio de los instrumentos de medición,
transformadores de potencia, reguladores de velocidad, reguladores de voltaje, servicios
auxiliares, sistemas de comunicación, controles de unidades generadoras y control
general del complejo. Para este proceso EPM contrató a diferentes empresas fabricantes
dentro de ellas la empresa Asea Brown Bovery (ABB) de Canadá.
Hasta el momento solo están modernizadas 2 de las 11 máquinas que conforman el
complejo hidroeléctrico de Guadalupe. Estas máquinas están ubicadas en las centrales de
Troneras , Guadalupe III y Guadalupe IV. De estas dos máquinas solo se cuenta con el
instructivo y funcionamiento de los equipos y el generador de Guadalupe III. Como la
máquina 1 de Guadalupe IV fue la última de las dos en entrar en modernización, aun se
carece de instructivos para los operadores sobre el manejo de la máquina, los sistemas
de comunicación instalados y demás instrumentos de medida instalados en la
1modernización. La operación de esta máquina se hace bajo el mando de unos pocos
operadores que estuvieron en algunos entrenamientos hechos por los ingenieros que
instalaron el sistema. Por medio de este trabajo se pretende tener un conocimiento más
integral del sistema de control y operación de las nuevas unidades modernizadas.
Con la modernización de las unidades es necesario documentar el nuevo sistema de
control debido a que esta tarea se realiza tradicionalmente en forma oral y con base en el
conocimiento empírico.
Por medio de este TDG se busca que la central se adapte a normas internacionales en
cuanto a la descripción de sus sistemas automáticos, concretamente con la aplicación de
la norma GRAFCET. Con la norma se facilitará la detección de fallas en los distintos
modos de accionamiento de las máquinas modernizadas y se visualizará de forma más
global todas las secuencias que deben cumplirse en la máquinas para un correcto
funcionamiento. Lo anterior permitirá detectar de forma más rápida posibles fallas que en
la unidad se estén presentando, dándole así al ingeniero otra herramienta que le ayudará
a solucionar el problema de forma rápida y eficaz.
La norma GRAFCET está avalada internacionalmente por L'AFCET (Association Française
pour la Cybernétique Economique et Technique) en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá,,
Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos,,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Turquía, Yugoslavia desde 1987.
La adopción de esta norma de carácter internacional, significará para la planta de
Guadalupe IV, acogerse a lo expuesto por las normas ISO las cuales exigen que la
descripción de un sistema de control debe hacerse bajo normas estandarizadas.
2Como uno de los grandes objetivos de este TDG es presentar los diagramas GRAFCET
de control y funcionamiento de las máquinas, se hicieron varias pruebas en la central de
Guadalupe IV para así tener unos resultados correctos y fiables.
Para dichas pruebas se contó con la constante asesoría de los ingenieros, tecnólogos y
operarios de la central hidroeléctrica de Guadalupe IV. El objetivo de las pruebas era
evidenciar como es el comportamiento del sistema de control de las máquinas frente a
eventualidades. Por lo tanto el diagrama GRAFCET se toma como un resultado final de
las pruebas verificadas experimentalmente y las consultas hechas en la central
hidroeléctrica de Guadalupe IV.
Con este TDG se pretende que después de su lectura se tenga una percepción global
sobre el control de las máquinas modernizadas y una comprensión general de las
posibles fallas que pueden ocurrir en el sistema, así mismo como la descripción funcional
de cada paso seguido en las diferentes secuencias en las máquinas.
Otra utilidad del trabajo es que servirá como documentación descriptiva del sistema de
control de las unidades para el entrenamiento de las personas que ingresen a trabajar en
la central. Hasta el momento el proceso de entrenamiento se realiza en forma lenta y
tediosa, perdiendo así tiempo y dinero en la empresa.
En el siguiente capítulo podrá verse las generalidades más importantes de la cadena
hidráulica Guatrón (Troneras, Guadalupe III y Guadalupe IV) y el estado tecnológico en el
que se encuentra, específicamente la central hidroeléctrica de guadalupe IV.
32. GENERALIDADES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO
GUATRÓN.
En éste capítulo se hará una descripción general de la cadena hidráulica Guatrón, la cual
involucra las centrales hidroeléctricas de Troneras, Guadalupe III y Guadalupe IV. Está
descripción es importante para comprender en capítulos posteriores el funcionamiento del
control de la cadena hidráulica.
Además, en este capítulo se hace una descripción general de la central hidroeléctrica de
Guadalupe IV que es donde se centrará nuestro estudio. Al final del capítulo se hará un
paralelo entre el sistema de control antiguo y el moderno con el fin de mostrar la evolución
tecnológica que justificó la modernización de la planta.
El capitulo finaliza con una explicación rápida y sencilla de cómo operar la máquina por
medio del programa Digivis, esto con el fin de utilizar en capítulos posteriores datos como
los plasmados en las pantallas que son vitales para entender el funcionamiento de la
operación y control de la central de Guadalupe IV.
2.1. CONFIGURACIÓN DE LA CADENA HIDRÁULICA
La cadena hidráulica de Guatrón comprende las centrales hidroeléctricas de Troneras,
Guadalupe III y Guadalupe IV. Esta cadena hidroeléctrica comparte el agua del embalse
de Troneras y del embalse de Miraflores. La figura 1 muestra la configuración.
4Figura 1. Mapa de la distribución de la cadena hidráulica de Guatrón.
El río Tenche alimenta el embalse de Miraflores que almacena 140 millones de m3 como
reserva adicional para las épocas de verano, estas aguas junto con las del río Concepción
que a su vez tiene los aportes de los ríos Nechí, Pajarito y Dolores se vierten a la represa
de Troneras.
La presa del embalse Troneras está constituida por un terraplén de materiales
compactados y protegida aguas arriba por enrocado con capa filtrante y aguas abajo por
un engramado que recolecta las aguas superficiales a través de un túnel o gradería.
La torre de captación está sumergida y unida al túnel de regulación (416 m) por medio de
un pozo vertical de 25.5 m de profundidad. Al finalizar el túnel Dolores-Concepción el
agua continúa por un canal corto y desemboca al río Concepción para juntarse con las
aguas provenientes del embalse de Miraflores en la bocatoma de Tenche, de donde parte
el túnel hasta el embalse de Troneras, conduciendo estos aportes.
5El embalse de Troneras Almacena las aguas provenientes de: El río Guadalupe, las
desviaciones de los ríos antes mencionados y la descarga de la represa de Miraflores que
se hace por medio de una válvula de cono.
La presa de Troneras es similar a la de Miraflores, la torre es superficial y está unida a un
túnel de regulación de 424 m que desvía el caudal del embalse Troneras para alimentar
las turbinas de la central Hidroeléctrica del mismo nombre.
Cuando el agua llega a la central de Troneras se toma a través de la torre de captación
del embalse y se conduce a la casa de máquinas por medio de un túnel de regulación
para mover dos turbinas Francis y generar 40.000 kW.
Las aguas turbinadas en la planta de Troneras, las desviadas de la central por medio de
una válvula de cono y las provenientes de la quebrada Cañasgordas son represadas en
una bocatoma y conducidas a la casa de máquinas de la Central de Guadalupe III, para
mover 6 turbinas Pelton las cuales transforman 270.000 kW.
Las aguas turbinadas en Guadalupe III son depositadas en un tanque con capacidad de
22.000 m3 y sirve de captación para esta Central.
Estas aguas son conducidas a través de un túnel de 6.4 kilómetros a la casa de máquinas
de Guadalupe IV, donde movilizan tres turbinas tipo Francis, para generar 202.000 kW
efectivos. La aguas finalmente caen al cauce del río Guadalupe y desembocan al río
Porce en el sitio denominado Puente Acacias.
62.2 GENERALIDADES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GUADALUPE IV
La central hidroeléctrica de Guadalupe IV está en operación desde 1985. El agua que
abastece las turbinas de los 3 generadores instalados en ella proviene del río concepción
el cual es abastecido por los ríos: Nechí, Pajarito y Dolores.
Esta instalación generadora tiene una capacidad nominal de 216 MW y capacidad efectiva
de 201 MW, repartida en tres unidades iguales de 67 MW cada una, movidas por turbinas
tipo FRANCIS de eje vertical. Sus aportes de energía al sistema contabilizan 1,205 GWh
al año, si se habla de energía media y 1,026 GWh al año, si es de energía firme. Su
entrada en operación comercial se produjo durante el año 1985, paralelo a ello salían de
funcionamiento las centrales hidroeléctricas de Guadalupe I y Guadalupe II.
La central cuenta con dos bancos de transformadores configurados así: las máquinas 1 y
2 comparten el primero y la máquina 3 tiene su banco propio. Esto porque en un principio
se pensaba tener 4 máquinas en la central y se tenía planeado que esta cuarta máquina
compartiera el banco con la máquina 3.
Las máquinas sincrónicas generadoras, tienen las siguientes características nominales:
Potencia aparente: S = 77400 KVA
Voltaje fase – fase: V = 13800 V
Corriente fase: I = 3238 A
Número de fáses: 3
Factor de potencia: 0.9
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 514 RPM
Número de polos: 14
7Voltaje de excitación: 165 VDC
Aumento de temperatura: 89010 KVA 80 °C
77400 KVA 60 °C
Cada máquina cuenta con su sistema de comunicación independiente al centro de control
y la comunicación de cada instrumento se maneja por medio de RIO’s (Remote Input
Output) o Linkings Devices, dependiendo de la naturaleza del instrumento.
En los siguientes cuadros se hará una recopilación de los datos técnicos más relevantes
de la central.
Cuadro 1. Generalidades hidráulicas de la central hidroeléctrica Guadalupe IV
Variable Valor Unidades
Cabeza máxima 1120.50 msnm
Cabeza normal 1119.80 msnm
Cabeza mínima 1116.00 msnm
Salto bruto máximo 418.50 m
Salto bruto típico 554.90 m
Cabeza 399.00 m
Altura eje de turbina 698.00 msnm
Rango de operación 4.5 m
Caudal de diseño 58.00 m3/s
Caudal actual total 63.45 m3/s
Caudal nominal unidad 21.15 m3/s
Nivel del tanque de compensación máximo 703.00 msnm
Nivel del tanque de compensación mínimo 702.00 msnm
Perdidas típicas de cabeza 43.82 m
Cuadro 2. Especificaciones mecánicas de las turbinas en las máquinas de Guadalupe IV
Fabricante Charmiles
Tipo Francis
Eficiencia 91.50%
Velocidad 514.3 rpm
Zona de operación < 35 MW
Numero de álabes 24
8Cuadro 3. Especificaciones eléctricas de las máquinas de la hidroeléctrica
de Guadalupe IV
Variable Planta Unidades
Potencia activa máxima Planta 215 MW
Potencia reactiva máxima planta 156 Mvar
Potencia reactiva mínima planta -120.0 Mvar
Máxima velocidad de aumento de carga 216 MW/min
Potencia aparente máxima Unidad 77.4 MVA
Potencia activa máxima Unidad 72.0 MW
Potencia reactiva máxima Unidad 52.0 Mvar
Potencia reactiva mínima Unidad -40.0 Mvar
Mejor eficiencia Generador 98 %
Mejor eficiencia planta 99 %
Factor de potencia 0.9 p.u
Fabricante Mitsubishi
Frecuencia 60 Hz
Velocidad 514.3 rpm
Fases 3
Voltaje 13.8 kV
2.3 MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE GUADALUPE 4
2.3.1 Sistema De Control Antiguo
La estación de operación es la encargada de gobernar el control de las máquinas. Aunque
el área Guadalupe dispone de su propio sistema de control, denominado sistema de
control de Guadalupe (GCS – Guadalupe Control System), el cual trabaja subordinado al
Centro Regional de Despacho.
El GCS trabaja bajo el control del Sistema de Manejo de Energía (EMS – Energy
Management System) pero en caso de falla del sistema de comunicación entre el EMS y
GCS, éste último puede trabajar de manera independiente hasta el restablecimiento de
las comunicaciones. Dicha operación también puede ser a voluntad, es decir, previa
coordinación entre el EMS y el GCS.
9La subestación el Salto también tiene inferencia sobre el control de las máquinas. Esto
para actuar como respaldo si ocurre alguna eventualidad que impida maniobrar las
máquinas desde los centros de control arriba explicados. (Ver figura 2)
Cabe anotar que el control de la máquina se hace por medio de un sistema de mando que
incluye el equipo de mando y el sistema mandado. Cada uno con retroalimentación de
información que permite hacer una operación más segura de las máquinas en cuanto a la
confiabilidad de las mismas.
Los instrumentos están comunicados con las máquinas por medio de lógica cableada con
relés. Los instrumentos que están cableados de esta forma son:
• Regulador de voltaje
• Protecciones
• Regulador de velocidad
• Instrumentos, Indicadores de flujo e interruptores límites.
La modernización de la planta se justifica porque los aparatos de instrumentación y
medida presentan problemas operativos o no son aptos para las condiciones de trabajo.
Además los reguladores de velocidad (Charmilles) tienen 14 años de operación con una
tecnología que no permite obtener información vital para la operación, problemas
operativos y pocos repuestos en el mercado.
Se justifica la necesidad de modernizar el sistema de control, que actualmente tiene un
PLC electrónico para cada máquina, con 14 años de servicio. Estos PLC presentan
10obsolescencia tecnológica, problemas operativos, pocos repuestos en el mercado y
suministro descontinuado de estos. En la Figura 2 se resume lo explicado.
Figura 2. Sistema de Control antiguo
Dentro de las modificaciones que se están haciendo al control de la planta, está el cambio
del sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) el cual comprende:
Estaciones de operación, Front End, Equipos concentradores de datos y EMS.
Actualmente el sistema SCADA tiene 12 años de servicio; desde él se supervisan y
envían órdenes para las plantas y subestaciones del complejo. Este sistema está
subordinado al CRD (Centro Regional de Despacho). El sistema SCADA presenta serios
inconvenientes como obsolescencia tecnológica, pocos repuestos y suministro
descontinuado de estos.
112.3.2 Sistema De Control Nuevo
El control y supervisión de la cadena esta localizado en la Planta Guadalupe IV.
Normalmente el control y la optimización de la cadena hidráulica se realiza desde CCCG.
Adicionalmente desde allí se puede ejecutar el control y el monitoreo de todas las
unidades de la cadena y sus servicios auxiliares.
Para seguridad y confiabilidad en la operación se han creado 5 niveles de control
jerarquizados. Los equipos de protección y emergencia están siempre presentes en todos
los niveles de control.
Todos los dispositivos poseen modo de selección para el tipo de control (Local o remoto).
Cuando se encuentra seleccionado en local el control remoto se bloquea por la lógica
programada en el respectivo controlador. En cuadro 4 se muestran las principales
acciones de control sobre las unidades y los sitios donde se pueden ejecutar.
Cuadro 4. Acciones de control y sitios donde se pueden ejecutar
Sala de
CONTROL operación CCCG CCG CND
G4
Automático / Paso a paso X X
Ejecución de secuencias en modo paso
X X
a paso
Ejecución de secuencias en modo
X X
automático
Arranque de unidad X X
Paro normal de unidad X X
Paro parcial de unidad X X
Paro rápido de unidad X X
Paro emergencia de unidad X X
Control individual o conjunto X X
Consigna ICAP X X
Consigna JCAP X X
Consigna ICRP X X
Consigna JCRP X X
Consigna JVC X X
Consigna HCC X X X
12La nomenclatura del cuadro 4 es como sigue:
ICAP: Control Individual de Potencia Activa. En este modo el controlador proporcionara la
consigna potencia activa (MW) al regulador de la turbina.
ICRP: Control Individual de Potencia Reactiva. En este modo el controlador
proporcionara la Consigna potencia reactiva (MVAR) al regulador de tensión.
JCAP: Control Conjunto de Potencia Activa. El controlador de la planta asignara las
consignas potencia activa al controlador de las máquinas optimizando el reparto y
satisfaciendo la potencia asignada a la planta
JCRP: Control Conjunto de Potencia Reactiva. El controlador de la planta asignara las
consignas potencia reactiva al controlador de las maquinas optimizando el reparto y
satisfaciendo la potencia reactiva asignada a la planta
JVC: Control Conjunto de Voltaje. El controlador de la planta asignara las consignas
reactiva activa al controlador de las maquinas optimizando el reparto y satisfaciendo la
consigna voltaje en barras S/E Salto I.
HCC: Control de Cadena Hidráulica. El controlador de la planta asignara las consignas
potencia activa al controlador de las maquinas optimizando el reparto y satisfaciendo la
potencia activa asignada a la planta con base en la potencia activa que le sea asignada
desde el controlador de la cadena hidráulica.
13La Figura 3 ilustra e indica de una mejor manera los sitios de acceso para las diferentes
jerarquías de control.
Niveles
de control
lortnoc lanoican
ohcapsed
Selector
lógico CCG CND 5 ed
programado ortneC ortneC
ed
lortnoc
Selector anedac
lógico CCCG REMOTO 4
programado ortneC
Selector noicarepo
lógico ed
REMOTO
físico PLANTA (CCCG) 3 alaS
noicarepo
PANELUNIDADX
S le ól ge ic ct oor UCP R (PE LM ANO TT AO ) 2
físico
ed
Selector osiP
lógico 1
AUTO PASO A PASO
programado
Figura 3. Accesos a las jerarquías del control
Primer nivel de control.
El primer nivel de control es realizado de manera local en los dispositivos primarios como
válvulas, motores, interruptores, etc. Este tipo de control solo se utilizará durante el
mantenimiento y en emergencia. Estos dispositivos se manejan por dispositivos del
segundo nivel de control dependiendo de un selector de modo de operación local o
remota. El dispositivo que no se encuentre en modo de operación remota tendrá su
respectivo bloqueo lógico en el controlador asociado.
14Los dispositivos de primer nivel de control son:
• Equipos primarios de generación (Turbina , generador , interruptores
Transformadores de potencia , medida y protección )
• Bombas, compresores, válvulas y puertas de acceso.
• Tableros de control y mandos locales.
• Instrumentación de campo inteligente y I/O remotas (RIO) para unidades de
generación , transformadores de potencia , válvulas , bombas, compresores,
puertas de acceso
• Tableros de control y mandos locales
• Sistemas auxiliares de AC y DC de la planta
• UPS
• Sistema antiincendio de generadores y planta.
Segundo nivel de control.
El segundo nivel de control se ejecuta sobre dispositivos primarios automatizados en
grupos como el regulador de turbina, regulador de tensión, relés de protección, etc. El
arranque o paro de estos grupos puede ser iniciado desde las consolas de operación en
el centro de operación de la planta o desde las secuencias programadas en los
controladores dependiendo de los selectores de modo de control de los dispositivos
primarios no automatizados.
Los dispositivos de segundo nivel de control son:
• Computador de unidad de generación
• Regulador de voltaje y sistema de excitación
• Regulador de velocidad
15• Computador de servicios generales y auxiliares de la planta.
• Sistemas de protección y medida
• Computador de control de generación de la planta
Tercer nivel de control.
El tercer nivel de control se ejecuta desde la sala de operación de la centra Guadalupe IV
y compete la operación de toda la planta. Este nivel de control depende de los selectores
de modo de control de las unidades generadoras, los equipos asociados de servicios
auxiliares, filtros y compuertas.
Cuarto nivel de control.
El cuarto nivel de control se ejecuta desde la sala de operación de CCCG ubicada
contigua a la sala de operación de unidades y realiza el control de toda la cadena
hidráulica de Guadalupe. En este nivel el control es distribuido entre los controladores de
las plantas en forma de consignas y comandos para lograr los objetivo deseados por el
operador de CCCG. Este nivel de control depende del selector de modo de control de la
planta.
Quinto nivel de control.
El quinto nivel de control es el control remoto de la cadena hidráulica de Guadalupe desde
el CCG vía ICCP o el CND vía interfase IEC-870-5-101. Este se utilizará para implementar
estrategias de control como AGC, predicción de demanda y programación de carga entre
otros.
Este nivel de control depende del selector de modo de control de la cadena hidráulica.
16Para nuestro caso nos interesa el control de la central de Guadalupe IV, el cual se
muestra en la figura 4.
Figura 4. Esquema de control a instalar en la cadena hidroeléctrica
La Figura 4 no revela el número exacto de equipos por central pues no es relevante ese
dato para la descripción del sistema de control.
Para el control de la central de Guadalupe IV se reemplazarán los PLC’s antiguos y se
instalará una LAN con computador de planta.
El control de las demás plantas se hará en lo posible a partir del Hidro Chain Control el
cual cuenta con las siguientes características:
• Red Ethernet con protocolo TCP/IP
17• Tendrá acceso remoto para operación y consultar.
• Trabajará bajo plataforma Windows.
• Podrá gestionar y supervisar el complejo hidroeléctrico a partir de curvas de
tendencia, registro de eventos y alarmas, y control conjunto.
• Estará sincronizado por medio de un GPS para sincronismo de tiempo.
• Podrá tener supervisión y comandos sobre las otras plantas.
2.3.2.1 Operación De Las Máquinas A Partir Del Programa Digivis
- Arranque De La Máquina
Para arrancar una máquina a partir del programa Digivis se debe primero seleccionar el
modo de operación en los diferentes conmutadores de la máquina. Estos están ubicados
en diferentes sitios de la planta y proporcionan las señales necesarias para que el
controlador del proceso determine su modo de operación. El controlador de la unidad solo
dará manejo desde el Digivis cuando los conmutadores estén en remoto y/o automático.
Para comenzar la secuencia de arranque se debe entrar desde la plataforma del digivis a
la pantalla de “Secuencias”. Ver figura 5.
18Figura 5. Pantalla de operación de la máquina en el Digivis
Allí se deben rectificar el cumplimiento de las condiciones de arranque. Éstas se
encuentran dándole clic en el botón ubicado en la sección de color azul titulada
“Arranque”.
Estas condiciones de arranque desde parada son :
(cid:57) No secuencia de paro
(cid:57) Voltajes control disponibles
(cid:57) Voltajes servicios auxiliares normal
(cid:57) Selectores posición normal
(cid:57) Junta inflable mantenimiento desaplicada
(cid:57) Turbina lista
(cid:57) Nivel de aceite cojinete superior normal
(cid:57) Nivel de aceite cojinete inferior normal
19(cid:57) Relés de disparo en forma reseteada
(cid:57) Sistema de frenos listos
(cid:57) Presión sistema de aceite turbina listo
(cid:57) Regulador de velocidad listo
(cid:57) Válvula esférica lista
(cid:57) Regulador de voltaje listo
(cid:57) Refrigeración lista
(cid:57) Válvula mariposa no abierta
(cid:57) Sistema de inundación drenaje listo
(cid:57) No falla compresor general
(cid:57) Nivel de tanque normal
(cid:57) CO no descargado
2
(cid:57) Interruptor unidad listo
(cid:57) No falla potencial en reguladores
Las condiciones desde girando (Rotor girando) son:
(cid:57) No secuencia de paro activa
(cid:57) Voltajes control disponibles
(cid:57) Voltajes servicios auxiliares normales
(cid:57) Selectores posición normal
(cid:57) Relés disparo reseteados
(cid:57) Sistema frenos listos
(cid:57) Regulador voltaje listo
(cid:57) No falla compresor general
(cid:57) CO no descargado
2
20(cid:57) Interruptor listo
(cid:57) No falla potencial reguladores
Las condiciones desde energizada (Rotor girando, campo cerrado) son:
(cid:57) No existan secuencia de paro activas
(cid:57) Voltajes de control disponibles
(cid:57) Voltajes de servicios auxiliares disponibles
(cid:57) Selectores en posición normal
(cid:57) Relés de disparo reseteados
(cid:57) Frenos listos
(cid:57) No falla compresor general
(cid:57) CO no descargado
2
(cid:57) Interruptor máquina listo
(cid:57) No falla potencial reguladores
Las condiciones para sincronizar son:
(cid:57) Sincronizador listo
(cid:57) Seccionador generador
El cumplimiento de estos prerrequisitos debe vigilarse estrictamente de acuerdo a la etapa
a la que se quiera llevar la máquina: girando, energizada o sincronizada en la red.
Una vez ya estén dadas estas condiciones (Los recuadros aparecen de color verde) se
procede, en la pantalla de “Secuencias”, a dar clic sobre el botón o en
21el área azul titulada “Arranque” según se quiera arrancar la máquina automáticamente o
llevándola manualmente paso a paso, ver cuadro 5.
Cuadro 5. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis que deben cumplirse para llevar
la máquina desde “Parada” hasta “Sincronizada”
NÚMERO ETAPA
PANTALLA MUESTRA LA PANTALLA DEL DIGIVIS
DIGIVIS
0 Prerrequisitos listos
Bomba de refrigeración en operación, Válvula de aislamiento
1
abierta, Válvula de alivio cerrada.
2 Frenos aplicados, Válvula esférica abierta.
3 Frenos desaplicados, Lubricación forzada ON.
Regulador desbloqueado, Regulador energizado, Velocidad >
4
90%
EN MARCHA
Interruptor de campo cerrado, Lubricación forzada OFF, Voltaje
5
generador > 63%
ENERGIZADA.
6 Interruptor de generador cerrado.
SINCRONIZADA.
7 Límite apertura 100%, Potencia activa >35 MW
POTENCIA ACTIVA MIN.
- Parar La Máquina
La máquina se puede parar normalmente siempre y cuando no estén activas ninguna de
las secuencias de paro: Parcial, rápido o de emergencia. Éstas secuencias de paro se
hacen automáticamente cuando ocurre alguna falla en la unidad.
Para hacer un paro normal de la máquina se debe dar clic en el botón o
según se quiera hacer este procedimiento automáticamente una vez dada la
orden o paso a paso respectivamente.
Luego debe darse clic en el botón . Después, en la ventana desplegada se
debe reconfirmar el proceso de paro normal. Una vez hecho esto, el proceso de paro
22automático o paso a paso (según se haya seleccionado) es igual al proceso seguido para
arrancar la máquina en cada caso respectivamente.
A continuación se hará una tabla informativa de la numeración de las etapas que
aparecen en la pantalla del Digivis para los distintos paros. En capítulos posteriores se
hará referencia a estas etapas específicamente.
Cuadro 6. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución del paro normal
PARO NORMAL
NÚMERO ETAPA
PANTALLA MUESTRA LA PANTALLA DEL DIGIVIS
DIGIVIS
1 Potencia activa < 5%, Potencia reactiva < 5%
2 Interruptor generador abierto
ENERGIZADA
3 Interruptor de campo abierto
EN MARCHA
Regulador bloqueado, Regulador desenergizado, Limitador de
4
apertura dist 0%, Velocidad < 90%
Lubricación forzada ON, Válvula esférica cerrada, Posición
5
distribuidor 0%, Velocidad < 10%.
6 Frenos aplicados, Velocidad < 1%.
7 Lubricación forzada OFF, Frenos desaplicados.
8 Válvula de aislamiento cerrada, Bomba de refrigeración OFF.
PARADA
Cuadro 7. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución del paro
parcial.
PARO PARCIAL
NÚMERO ETAPA
PANTALLA MUESTRA LA PANTALLA DEL DIGIVIS
DIGIVIS
1 Potencia activa < 5%, Potencia reactiva < 5 %.
2 Apertura interruptor de generador.
ENERGIZADA
23Cuadro 8. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución del paro rápido.
PARO RÁPIDO
NÚMERO ETAPA
PANTALLA MUESTRA LA PANTALLA DEL DIGIVIS
DIGIVIS
1 Secuencia de paro rápido activa, Potencia activa < 3MW
2 Interruptor de generador abierto.
3 Interruptor de campo abierto.
Velocidad < 90%, Limitador de apertura dist. 0%, Regulador
4
bloqueado, Regulador desenergizado.
Lubricación forzada ON, Válvula esférica cerrada, Posición
5
distribuidor 0%.
6 Velocidad < 10%.
7 Frenos aplicados.
8 Velocidad < 1%
9 Lubricación forzada OFF, frenos desaplicados.
10 Válvula de aislamiento cerrada, Bomba de refrigeración OFF.
PARADA
Cuadro 9. Etapas configuradas en la pantalla del Digivis para la ejecución del paro de
emergencia.
PARO DE EMERGENCIA
NÚMERO ETAPA
PANTALLA MUESTRA LA PANTALLA DEL DIGIVIS
DIGIVIS
1 Interruptor de campo abierto.
2 Interruptor de generador abierto
3 Regulador bloqueado.
4 Regulador desenergizado
5 Velocidad < 90%, Limitador 0%
Lubricación forzada ON, válvula esférica cerrada, posición
6
distribuidor 0%
7 Velocidad < 10%
8 Frenos aplicados.
9 Velocidad < 1%
10 Frenos desaplicados, lubricación forzada OFF.
11 Bomba de refrigeración OFF, válvula de aislamiento cerrada.
PARADA
NOTA: Las etapas 1, 2, 3 se realizan en el digivis simultáneamente. La etapa 5 se ejecuta
una vez se haya terminado de ejecutar las etapas 1, 2 y 4.
24En este capítulo se explicaron las características generales de la cadena hidráulica de
Guatrón y la planta de Guadalupe IV haciendo el respectivo paralelo entre el sistema de
control viejo y el nuevo. Adicionalmente se ilustró la operación de la máquina con el
programa Digivis. En el siguiente capítulo se hará un análisis general del control de las
máquinas a partir del nuevo sistema modernizado.
253 ACCIONES DEL CONTROL EN LAS MÁQUINAS
GENERADORAS DE GUADALUPE IV.
En éste capítulo se resume por medio de tablas explicativas el control de las unidades de
generación de Guadalupe IV. El objetivo del capítulo es facilitar la comprensión de los
pasos que sigue el control de las unidades generadoras.
Los cuadros que en este capítulo se incluyen son planes de mando de la máquina para
diferentes acciones, ya sea de arranque o paro. También se incluye un cuadro que
describe el tipo de paro según el tipo de falla y muestra la etapa que se esté siguiendo en
el Digivis.
Cuando se hable de etapas se está haciendo referencia a las marcadas por la plataforma
Digivis. Esto con el fin de facilitarle al operador la búsqueda de posibles fallas con solo
mirar la pantalla.
3.1 PLAN DE MANDO SOBRE ETAPAS EN LAS MÁQUINAS
Estas tablas indicarán cada etapa que sigue la máquina en el arranque y paro, indicando
los comandos que se activan en cada etapa y las acciones que se realizan en la máquina
en caso de incumplimiento de alguna condición.
26Explicación de la notación que se usará en la tabla.
ETAPA: En esta columna se numerará la etapa que se esté llevando a cabo. Se define
como etapa a aquella situación en la cual el comportamiento de todo o parte de un sistema
con relación a sus entradas y salidas es invariante (constante), ellas caracterizan un estado
específico del sistema automático y el comportamiento del controlador lógico. Aquí para
utilidad en cuanto a la operación de la máquina, se relacionará cada etapa con las
enunciadas por el Digivis, las cuales se referenciaron en los subcapítulos 2.3.2.1.1 y
2.3.2.1.2
CONDICIONES REQUERIDAS: Aquí se enlistarán las condiciones necesarias para que
se llegue a la etapa actual.
MTE 1: Máximo tiempo de espera (Minutos) para que la transición (posibilidades de
evolución del Grafcet) verifique los prerrequisitos para la etapa actual.
ACCIÓN ALTERNATIVA 1: Aquí se anotará la acción que realizará el sistema en caso de
no cumplirse los prerrequisitos para la llegar a la actual etapa.
COMANDO: Aquí se explica lo que se realiza en la etapa.
RESULTADO COMANDO: Una vez finalice la etapa, se espera que se hayan producido
los efectos sobre el sistema que aquí se enlistan.
MTE 2: Máximo tiempo de espera (Minutos) para el cumplimiento de la etapa actual que
se está tratando.
27ACCIÓN ALTERNATIVA 2: En caso de no cumplirse las acciones referentes a la etapa,
se realizará la operación que aquí se menciona.
Para la realización de las tablas se cuenta con las siguientes nomenclaturas:
PE = Paro de emergencia
P = Parar
S = Envía señal al controlador.
R (#) = Regreso a la etapa #
Cuadro 10. Plan de mando sobre la máquina durante el arranque
ARRANQUE
ACCIÓN ACCIÓN
CONDICIONES RESULTADO MTE
ETAPA ALTERNATIVA COMANDO ALTERNATIVA
REQUERIDAS COMANDO 2
1 2
Todas las Continúa
condiciones No comienza Verificar de secuencia
No pasa a la
0 de la lista A secuencia de condiciones de máquina, ∞
etapa 1
se han arranque la lista A pasa a etapa
cumplido. 1
Están
encendidas
las bombas
Encender la de
Se queda refrigeración, refrigeración y
esperando abrir válvula de los filtros, se 10
1 Fin etapa 0 R(0), S
cumplimiento aislamiento, quita la Min
de lista A cerrar la válvula válvula de
de alivio aislamiento y
se cierra la
válvula de
alivio.
Comienza a
entrar agua
por el tubo
madre por la
válvula
Intenta
Fin etapa 1, esférica. Esto
aplicar los
estén Abrir válvula se hace 10
2 frenos o R(1) R(0), S
aplicados esférica. después de Min.
por medio de
los frenos. verificar que
paro normal.
los frenos
están
aplicados.
28ARRANQUE (CONTINUACIÓN)
ACCIÓN ACCIÓN
CONDICIONES RESULTADO MTE
ETAPA ALTERNATIVA COMANDO ALTERNATIVA
REQUERIDAS COMANDO 2
1 2
Comienza a
girar el rotor
Fin etapa 2, Desaplicar de la máquina
continúan R(0) o aplica frenos, encender y comienza a 10
3 R(0), S, P.
aplicados los frenos. la refrigeración actuar la Min.
los frenos. forzada. refrigeración
forzada en la
misma.
La máquina
Fin Etapa 4,
R(0) por se encuentra
Velocidad > EN MARCHA
E1 medio de girando a ∞
90% (Etapa estable)
paro normal. velocidad
nominal.
nominal.
Se
seleccionó
en el
Se cierra el
controlador
interruptor de
la opción de
campo
arranque Apagar
apareciendo
automático o Se queda la lubricación
voltaje en las 5 R(E1), S.
5 se le dió la máquina en forzada, cerrar
terminales del Min.
orden de la etapa E1. interruptor de
generador y
continuar la campo
se apaga la
secuencia
lubricación
de arranque.
forzada.
Se cumple
Lista B de
condiciones.
La máquina
Fin etapa 5, Se abre está girando a
Voltaje interruptor velocidad
ENERGIZADA
E2 generador > de campo y nominal y hay ∞
(etapa estable)
63 % va a la etapa voltaje
nominal E1 nominal en
bornes del
estator.
29ARRANQUE (CONTINUACIÓN)
ACCIÓN ACCIÓN
CONDICIONES RESULTADO MTE
ETAPA ALTERNATIVA COMANDO ALTERNATIVA
REQUERIDAS COMANDO 2
1 2
La máquina
Se abre está
Fin etapa 6,
interruptor conectada a
máquina SINCRONIZADA ∞
E3 de máquina la red y
sincronizada (Etapa estable)
y va a la aportándole
a la red.
etapa E2 potencia a la
misma.
Se
seleccionó
en el
controlador
la opción de
arranque
automático o
se le dió la
Chequea que
orden de Etapa de
la potencia
continuar la verificación del
sea apropiada
secuencia Va a la etapa funcionamiento 10 R(E3), S
7 y que la
de arranque. E3 de la máquina Min.
sincronización
Potencia conectada a la
haya sido
activa > 0 y red.
exitosa.
el limitador
de apertura
está abierto
más del
95%. Se
cumple lista
D de
condiciones.
La máquina
POTENCIA se encuentra
Va a la etapa ∞
Fin etapa 7. ACTIV. MIN. trabajando
E3
(etapa estable) correctamente
en la red.
30Cuadro 11. Plan de mando sobre la máquina durante el paro normal
PARO NORMAL
CONDICIONES ACCIÓN
ACCIÓN RESULTADO MTE
ETAPA REQUERIDAS COMANDO ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1 COMANDO 2
MTE1 2
La máquina
No haya activa Se privilegiará va a paro
Verificar que Escoge el
ninguna cualquiera de normal si y
pueda llevarse paro
E0 secuencia de las otras solo si no hay 0
a cabo el paro diferente al
paro distinta a secuencias de otra
normal normal
la normal. paro secuencia de
paro activa.
Potencia
Se haya No se
activa < 3MW
iniciado ejecutará la Cerrar alabes 10
1 y Potencia S, PE
secuencia de secuencia de móviles Min
reactiva <
paro normal paro normal
3MVares
Se desacopla
Abrir la máquina
1
2 Fin etapa 1 PE interruptor del del sistema S, PE
Min
generador eléctrico
nacional
La máquina
está girando a
Fin etapa 2 e
velocidad
interruptor de
ENERGIZADA nominal y hay
E1 máquina PE ∞
(Etapa estable) voltaje
completamente
nominal en
abierto
bornes del
estator.
Se seleccionó
en el
controlador la
opción de paro
normal
automático o
Abrir Se
se le dio la 1
3 PE interruptor de desenergiza S, PE
orden de Min
campo la máquina.
continuar la
secuencia de
paro normal.
Está listo
interruptor de
campo
La máquina
se encuentra
EN MARCHA girando a
E2 Fin etapa 3 PE ∞
(Etapa estable) velocidad
nominal sin
voltaje.
31PARO NORMAL (CONTINUACIÓN)
CONDICIONES ACCIÓN
ACCIÓN RESULTADO MTE
ETAPA REQUERIDAS COMANDO ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1 COMANDO 2
MTE1 2
Limitador de Encender
No hay
apertura < 3% lubricación
entrada de 20
5 y la velocidad PE forzada, cerrar S, PE.
agua al Min
< 90% de la válvula
caracol.
nominal esférica
Fin etapa 5,
presión de
lubricación
forzada
Los frenos
normal, 10
6 PE, S Aplicar frenos están S
posición Min
aplicados
distribuidor <
2% y velocidad
< 10% de la
nominal
Apagar la
Fin etapa 6, Frenos y
lubricación
Velocidad < lubricación 10
7 PE, S forzada, S
1% de la forzada Min
desaplicar
nominal apagados
frenos
Bombas de
Cerrar válvula refrigeración
de aislamiento, apagadas y 5
8 Fin etapa 7 PE, S S
apagar la válvula de Min.
refrigeración. aislamiento
cerrada.
La máquina
está
totalmente
DETENIDA
E3 Fin etapa 8 detenida y ∞
(Etapa estable)
lista para
arrancarla de
nuevo
32Cuadro 12. Plan de mando sobre la máquina durante el paro parcial.
PARO PARCIAL
ACCIÓN
CONDICIONES ACCIÓN RESULTADO
ETAPA COMANDO MTE 2 ALTERNATIVA
REQUERIDAS ALTERNATIVA 1 COMANDO
2
La máquina
está Seguirá
sincronizada sincronizada
Se irá al paro
al sistema y Enviar señal de la máquina al
rápido o de Controlador
no hay paro rápido al sistema pues
E1 emergencia recibe señal 0
secuencia de controlador de el controlador
según se haya de paro rápido
paro rápido o unidad. no recibió la
activado
de orden de
emergencia paro parcial
activa
Potencia
Se dio la activa < 3MW
Cerrar alabes
1 orden de paro S, PE y Potencia 70 Seg. S, PE
móviles
parcial reactiva <
3MVares
PE, el
Fin etapa 1,
Se desacopla operador
Potencia
la máquina del debe abrir
activa < 3MW Abrir interruptor
2 S, PE sistema 2 Seg. manualmente
y Potencia generador
eléctrico el interruptor
reactiva <
nacional del
3MVares
generador.
Sigue
interruptor de
ENERGIZADA
E2 Fin etapa 2 campo cerrado ∞
(Etapa estable)
y con tensión
en el estator.
33Cuadro 13. Plan de mando sobre la máquina durante el paro rápido.
PARO RÁPIDO
ACCIÓN ACCIÓN
CONDICIONES RESULTADO
ETAPA ALTERNATIVA COMANDO MTE 2 ALTERNATIVA
REQUERIDAS COMANDO
1 2
La máquina
No haya activa
LISTA está girando
secuencia de
E1 PE (Estado energizada y ∞
paro de
estable) conectada a
emergencia
la red.
Potencia
Está activa activa < 3MW
Cerrar alabes
1 secuencia de y Potencia 1 Min S, PE
móviles
paro rápido. reactiva <
3MVares
Fin etapa 1,
S, PE, el
Potencia activa
operador
y reactiva se Se desacopla
debe abrir
mantengan Abrir interruptor la máquina 10
2 S, PE manualmente
estables debajo del generador. del sistema Seg
el interruptor
de los 3MW y 3 eléctrico.
del
Mvares
generador.
respectivamente
Fin etapa 2, S, PE, El
La máquina
controlador operador
queda
detecta que el Abrir interruptor 10 debe abrir
3 S, PE girando sin
interruptor de de campo. Seg manualmente
voltaje en sus
máquina está el interruptor
terminales.
abierto. de campo.
Se bloquea el
Fin etapa 3,
Apagar regulador de
controlador
regulador, velocidad y
detecta que el
4 S, PE Poner limitador no hay 5 Min S, PE
interruptor de
de apertura en entrada de
campo está
0%. agua a la
abierto.
turbina.
S, PE, el
La válvula operador
Encender esférica se debe cerrar
Fin etapa 4,
lubricación cierra y entra manualmente
Velocidad < 20
5 PE forzada, cerrar lubricación la válvula
90% de la Min
la válvula forzada por el esférica y
nominal
esférica. cojinete encender la
superior. lubricación
forzada.
Se verifica
Fin etapa 5,
que la
distribuidor Etapa de 20
6 PE velocidad sea PE
cerrado por verificación Min.
< 10% de la
completo.
nominal.
34PARO RÁPIDO (CONTINUACIÓN)
ACCIÓN ACCIÓN
CONDICIONES RESULTADO
ETAPA ALTERNATIVA COMANDO MTE 2 ALTERNATIVA
REQUERIDAS COMANDO
1 2
Se verifica
que la
Etapa de 10
8 Fin etapa 7. S, PE velocidad sea PE
verificación. Min
< 1% de la
nominal.
Apagar Lubricación
Fin etapa 8 y lubricación forzada
10
9 velocidad < 1% PE forzada, apagada y S
Min.
de la nominal. desaplicar frenos
frenos. liberados.
Válvula de
Cerrar válvula
aislamiento
de aislamiento,
10 Fin etapa 9 S, PE cerrada y 5 Min S
apagar
refrigeración
refrigeración.
desactivada.
PARADA
E2 Fin etapa 10. ∞
(Etapa estable)
Cuadro 14. Plan de mando sobre la máquina durante el paro de emergencia.
PARO DE EMERGENCIA
ETAPA CONDICIONES REQUERIDAS COMANDO RESULTADO COMANDO MTE 2
Se dio automáticamente o
La máquina está
por parte del operador la LISTO
E1 conectada a la red ∞
orden de paro de (Etapa estable)
eléctrica nacional.
emergencia
Se activó
satisfactoriamente la Abrir interruptor de Interruptor de campo 1
1
secuencia de paro de campo abierto Seg
emergencia
Se activó
Máquina desacoplada del
satisfactoriamente la Abrir interruptor de 1
2 sistema eléctrico
secuencia de paro de máquina Seg
nacional
emergencia
Se activó
Apagar y bloquear
satisfactoriamente la Regulador de velocidad 5
3 regulador de
secuencia de paro de bloqueado y apagado Seg
velocidad
emergencia
Etapa que siempre
4 Fin etapa 3
se cumple
Se cierra limitador No hay entrada de agua
5 Fin etapas 1, 2 y 4 5 Min
de apertura. a la turbina
Encender
Fin etapa 5, Velocidad no Válvula esférica cerrada
lubricación forzada, 10
6 mayor al 90% de la y lubricación forzada
cerrar válvula Min
nominal aplicada.
esférica.
35PARO DE EMERGENCIA (CONTINUACIÓN)
ETAPA CONDICIONES REQUERIDAS COMANDO RESULTADO COMANDO MTE 2
10
8 Fin etapa 7 Aplicar frenos Frenos aplicados
Min
Etapa de
verificación de que Velocidad de la máquina
10
9 Fin etapa 8 la velocidad sea menor al 1 % de la
Min
menor al 1% de la nominal
nominal
Apagar lubricación Frenos desaplicados y
10 Fin etapa 9 forzada y lubricación forzada 5 Min
desaplicar frenos. apagada.
Apagar
Refrigeración apagada y
refrigeración y
11 Fin etapa 10 válvula de aislamiento 5 Min
cerrar válvula de
cerrada
aislamiento
PARADA
E2 ∞
(Etapa estable)
NOTAS DEL PARO DE EMERGENCIA:
• En este tipo de paro no hay acciones alternativas al incumplimiento de una etapa
pues es un tipo paro extremo donde al incumplirse alguna etapa tendrá que
tomarse alguna acción extrema por parte de los ingenieros de la planta tal como
hacer la operación manualmente.
• Las etapas 1, 2, 3 enunciadas en la tabla se realizan simultáneamente. La etapa 4
se ejecutará solo cuando la etapa 3 haya terminado. Una vez terminadas las
etapas 1, 2 y 4 se procederá a continuar en orden consecutivo con las siguientes
etapas.
• No se cuenta con prerrequisitos para la ejecución de esta secuencia por ser un
tipo de paro extremo que debe ejecutarse inmediatamente.
• Si desde cualquier otra secuencia o estado se da la orden de “Paro de
Emergencia” se comenzará a ejecutar la secuencia del paro de emergencia desde
la etapa en que se haya producido la orden. Por ejemplo, si en alguna secuencia
se da la orden de paro de emergencia estando solo la válvula esférica abierta sin
36haber todavía comenzado a girar la máquina, se comenzará la secuencia de paro
de emergencia a partir de la etapa 6.
• La etapa 4 siempre se cumple pues está disponible para poner de ser necesario el
contrachorros en la programación.
3.2 TIPO DE PARO SEGÚN LA ETAPA Y LA CAUSA
Con esta tabla se pretende tabular los distintos paros de la máquina según la etapa que
se esté desarrollando en ese momento en el programa Digivis, ya sea en el arranque de
la máquina o en plena generación.
Nótese en la tabla que las protecciones del paro de emergencia son activadas, en su
mayoría, una vez se tiene energizada la máquina porque los problemas eléctricos
generalmente pueden poner en riesgo el buen funcionamiento de la misma.
Puede también verse del cuadro 15 que es mas conveniente realizar paros rápidos
cuando se presentan problemas mecánicos debido a que los paros de emergencia exigen
mayores demandas al generador. Por lo tanto el paro de emergencia sólo se ejecuta en
casos extremos como fallas eléctricas.
Es claro que una buena protección de la máquina ayudará a un alargamiento de su vida
útil, por lo que se ha tenido en cuenta que en ninguna de las etapas de funcionamiento la
máquina esté desprotegida. Si ocurre algún fallo en etapas posteriores a la del fallo, este
será detectado por el controlador y se ejecutará la respectiva secuencia de paro.
37Cuadro 15. tipos de paro según la etapa que se esté ejecutando en el digivis durante el
arranque.
Etapa
Tipo de paro
0 1 2 3 4 E1 5 E2 6 7
J, J, J,
Paro Parcial
K K K
C, C, C, C, C,
C,
D, D, C, G G G
C, D,
G, E, E, D,
D, E,
Paro Rápido H, F, F, E,
E, F,
I G, G, F,
F H,
H, H, G
I
I I
A, A, A,
M, M, M,
B, B, B,
N, N, N,
L, L, L,
P, P, P,
O, O, O,
Paro Emergencia U U U U Q, Q, Q,
P, P, P,
R, R, R,
Q, Q, Q,
S, S, S,
U U U
T, T, T,
U U U
En el Cuadro 15 la nomenclatura utilizada es:
A: Se disparó interruptor de 220 KV
B: Falla de rotor a tierra.
38C: Flujo de agua bajo en radiadores
D: Flujo de agua bajo en cojinete guía inferior
E: Flujo de agua bajo en cojinete turbina inferior
F: Flujo de agua bajo en cojinete guía superior
G: Presión de regulador baja
H: Nivel de aceite bajo en cojinete guía inferior
I: Nivel de aceite bajo en cojinete turbina
J: Sobrecarga térmica de la unidad
K: Temperatura alta en el devanado de baja tensión del transformador de potencia
L: Relé diferencial de generador
M: Relé de potencia inversa
N: Relé de falla a tierra
O: Relé de baja impedancia
P: Relé de sobretensión
Q: Relé de baja tensión
R: Relé de baja excitación
S: Relé de secuencia negativa
T: Sobrecorriente en transformador de excitación
U: Flujo de agua bajo en radiadores
En este capítulo se mostró que se tienen acciones bien definidas y previamente
planeadas para el accionamiento del generador. Estas acciones se siguen de acuerdo a la
etapa que se esté realizando. En los siguientes capítulos se mostrará con mas detalle el
arranque y diferentes paros de la máquina por medio de diagramas GRAFCET, con el fin
de hacer más evidente el comportamiento de la máquina en sus diferentes etapas.
394 ARRANQUE DE LA MÁQUINA.
En este capítulo se muestra el desarrollo de los diagramas GRAFCET nivel 1 y 2 para el
arranque de la máquina. Cada uno de estos diagramas se ilustrará con sus respectivas
aclaraciones y nomenclatura.
Para simplificar la nomenclatura y mejorar el entendimiento de los diagramas se hará
referencia a las listas A, B, C Y D que a continuación se muestran. Estas listas enuncian
las condiciones para pasar las etapas estables.
LISTA A
(cid:57) No secuencia de paro
(cid:57) Voltajes de control disponibles
(cid:57) Voltajes de servicios auxiliares normal
(cid:57) Selectores en posición normal
(cid:57) Junta inflable de mantenimiento desaplicada
(cid:57) Turbina lista
(cid:57) Nivel de aceite cojinete superior normal
(cid:57) Nivel de aceite cojinete inferior normal
(cid:57) Relés de disparo en forma reseteada
(cid:57) Sistema de frenos listos
(cid:57) Presión sistema de aceite turbina listo
(cid:57) Regulador de velocidad listo
(cid:57) Válvula esférica lista
40(cid:57) Regulador de voltaje listo
(cid:57) Refrigeración lista
(cid:57) Válvula mariposa cerrada
(cid:57) Sistema de inundación drenaje listo
(cid:57) No falla compresor general
(cid:57) Nivel de tanque normal
(cid:57) CO no descargado
2
(cid:57) Interruptor unidad listo
(cid:57) No falla potencial en reguladores
(cid:57) Nivel de aceite tanque acumulador normal
(cid:57) Distribuidor completamente cerrado
(cid:57) Flujo de agua de refrigeración del generador y turbina normal
LISTA B
(cid:57) No secuencia de paro activa
(cid:57) Voltajes de control disponibles
(cid:57) Voltajes de servicios auxiliares normales
(cid:57) Selectores posición normal
(cid:57) Relés de disparo reseteados
(cid:57) Sistema de frenos listos
(cid:57) Regulador de voltaje listo
(cid:57) No falla compresor general
(cid:57) CO no descargado
2
(cid:57) Interruptor listo
(cid:57) No falla potencial reguladores
41LISTA C
(cid:57) No existan secuencia de paro activas
(cid:57) Voltajes de control disponibles
(cid:57) Voltajes de servicios auxiliares disponibles
(cid:57) Selectores en posición normal
(cid:57) Relés de disparo reseteados
(cid:57) Frenos listos
(cid:57) No falla compresor general
(cid:57) CO no descargado
2
(cid:57) Interruptor máquina listo
(cid:57) No falla potencial reguladores
LISTA D
(cid:57) Sincronizador listo
(cid:57) Seccionador generador listo
424.1 GRAFCET 1 ARRANQUE DE LA MÁQUINA
434.1.1 Notas aclaratorias del GRAFCET 1 de arranque.
(cid:57) En la etapa 0 el operador selecciona el modo automático, porque si selecciona el
modo paso a paso se realizará la misma secuencia, pero en cada etapa el operador
deberá dar la orden de continuar.
(cid:57) En la etapa 0 el operador selecciona el modo automático, pero el Digivis ofrece la
opción de escoger hasta qué etapa estable se desea llevar la máquina. Así para cada
etapa estable (4, 6 y 9) se deberá dar la orden de continuar, según la etapa hasta la que
se quiera llegar. Esto se aclarará en el GRAFCET 2 de la secuencia de arranque.
(cid:57) En la etapa 4 se detendrá la secuencia si el operador seleccionó el modo automático
y la opción marcha en el programa Digivis. Así mismo la secuencia se detendrá en las
etapas 6 y 9.
(cid:57) El voltaje nominal del generador es 13800 V. Para que se dé la transición entre las
etapas 5 y 6, se requiere que el voltaje sea mínimo de 8694 V
(cid:57) La velocidad nominal de la máquina es 514 RPM. Para que se dé la transición entre
las etapas 2 y 3, se requiere que la velocidad sea mínimo de 462.6 RPM
(cid:57) La secuencia de arranque termina en la etapa 9. Las etapas siguientes son para
cerrar el GRAFCET y mostrar como se regresa a la etapa 0.
(cid:57) El cuadro 16 muestra las acciones a seguir en caso de no ser franqueada alguna
transición.
44Cuadro 16. Pasos a seguir en caso de no franquearse alguna transición en el arranque.
TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
0-1 No = 1
1-2 No = 2 y Va = 1
2-3 No = 3 y Va = 1
3-4 Siempre se cumple
4-5 No = 5 y Va = 4
5-6 No = 6 y Va = 4
6-7 No = 7 y Va = 6
7-8 No = 8 y Va = 6
8-9 Siempre se cumple
En el cuadro 16 se usa la siguiente nomenclatura:
No = # ⇒ No pasa a la etapa #
Va = # ⇒ Va a la etapa #
454.2 GRAFCET 2 ARRANQUE DE LA MÁQUINA
4647484.2.1 Convención del GRAFCET 2 de arranque de la máquina.
A1: Operador de la máquina envía orden de arranque automático al controlador de unidad
A2: Controlador memoriza la orden de llevar la secuencia hasta el estado estable de
marcha
A3: Controlador memoriza la orden de llevar la secuencia hasta el estado estable de
energizada
A4: Controlador memoriza la orden de llevar la secuencia hasta el estado estable de
sincronizada
A5: Operador de la máquina envía orden de arranque paso a paso al controlador de
unidad
A6: Controlador de unidad revisa cumplimiento de la lista A.
A7: Operador da la orden de continuar secuencia de arranque
A8: Abrir válvula de aislamiento
A9: Encender refrigeración
A10: Cerrar válvula de alivio
A11: Controlador dirige la máquina a la etapa 0 de la secuencia de arranque.
A12: Operador da la orden de continuar con la secuencia de arranque.
A13: Aplicar frenos
A14: Abrir válvula esférica
A15: Cerrar válvula esférica
A16: Encender lubricación forzada
A17: Desaplicar frenos
A18: Chequea estado del regulador de velocidad
A19: Ejecuta subprograma. (Ver GRAFCET subprograma 1)
A20: Encender regulador de velocidad
49A21: Ejecuta subprograma (Ver GRAFCET subprograma 2)
A22: ETAPA ESTABLE (Unidad en marcha)
A23: Operador da la orden de continuar secuencia hasta otra etapa estable.
A24: Controlador memoriza la orden de llevar la secuencia hasta el estado estable de
energizada
A25: Controlador memoriza la orden de llevar la secuencia hasta el estado estable de
sincronizada.
A26: Controlador dirige la máquina a la etapa 46 de la secuencia de arranque.
A27: Apagar lubricación forzada
A28: Cerrar interruptor de campo
A29: Abre interruptor de campo
A30: Enciende lubricación forzada
A31: ETAPA ESTABLE (Unidad energizada)
A32: Controlador dirige la máquina a la etapa 56 de la secuencia de arranque.
A33: Se enciende sincronizador
A34: Se supervisa frecuencia, voltaje y fase de las ondas de voltaje de la red y del
generador.
A35: Apagar sincronizador
A36: Cerrar interruptor del generador
A37: ETAPA ESTABLE (Unidad sincronizada)
A38: Abrir interruptor del generador
A39: ETAPA ESTABLE (Unidad con potencia activa mínima)
A40: Controlador de unidad ejecuta en su totalidad el paro seleccionado.
A41: Controlador dirige la máquina a la etapa 0 de la secuencia de arranque.
B1: Operador de la máquina selecciona llegar hasta el estado estable de marcha
B2: Operador de la máquina selecciona llegar hasta el estado estable de energizada
50B3: Operador de la máquina selecciona llegar hasta el estado estable de sincronizada
B4: Comunicaciones OK
B5: Se cumple lista A de condiciones
B6: Se dio orden de continuar secuencia de arranque
B7: Válvula de aislamiento abierta
B8: Válvula de alivio cerrada
B9: Refrigeración encendida
B10: Está activa secuencia paso a paso de arranque
B11: Está activa secuencia automática de arranque
B12: Frenos aplicados
B13: Válvula esférica abierta completamente
B14: Válvula esférica cerrada completamente
B15: Lubricación forzada encendida
B16: Regulador de velocidad desbloqueado
B17: Finalizó etapa 39
B18: Velocidad > 90% de la nominal
B19: Finalizó etapa 42
B20: En la etapa 0 del GRAFCET de arranque de la máquina, se ordenó llegar hasta la
etapa estable de marcha
B21: Operador seleccionó llegar hasta la etapa estable de energizado.
B22: Operador seleccionó llegar hasta la etapa estable de sincronizada
B23: Controlador de unidad memorizó la orden de llegar en la secuencia hasta la etapa
estable de máquina energizada
B24: Controlador de unidad memorizó la orden de llegar en la secuencia hasta la etapa
estable de máquina sincronizada
51B25: En la etapa 0 del GRAFCET de arranque de la máquina, se ordenó llegar hasta la
etapa estable de energizada.
B26: En la etapa 0 del GRAFCET de arranque de la máquina, se ordenó llegar hasta la
etapa estable de sincronizada
B27: Se cumple la lista B de condiciones.
B28: Voltaje en bornes del generador > 63 % del nominal.
B29: En la etapa 0 del GRAFCET de arranque de la máquina, se ordenó llegar hasta la
etapa estable de energizada
B30: Se cumple la lista C de condiciones.
B31: Voltaje de red igual al voltaje del generador.
B32: Frecuencia de red igual a frecuencia del generador.
B33: Onda de voltaje del generador en fase con onda de red.
B34: Sincronizador apagado
B32: Potencia activa > 0MW
B33: Limitador de apertura abierto más del 95%
B34: Se le dio al controlador de unidad la orden de ejecutar algún tipo de paro.
4.2.1.1 Subprograma 1 De Arranque
Este subprograma está asociado a la etapa 39 de la secuencia de arranque de la
máquina, y denotado en las convenciones como A19
52Donde:
Z1: Está activa etapa 39 de secuencia de arranque
Z2: Cerrar válvula esférica
Z3: Cerrar distribuidor
Z4: Aplicar frenos
Z5: Apagar bombas de refrigeración
Z6: Cerrar válvula de aislamiento
Z7: Finaliza etapa 30 de secuencia de arranque
W1: Posición del distribuidor < del 2% de abertura
W2: Válvula esférica cerrada
W3:Velocidad < del 1 % de la nominal
4.2.1.2 Subprograma 2 De Arranque
Este subprograma está asociado a la etapa 42 de la secuencia de arranque de la
máquina, y denotado en las convenciones como A21
53Donde:
Y1: Está activada etapa 42 de la secuencia de arranque
Y2: Cerrar distribuidor
Y3: Apagar regulador de velocidad
Y4: Cerrar válvula esférica
Y5: Aplicar frenos
Y6: Apagar lubricación forzada
Y7: Desaplicar frenos
Y8: Apagar refrigeración
Y9: Cerrar válvula de aislamiento
Y10: Finaliza etapa 42 de arranque de la máquina
V1: Limitador de apertura < 3% de apertura máxima
V2: Velocidad < 90% de la nominal
54V3: Regulador de velocidad bloqueado
V4: Presión de lubricación forzada normal
V5: Válvula esférica cerrada
V6: Velocidad < 10% de la nominal
V7: Velocidad < 1% de la nominal
4.2.2 Notas aclaratorias del GRAFCET 2 de arranque.
(cid:57) Las etapas memorizadas se desmemorizan cuando se realizan las distintas
secuencias de paro descritas en la etapa 73.
(cid:57) Las etapas de inicio del GRAFCET son mutuamente excluyentes, así si se selecciona
comenzar la secuencia por la etapa 0, no podrá arrancarse desde la etapa 1 y viceversa.
(cid:57) Un error en la ejecución de la secuencia llevará el sistema hasta la última etapa
estable atravesada. Cuando esto ocurre, la evolución del mando se detiene en la etapa
estable y se esperan ordenes del operador.
(cid:57) Cuando se ha seleccionado comenzar la secuencia en la etapa 1, las ordenes de
continuar se hacen desde la plataforma Digivis.
En este capítulo se ha expuesto de forma técnica los GRAFCET 1 y 2 de arranque de las
máquinas modernizadas, cada uno de ellos con sus respectivas notas aclaratorias.
En el próximo capítulo se hará una descripción similar a la aquí hecha, pero para el paro
normal de las máquinas.
555 PARO NORMAL DE LA MÁQUINA.
En este capítulo se muestra el desarrollo de los diagramas GRAFCET nivel 1 y 2 para el
paro normal de la máquina. Cada uno de estos diagramas se ilustrará con sus respectivas
aclaraciones y nomenclatura.
5.1 GRAFCET 1 PARO NORMAL DE LA MÁQUINA
565.1.1 Notas aclaratorias al GRAFCET 1 de paro normal de la máquina
(cid:57) En la etapa 0 se selecciona el modo de paro normal en automático porque el
programa Digivis ofrece la opción de parar paso a paso. Para logra esto último es
necesario que en cada etapa se de la orden de continuar la secuencia. Esto se verá
mejor en el GRAFCET 2 para el paro normal.
(cid:57) La orden que se da en la etapa 0 se hace de forma manual, por lo que la secuencia
GRAFCET se queda en esta etapa esperando la orden del operador.
(cid:57) La secuencia de paro normal va hasta la etapa 9. En la etapa 10 se quiere mostrar
que la secuencia de paro se relaciona con la secuencia de arranque descrita en el
capítulo 4 para así cerrar el ciclo del proceso.
(cid:57) La etapa 10 es la ejecución de la secuencia GRAFCET de arranque la cual fue
descrita en el capítulo 4.
(cid:57) Nótese como en la etapa 1 se le da prioridad a cualquier otro tipo de paro si así lo
decide el controlador de acuerdo a la programación. Esto con el fin de proteger los
sistemas de la máquina.
575.2. GRAFCET 2 PARO NORMAL DE LA MÁQUINA
58595.2.1 Convención del GRAFCET 2 de paro normal de la máquina
A1: Operador de la máquina envía orden de paro normal automático al controlador de
unidad
A2: Operador de la máquina envía orden de paro normal paso a paso al controlador de
unidad
A3: Controlador de unidad memoriza la orden de realizar secuencia de paro normal en
forma automática
A4: Controlador de unidad memoriza la orden de realizar secuencia de paro normal en
forma paso a paso
A5: Ejecuta toda la secuencia de paro rápido
A6: Ejecuta toda la secuencia de paro parcial
A7: Cerrar alabes móviles
A8: Ejecuta toda la secuencia de paro de emergencia
A9: Operador da la orden de continuar con la secuencia de paro normal
A10: Abrir interruptor del generador
A11: Abrir interruptor de campo
A12: Cerrar limitador de apertura
A13: Apagar regulador de velocidad
A14: Bloquear regulador de velocidad
A15: Cerrar válvula esférica
A16: Encender lubricación forzada
A17: Cerrar distribuidor
A18: Aplicar frenos
A19: Desaplicar Frenos
A20: Apagar lubricación forzada
60A21: Monitorea velocidad de la máquina
A22: Apagar refrigeración de la máquina
A23: Cerrar válvula de aislamiento
A24: Operador da orden de secuencia de arranque
A25: Va a la etapa 0 de la secuencia de paro normal
B1: Controlador recibió orden de hacer paro normal automático
B2: Controlador recibió orden de hacer paro normal paso a paso
B3: Está activa secuencia de paro rápido
B4: Está activa secuencia de paro de emergencia
B5: Está activa secuencia de paro parcial
B6: Potencia activa < 3 MW
B7: Potencia reactiva < 3 MVar
B8: Está activa secuencia paso a paso de paro normal
B9: Está activa secuencia automática de paro normal
B10: Interruptor del generador está abierto
B11: Interruptor de campo abierto
B12: Limitador de apertura < 3% de abertura total
B13: Regulador de velocidad apagado
B14: Regulador de velocidad bloqueado
B15: Velocidad < 90% de la nominal
B16: Presión lubricación forzada en rangos normales
B17: Válvula esférica cerrada
B18: Distribuidor en menos del 2% de su abertura normal
B19: Velocidad < del 10 % de la nominal
B20: Frenos aplicados
B21: Frenos desaplicados
61B22: Lubricación forzada aplicada
B23: Velocidad < 1% de la nominal
B24: Secuencia de arranque finalizada satisfactoriamente
C1: Velocidad > 1% de la nominal
5.2.2 Notas aclaratorias al GRAFCET 2 de paro normal de la máquina
(cid:57) Las acciones que fueron memorizadas durante el desarrollo del GRAFCET y no se
desmemorian al finalizar el GRAFCET, se desmemoriarán durante la ejecución de la
secuencia de arranque.
(cid:57) No se grafica la secuencia de paro de emergencia a la cual se hace referencia en el
GRAFCET, pues la secuencia de paro de emergencia se encuentra descrita en detalle en
el capítulo 6.
(cid:57) La ejecución de un paro de emergencia desde cualquier etapa del paro normal inicia
el paro de emergencia. Luego de ello se recorre la secuencia de paro de emergencia
hasta llegar a la etapa del paro normal en la que se disparó el paro de emergencia.
(cid:57) Las etapas 0 y 1 son de realización manual, es decir, el operador de la máquina
decide por cual de las dos arrancar y da la orden al controlador de unidad.
(cid:57) La primera convergencia después de arrancar el GRAFCET, ya sea por la etapa 0 o
1, muestra como se le da prioridad a cualquier otra secuencia de paro diferente a la de
paro normal. Esto se implementó para proteger las máquinas frente a cualquier
eventualidad que se presente.
(cid:57) La orden A9 que aparece en diferentes etapas es de realización manual, es decir que
el operador debe darle la orden al controlador de unidad de continuar la secuencia.
Nótese que se hace preciso dar dicha orden cuando se ha seleccionado la opción de
hacer el paro normal de forma paso a paso.
62(cid:57) La secuencia de paro normal finaliza en la etapa 40, pero se han agregado las etapas
41 y 42 para cerrar el ciclo del GRAFCET y mostrar como se relaciona el paro normal con
el de arranque, explicado en el capítulo 4.
En este capítulo se ha expuesto de forma técnica los GRAFCET 1 y 2 del paro normal de
las máquinas modernizadas, cada uno de ellos con sus respectivas notas aclaratorias.
En el próximo capítulo se hará una descripción similar a la aquí hecha, pero para el paro
de emergencia de las máquinas.
636. PARO DE EMERGENCIA DE LAS MÁQUINAS.
En este capítulo se muestra el desarrollo de los diagramas GRAFCET nivel 1 y 2 para el
paro de emergencia de la máquina. Cada uno de estos diagramas se ilustrará con sus
respectivas aclaraciones y nomenclatura.
6.1 GRAFCET 1 PARO DE EMERGENCIA DE LA MÁQUINA
646.1.1 Notas aclaratorias al GRAFCET 1 de paro de emergencia de la máquina
(cid:57) La etapa 0 es de realización manual, es decir que el operador a voluntad activa el
paro de emergencia cuando detecta alguna falla grave que amerite enviar la máquina a
dicha secuencia.
(cid:57) Luego de activar manualmente la etapa 0 o se haya activado automáticamente la
etapa 1, va a una transición que siempre se cumple, pues no se necesitan prerrequisitos
para que corra la secuencia, pues precisamente el objetivo de la misma es proteger la
máquina frente a eventualidades que puedan poner en riesgo su funcionamiento en un
futuro.
(cid:57) Cuando por algún motivo no puede cumplirse alguna etapa, la secuencia se queda
esperando en la etapa hasta que se solucione el problema manualmente. Esto se verá
más claramente en el GRAFCET 2 del paro de emergencia.
(cid:57) La secuencia de paro de emergencia termina en la etapa 24, donde se queda la
máquina hasta que se dé la orden de arranque (ver capitulo 4) y antes de esto, se haya
corregido el problema que llevó la máquina a ejecutar el paro de emergencia.
(cid:57) El paro de emergencia puede darse no solo una vez se haya terminado la secuencia
de arranque sino que también puede darse al ocurrir alguna falla en algún tipo de paro.
656.2 GRAFCET 2 PARO DE EMERGENCIA DE LA MÁQUINA
666.2.1 Convención del GRAFCET 2 de paro de emergencia de la máquina
A1: Operador envía a controlador de unidad orden de ejecutar paro de emergencia.
A2: Ocurre falla grave que envía al controlador de unidad la orden de ejecutar paro de
emergencia.
A3: Abrir interruptor de campo
A4: Abrir interruptor de máquina
A5: Bloquear regulador de velocidad
A6: Apagar regulador de velocidad
A7: Cerrar limitador de apertura
A8: Encender lubricación forzada
A9: Monitorear presión de la lubricación forzada
A10: Cerrar válvula esférica
A11: Cerrar distribuidor
A12: Monitorear velocidad de la máquina
A13: Aplicar frenos
A14: Apagar lubricación forzada
A15: Desaplicar frenos
A16: Cerrar válvula de aislamiento
A17: Apagar refrigeración de la máquina
A18: Se solucionan los problemas que ocasionaron el paro de emergencia
A19: Rearmar las alarmas que se dispararon causando el paro de emergencia
A20: Operador ejecuta secuencia de arranque
A21: Ir a la etapa 1 del paro de emergencia
B1: Controlador recibe la orden de ejecutar secuencia de paro de emergencia
B2: Interruptor de campo abierto
B3: Interruptor de máquina abierto
67B4: Regulador de velocidad bloqueado
B5: Regulador de velocidad apagado
B6: Limitador de apertura cerrado
B7: Velocidad de la máquina < 90% de la nominal
B8: Lubricación forzada encendida
B9: Válvula esférica cerrada completamente
B10: Distribuidor cerrado completamente
B11: Presión de lubricación forzada en rangos normales
B12: Velocidad de la máquina < 10% de la nominal
B13: Frenos aplicados
B14: Velocidad de la máquina < 1% de la nominal
B15: Lubricación forzada apagada
B16: Frenos desaplicados
B17: Refrigeración de la máquina apagada
B18: Válvula de aislamiento cerrada
B19: Se solucionaron los problemas que ocasionaron el paro de emergencia
B20: Se rearmaron las alarmas que se dispararon
B21: Se ejecutó en la totalidad el arranque de la máquina
B22: Ocurre falla grave que el controlador reconoce como causante de paro de
emergencia
B23: Error en la secuencia de paro rápido
B24: Error en la secuencia de paro normal
B25: Error en la secuencia de paro parcial
686.2.2 Notas aclaratorias al GRAFCET 2 de paro de emergencia de la máquina
(cid:57) Si la secuencia se queda dando vueltas sobre una misma etapa (así está configurado
el sistema), será necesaria la intervención de los ingenieros u operadores para solucionar
el problema manualmente y hacer que se continúe la secuencia normalmente.
(cid:57) Cuando por alguna razón no se puede finalizar la secuencia de paro de emergencia,
se produce una alarma en la sala de control indicando cual es la falla que está impidiendo
la culminación de la secuencia, para que así los ingenieros puedan proceder a solucionar
el problema.
(cid:57) La etapa 0 del GRAFCET del paro de emergencia debe ser activada manualmente, y
solamente cuando a consideración del ingeniero u operador se esté poniendo en riesgo la
integridad de la máquina.
(cid:57) La etapa 1 del GRAFCET se activa automáticamente cuando el controlador de unidad
detecta que hay algún riesgo para a operación de la máquina. Esta selección del riesgo
se hace de acuerdo a una programación previa del controlador.
(cid:57) La etapa 21 debe sobre pasarse manualmente con la supervisión de un ingeniero.
(cid:57) La etapa 22 es de vital importancia para tener las condiciones de arranque (Ver
GRAFCET 2 de arranque de la máquina).
(cid:57) La secuencia de arranque que se enuncia en la etapa 23 se hace de acuerdo al
GRAFCET de arranque descrito en el capítulo 4.
(cid:57) La divergencia presentada luego de la etapa 24 es con el fin de cerrar el GRAFCET
del paro de emergencia en las etapas 0 y 1 que son las del inicio del GRAFCET. Además
esta divergencia se presenta también con el fin de mostrar de forma general las
diferentes causantes del paro de emergencia.
69En este capítulo se ha expuesto de forma técnica los GRAFCET 1 y 2 del paro de
emergencia de las máquinas modernizadas, cada uno de ellos con sus respectivas notas
aclaratorias. En el próximo capítulo se hará una descripción similar a la aquí hecha, pero
para el paro rápido de las máquinas.
707. PARO RÁPIDO DE LA MÁQUINA.
En este capítulo se muestra el desarrollo de los diagramas GRAFCET nivel 1 y 2 para el
paro rápido de las máquinas. Cada uno de estos diagramas se ilustrará con sus
respectivas aclaraciones y nomenclatura.
7.1 GRAFCET 1 PARO RÁPIDO DE LA MÁQUINA
717.1.1 Notas aclaratorias al GRAFCET 1 de paro rápido de la máquina
(cid:57) La imposibilidad de ejecutar cualquier etapa por cualquier motivo, hará que la
máquina ejecute el paro de emergencia. Esto se evidenciará en el GRAFCET 2 del paro
rápido de la máquina (Capítulo 7,2).
(cid:57) Cada etapa está limitada por un tiempo, el cual será expuesto en el GRAFCET 2 de
paro rápido de la máquina (Capítulo 7,2).
(cid:57) La etapa 0 se activa cuando ocurre alguna falla que según la configuración del
sistema, amerite ejecutar el paro rápido de la máquina para así proteger la integridad de
la misma.
(cid:57) La secuencia de paro rápido culmina en la etapa 8, pero se han agregado las demás
etapas para cerrar el GRAFCET.
(cid:57) En la transición de la etapa 9 a la etapa 0 se muestra que solo se activa el paro
rápido una vez haya finalizado la secuencia de arranque. En caso de presentarse
cualquier eventualidad durante el arranque, la máquina realizará el paro que en la
secuencia de arranque (Capitulo 4) se muestra, de acuerdo a la etapa que se esté
ejecutando en ese instante.
727.2 GRAFCET 2 PARO RÁPIDO DE LA MÁQUINA
737.2.1 Convención del GRAFCET 2 de paro rápido de la máquina
A1: Ocurre falla grave que envía la orden al controlador de unidad de ejecutar paro rápido.
A2: Ejecutar secuencia de paro de emergencia
A3: Cerrar alabes móviles
A4: Abrir interruptor de máquina
A5: Abrir interruptor de campo
A6: Cerrar limitador de apertura
A7: Apagar regulador de velocidad
A8: Bloquear regulador de velocidad
A9: Monitorear velocidad de la máquina
A10: Encender lubricación forzada
A11: Cerrar válvula esférica
A12: Cerrar distribuidor
A13: Aplicar frenos
A14: Apagar lubricación forzada
A15: Desaplicar frenos
A16: Cerrar válvula de aislamiento
A17: Apagar sistema de refrigeración
A18: Se solucionan los problemas que ocasionaron el paro rápido
A19: Rearmar las alarmas que se dispararon causando el paro rápido
A20: Se da la orden de ejecutar la secuencia de arranque
A21: Ocurre falla grave que el controlador reconoce como causante de paro rápido
A22: Ir a la etapa 0 de la secuencia de paro rápido
B1: comunicaciones están OK
B2: Controlador recibió orden de ejecutar secuencia de paro rápido
B3: Potencia activa < 3 MW
74B4: Potencia reactiva < 3 Mvar,
B5: Interruptor de máquina abierto
B6: Interruptor de campo abierto
B7: Limitador de apertura cerrado
B8: Regulador de velocidad apagado
B9: Regulador de velocidad bloqueado
B10: Velocidad < 90% de la nominal
B11: Presión de la lubricación forzada en rangos normales
B12: Válvula esférica completamente cerrada
B13: Distribuidor completamente cerrado
B14: Velocidad < 10% de la nominal
B15: Velocidad < 1 % de la nominal
B16: Frenos desaplicados
B17: Lubricación forzada apagada
B18: Válvula de aislamiento cerrada
B19: Bombas de refrigeración apagadas
B20: Se rearmaron las alarmas y disparos presentados en el paro rápido
B21: Se ejecutó en la totalidad el arranque de la máquina
7.2.2 Notas aclaratorias al GRAFCET 2 de paro rápido de la máquina
(cid:57) La etapa 0 se realiza en forma automática, luego de que el controlador de unidad
reconoce alguna falla grave que según su configuración, envíe la máquina al paro rápido,
para evitar así poner en peligro la integridad de la máquina.
(cid:57) La imposibilidad de franquear alguna etapa en el paro rápido, envía la máquina a
ejecutar el paro de emergencia para así proteger los sistemas.
75(cid:57) La secuencia de paro rápido, tal como la reconoce el controlador de unidad, finaliza
en la etapa 21.
(cid:57) La etapa 22 debe ser franqueada de forma manual, pues en esta etapa es donde se
reconocen las causas del paro rápido y se le da solución al problema.
(cid:57) El objetivo de incluir las etapas 23 a 25 es cerrar el GRAFCET y mostrar cómo se
relaciona el paro rápido con la secuencia de arranque.
En este capítulo se ha expuesto de forma técnica los GRAFCET 1 y 2 del rápido de las
máquinas modernizadas, cada uno de ellos con sus respectivas notas aclaratorias. En el
próximo capítulo se hará una descripción similar a la aquí hecha, pero para el paro parcial
de las máquinas.
768. PARO PARCIAL DE LAS MÁQUINAS.
En este capítulo se muestra el desarrollo de los diagramas GRAFCET nivel 1 y 2 para el
paro parcial de las máquinas. Cada uno de estos diagramas se ilustrará con sus
respectivas aclaraciones y nomenclatura.
8.1 GRAFCET 1 PARO PARCIAL DE LA MÁQUINA
778.1.1 Notas aclaratorias al GRAFCET 1 de paro parcial de la máquina
(cid:57) La orden de ejecución del paro parcial es dada automáticamente por el controlador de
unidad, si se detecta alguna falla en la red eléctrica nacional que amerite la desconexión
de la máquina del mismo.
(cid:57) Cuando ejecuta el paro parcial, la máquina queda en la etapa estable (etapa 3) hasta
que se dé la orden de sincronizarla nuevamente a la red.
(cid:57) Para sincronizar nuevamente la máquina es necesario rearmar las alarmas que
causaron el paro parcial.
(cid:57) Un fallo en la ejecución del paro parcial llevará la máquina a paro de emergencia.
8.2 GRAFCET 2 PARO PARCIAL DE LA MÁQUINA
788.2.1 Convención del GRAFCET 2 de paro parcial de la máquina
A1: Controlador de unidad detecta falla en la conexión de la máquina a la red eléctrica
nacional.
A2: Controlador ejecuta secuencia de paro parcial
A3: Ejecuta toda la secuencia de paro rápido
A4: Ejecuta toda la secuencia de paro de emergencia
A5: Cerrar alabes móviles
A6: Abrir interruptor del generador
A7: Etapa estable. Unidad energizada.
A8: Se solucionan los problemas que ocasionaron el paro parcial
A9: Operador envía orden de ejecutar de paro normal
A10: Operador envía orden de sincronizar nuevamente la máquina a la red
B1: Controlador detectó falla en la conexión de la máquina al sistema eléctrico nacional
B2: Está activa secuencia de paro rápido
B3: Está activa secuencia de paro de emergencia
B4: Potencia activa < 5 % del máximo operativo (< 3.48 MW)
B5: Potencia reactiva < 5 % del máximo operativo (<1.69 Mvar)
B6: Interruptor del generador está abierto
B7: Se solucionaron los problemas en la máquina satisfactoriamente
B8: Máquina sincronizada a la red eléctrica nacional
8.2.2 Notas aclaratorias al GRAFCET 2 de paro rápido de la máquina
(cid:57) El paro parcial solo se puede ejecutar luego de estar la máquina sincronizada a la red
eléctrica nacional, tal como se muestra la transición de la etapa 10 a la 0
79(cid:57) La orden de ejecutar el paro parcial es dada automáticamente por el controlador de
unidad, tal como se puede apreciar en la etapa 1. Este paro se ejecuta después de que
en la etapa 0 se haya detectado algún problema que amerite realizarlo.
(cid:57) Siempre tiene primacía los paros rápidos y de emergencia frente al paro parcial.
(cid:57) La imposibilidad de ejecutar alguna etapa de la secuencia de paro parcial, llevará la
máquina al paro de emergencia.
(cid:57) En la etapa 8 se queda la máquina girando y energizada hasta que no se reciba
alguna orden por parte del operador.
(cid:57) La etapa 9 se ejecuta manualmente, es decir, que el operador es el encargado de
activar dicha etapa.
809. CONCLUSIONES
Respecto al GRAFCET:
(cid:57) Los diagramas GRAFCET son útiles para encontrar redundancias en los
automatismos implementados que no cuentan con una documentación completa.
Adicionalmente estos diagramas permiten visualizar las opciones con que cuenta el
automatismo diseñado para la máquina cuando ocurre alguna eventualidad.
(cid:57) Por medio de los diferentes GRAFCET se pueden encontrar fallas en el
comportamiento de las máquinas durante su operación, conocer la causa de la falla y
proponer soluciones.
(cid:57) En esta aplicación lo diagramas GRAFCET desarrollados permitirán reducir los
tiempos de entrenamiento de operarios lo cual mejora los niveles de seguridad en la
central y agilizan la búsqueda de fallas en las máquinas. Los diagramas GRAFCET
desarrollados también permitirán introducir futuros cambios en el automatismo y
actualización con fácil de comprensión de los efectos.
Respecto a los GRAFCET desarrollados:
(cid:57) Cuando ocurra un paro de emergencia en alguna máquina, es aconsejable seguir las
etapas de paro y verificar que ellas se cumplan en el GRAFCET correspondiente al paro.
El objetivo de esto es verificar que todas las acciones de las etapas se ejecuten, de forma
que se pueda realizar un diagnóstico de la causa del paro y un posterior arranque seguro.
81(cid:57) En el cuadro 15 se nota que el paro de emergencia está disponible principalmente en
las etapas iniciales y finales del arranque. En estas etapas se efectúan las acciones
relacionadas con variables eléctricas o de chequeo de la disponibilidad de los diferentes
sistemas mecánicos. Debido a lo anterior, se recomienda siempre tener la posibilidad de
ejecutar un paro de emergencia porque operar la máquina sin esta posibilidad es un
riesgo que jamás se debe correr pues pondría en peligro las vidas de los operarios y la
integridad de la central.
(cid:57) El sistema de protección de las máquinas tiene características que garantizan buenos
niveles de seguridad ya que:
o Contempla para cada etapa de las diferentes secuencias una acción alternativa
en caso de haber alguna eventualidad.
o Tiene control redundante en algunas etapas.
Sin embargo en la secuencia del paro de emergencia al no contarse con acciones
alternativas automáticas debe tenerse especial cuidado durante su ejecución, verificando
el cumplimiento de cada una de las etapas.
(cid:57) Adicionalmente se recomienda utilizar eficientemente esta información, actualizarla y
mejorarla con base en el los procesos de modernización que sufra la central durante su
existencia.
82BIBLIOGRAFÍA
BALCELLS, JOSEP. Automatas programables. España. Marcombo. 1997
GALEANO, DAVID, Manual de Operación y control de la planta de Guadalupe IV.
Planoteca Guadalupe IV EPM. 134 P.
PEIRÓ, TOMAS, Análisis y diseño gráfico de automatismos secuenciales GRAFCET
(teoría). Universidad Politécnica de Valencia, España. 105 P.
Información técnica matriz de secuencia, EPM. Planoteca central de Guadalupe IV
83