Remoción de materia orgánica de lixiviados del relleno sanitario La Esmeralda por medio de un reactor U.A.S.B
Autor: Caicedo Messa, Francisco Javier
Asesor: Marín Arias, Jorge Eliécer (Thesis advisor)
Fecha: 2004
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: En este trabajo se investiga la aplicación de la tecnología U. A. S. B. para la remoción de materia orgánica de los lixiviados provenientes del relleno sanitario La Esmeralda. Inicialmente se realizó un estudio preliminar en un U. A. S. B. de laboratorio, con un volumen de 25 L manejando diferentes caudales: 8 ml / min para un tiempo de residencia de 1.5 días y una carga inicial de 2 Kg DBO5 / m3 d, luego se aumento a 12 ml / min para obtener un tiempo de residencia de 1 día y una carga de 4 Kg DBO5 / m3 d, arrojando resultados prometedores que aportaron valores de remoción de materia orgánica superiores al 70%. Una vez verificada la factibilidad del tratamiento en este reactor de laboratorio, se realizó el diseño, construcción, montaje, inoculación y puesta en marcha de dos reactores U. A. S. B. de planta piloto (1.4 m3 de capacidad cada uno) conectados en serie en las instalaciones de la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S. A. E. S. P. Los reactores se encuentran actualmente (Noviembre 20 / 2003) en funcionamiento cumpliendo con todos los requerimientos de la fase de arranque, trabajando con una carga de 5 KgDBO5/m3 d. Además, el inóculo granular utilizado para arrancar el reactor conserva sus propiedades. / Abstract: In this work, the aplication of the U. A. S. B. technology for the organic material removal from leachates from the Relleno Sanitario La Esmeralda is researched. First, a preliminar study in U. A. S. B. laboratory equipment was made with a reactor volume of 25 L driving different flows: 8 ml / min for a residence hidraulic time of 1.5 days (36 hours) and an initial charge of 2Kg DBO5 / m3 d, then it was increased to 12 ml / min to obtain a residence hidraulic time of 1 day (24 hours) and a charge of 4 Kg DBO5 / m3 d, giving very good results which had removal values up to 70%. Once this laboratory treatment was verified, the design, construction, scale up, inoculation and starting form two serial U. A. S. B. pilot reactors were made (1.4 m3 each one) into the Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S. A E. S. P.

REMOCIÒN DE MATERIA ORGÀNICA DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO
LA ESMERALDA POR MEDIO DE UN REACTOR U. A. S. B.
FRANCISCO JAVIER CAICEDO MESSA
JUAN DAVID MOLINA ORDÒÑEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES
FACULTAD DE INGENIERÌA Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÌA QUÌMICA
MANIZALES, NOVIEMBRE DE 2003REMOCIÒN DE MATERIA ORGÀNICA DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO
LA ESMERALDA POR MEDIO DE UN REACTOR U. A. S. B.
FRANCISCO JAVIER CAICEDO MESSA
L. P. INGENIERÌA AMBIENTAL
JUAN DAVID MOLINA ORDÒÑEZ
L.P. PROCESOS QUÌMICOS CATALÌTICOS Y BIOLÒGICOS
DIRECTOR
JORGE ELIÈCER MARÌN ARIAS
Ingeniero Químico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES
FACULTAD DE INGENIERÌA Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÌA QUÌMICA
MANIZALES, NOVIEMBRE DE 2003AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todo el personal de la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S. A. E. S. P.
por su valiosa colaboración para este trabajo.
A Jorge Eliécer Marín, por todo el conocimiento y conceptos que nos sirvieron de guía para
llevar a cabo satisfactoriamente nuestro trabajo de grado.
A la Universidad Nacional por la formación profesional y humana que nos brindo durante los
años de colegiatura.RESUMEN
En este trabajo se investiga la aplicación de la tecnología U. A. S. B. para la remoción de
materia orgánica de los lixiviados provenientes del relleno sanitario La Esmeralda.
Inicialmente se realizó un estudio preliminar en un U. A. S. B. de laboratorio, con un volumen
de 25 L manejando diferentes caudales: 8 ml / min para un tiempo de residencia de 1.5 días y
una carga inicial de 2 Kg DBO / m3 d, luego se aumento a 12 ml / min para obtener un tiempo
5
de residencia de 1 día y una carga de 4 Kg DBO / m3 d, arrojando resultados prometedores
5
que aportaron valores de remoción de materia orgánica superiores al 70%. Una vez verificada
la factibilidad del tratamiento en este reactor de laboratorio, se realizó el diseño, construcción,
montaje, inoculación y puesta en marcha de dos reactores U. A. S. B. de planta piloto (1.4 m3
de capacidad cada uno) conectados en serie en las instalaciones de la Empresa Metropolitana
de Aseo EMAS S. A. E. S. P.
Los reactores se encuentran actualmente (Noviembre 20 / 2003) en funcionamiento cumpliendo
con todos los requerimientos de la fase de arranque, trabajando con una carga de 5
KgDBO /m3 d. Además, el inóculo granular utilizado para arrancar el reactor conserva sus
5
propiedades.ABSTRACT
In this work, the aplication of the U. A. S. B. technology for the organic material removal from
leachates from the Relleno Sanitario La Esmeralda is researched.
First, a preliminar study in U. A. S. B. laboratory equipment was made with a reactor volume of 25 L
driving different flows: 8 ml / min for a residence hidraulic time of 1.5 days (36 hours) and an initial
charge of 2Kg DBO / m3 d, then it was increased to 12 ml / min to obtain a residence hidraulic time
5
of 1 day (24 hours) and a charge of 4 Kg DBO / m3 d, giving very good results which had removal
5
values up to 70%.
Once this laboratory treatment was verified, the design, construction, scale up, inoculation and
starting form two serial U. A. S. B. pilot reactors were made (1.4 m3 each one) into the Empresa
Metropolitana de Aseo EMAS S. A E. S. P.INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de las actividades humanas y con el aumento en la generación de residuos
sólidos, las sociedades se han visto en la necesidad de establecer sistemas de recolección y
disposición final de éstos. Hasta el momento, la mejor opción para disponer de los residuos
sólidos son los rellenos sanitarios. En la ciudad de Manizales, se cuenta con el relleno sanitario
La Esmeralda, ubicado en el Km 2 en la vía que conduce al municipio de Neira, en operación
desde 1991, ante la necesidad de controlar el impacto ambiental generado por la disposición
de las basuras de la ciudad de Manizales, las cuales tenían como disposición final el sector de
Olivares, lugar por donde pasa la quebrada que lleva su mismo nombre.
En un relleno sanitario, los líquidos que provienen de la descomposición natural de las basuras,
mezclado con aguas percoladas, reciben el nombre de lixiviados y tienen una alta carga
contaminante, la cual puede ocasionar un gran impacto ambiental negativo en los recursos
hídricos superficiales y subterráneos. En el caso de nuestra ciudad, se dejó de contaminar
directamente la quebrada Olivares con basuras, pero surgió problema de los lixiviados que,
aunque en menor proporción, continúan generando un impacto sobre los cuerpos de agua a los
que son vertidos (quebrada Aguas Frías, afluente de la Quebrada Olivares).
Para minimizar el impacto generado, se hace necesario encontrar una alternativa eficiente para
la remoción de los parámetros contaminantes de los lixiviados. La alternativa planteada en este
trabajo fue la aplicación de un tratamiento anaerobio utilizando un reactor tipo U. A. S. B. a
escala piloto.
El objetivo principal de este trabajo fue el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de
dos reactores U. A. S. B. piloto en serie para el tratamiento de lixiviados provenientes del
relleno sanitario La Esmeralda.TABLA DE CONTENIDO
CONTENIDO PÀGINA
RESUMEN
INTRODUCCIÒN
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA 1
1.1. LA ADMINISTRACIÓN 1
1.2. CONTROL DE ESCORRENTÍA 2
1.3. CONTROL DE LIXIVIADO 2
2. MARCO TEÓRICO 4
2.1. GENERALIDADES DE LOS LIXIVIADOS 4
2.2. FACTORES QUE AFECTAN LA GENERACIÓN DE LIXIVIADO 4
2.3. COMP. DEL LIXIVIADO EN LAS FASES DE ESTABILIZACIÓN DEL RELLENO 6
2.3.1. DESCOMPOSICIÓN AEROBIA 6
2.3.2. DESCOMPOSICIÓN ANAEROBIA 6
2.4. CAUSAS DEL EFECTO NOCIVO DE LOS LIXIVIADOS 6
3. APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS 9
3.1. TRATAMIENTO ANAEROBIO 9
3.1.1. LAGUNAS 13
3.1.1.1. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO POR LAGUNAS ANAEROBIAS 13
3.2. INHIBICION DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO 14
3.3. REACTORES ANAEROBIOS U. A. S. B 15
3.3.1. PRINCIPIOS 16
3.3.2. ANECEDENTES 17
3.4. RECIRCULACIÓN 18
3.5. EVAPORACIÓN 19
3.5.1. EVAPORACIÓN PASIVA 19
3.5.2. EVAPORACIÓN ACTIVA 19
3.5.2.1. CALDERAS 19
3.5.2.2. INTERCAMBIADORES – VAPORIZADORES 193.6. TRATAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO. COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 20
4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS REACTORES DE PLANTA PILOTO 21
4.1. FORMA DE LOS REACTORES 22
4.2. CÁLCULO BASADO EN LA CARGA ORGÁNICA Y EN EL CRITERIO DE VELOCIDAD
DE FLUJO 22
4.3. SEPARADOR GAS – LÍQUIDO – SÓLIDO – (GLS) 23
4.3.1. OBJETIVOS DEL SEPARADOR GLS 23
4.4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 26
4.5. MONITOREO Y DESCARGA DE LODOS 28
4.5.1. MONITOREO 28
4.5.2. DESCARGA DE LODOS 29
4.6. NECESIDADES NUTRICIONALES 29
4.7. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 30
4.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA 30
4.7.1.1. HERMETICIDAD 30
4.7.1.2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA ABRASIÓN 31
4.7.1.3. RESISTENCIA QUÍMICA 31
4.8. SITIO DE INSTALACIÓN 31
5. ARRANQUE DE LOS REACTORES PILOTO 32
5.1. INOCULACIÓN DE LOS REACTORES 32
5.2. PRUEBAS DE ARRANQUE 32
5.2.1. SEDIMENTABILIDAD DEL LODO 32
5.2.2. MÉTODO EXPERIMENTAL 32
5.2.3. CÁLCULOS 33
6. RESULTADOS OBTENIDOS UNA VEZ REALIZADAS LAS RESPECTIVAS
MEDICIONES DE LAS VARIBALES DURANTE EL ARRANQUE DEL REACTOR 42
7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LOS OBTENIDOS EN EL FILTRO
ANAEROBIO FAFA 47
8. CONCLUSIONES 489. RECOMENDACIONES 50
10. BIBLIOGRAFÍA 51
11. ANEXOS 54
ANEXO 11.1. ESTUDIO FOTOGRÀFICO SOBRE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÒN Y MONTAJE
DE LOS REACTORES U. A. S. B. EN EL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA 54
ANEXO 11.2. FOTOGRAFÌAS DEL INÒCULO EN SU PUNTO DE SEDIMENTACION DE
LODOS 63
ANEXO 11.3. RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA 66
ANEXO 11.4. MANUAL TÈCNICO TUBOSISTEMAS PARA ALCANTARILLADO NOVALOC
PAVCO 781
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA
1.1. LA ADMINISTRACIÓN
El sitio destinado para el Relleno Sanitario LA ESMERALDA tiene en la actualidad una
superficie aproximada de 54 hectáreas de topografía muy variable con marcada tendencia a
pendientes superiores al 35%.
El sitio está ubicado al norte de la ciudad de Manizales distante, aproximadamente, dos (2)
kilómetros de ésta por la vía a Neira (Departamento de Caldas) sobre la margen derecha de la
misma. La altura promedio del sitio es de 2.020 metros sobre el nivel del mar (msnm) y su
temperatura promedio durante el año es de 18°C.
La superficie del sitio esta distribuida para los siguientes usos:
(cid:57) Zonas de disposición final.
(cid:57) Zonas de explotación de material de cobertura.
(cid:57) Zonas verdes y arborización.
(cid:57) Zonas para vías de acceso.
(cid:57) Zonas para instalaciones operativas (oficinas, taller y patio vehículos, casetas de portería,
báscula, carreros, obreros disposición final, almacén, estación meteorológica, etc.).
(cid:57) Zona para báscula.
(cid:57) Zona para plantas de tratamiento.
El Relleno Sanitario LA ESMERALDA tiene tres (3) sitios donde pueden disponerse desechos
sólidos:
El sitio A esta ubicado en la zona suroriental del lote e incluye la zona adyacente al lugar. Limita
en su extremo oriental con la quebrada Aguas Frías. Las características de este sitio son:
(cid:57) Volumen factible de disposición de basuras: 451000 m3.
(cid:57) Número de días en que se pueden disponer basuras en este sitio: 1156 días.
(cid:57) Número de días de disposición al año: 275 días.
(cid:57) Duración del sitio: 4 años.
(cid:57) Número de toneladas de basura: 231200 toneladas.2
El sitio B esta ubicado en el extremo suroccidente del lote próximo a la vereda Corinto. Las
características de este sitio son:
(cid:57) Volumen factible de disposición de basuras: 1193500 m3.
(cid:57) Número de días en que se pueden disponer basuras en este sitio: 3060 días.
(cid:57) Número de días de disposición al año: 275 días.
(cid:57) Duración del sitio: 11 años.
(cid:57) Número de toneladas de basura: 612000 toneladas.
El sitio C se localiza en la zona central del lote del cual se tenía pensado que, al extraer material
de cobertura para la operación de los sitios A y B, quedaría un lugar al que se llamaría sitio C.
Las características de este sitio son:
(cid:57) Volumen factible de disposición de basuras: 369500 m3.
(cid:57) Número de días en que se pueden disponer basuras en este sitio: 947 días.
(cid:57) Número de días de disposición al año: 275 días.
(cid:57) Duración del sitio: 3 años.
(cid:57) Número de toneladas de basura: 189400 toneladas.
1.2. CONTROL DE ESCORRENTÍA
Todas las áreas alteradas y que no van a ser cubiertas por la operación del Relleno se
encuentran emparejadas y cubiertas con grama con el fin de minimizar la erosión.
Las aguas lluvias procedentes del área del Relleno que se encuentren parcialmente terminadas,
son descargadas temporalmente a un sistema de zanjas y de allí se conducen a la quebrada
Aguas Frías o a la Cuenca Noroccidental.
Las aguas lluvias procedentes de áreas exteriores al Relleno son desviadas hacia los canales
naturales de drenaje que posee el sitio.
1.3. CONTROL DE LIXIVIADO
El lixiviado del Relleno Sanitario de Manizales se manejó en un principio, con base en el hecho
de que el suelo de base y el material de cobertura utilizado para los residuos es relativamente
impermeable y por consiguiente actúa como una barrera para los lixiviados. Además, para la
base de las nuevas zonas de disposición, se utiliza una geomembrana impermeable de
polietileno de alta densidad.3
Parte de lixiviado percola a través del suelo de las capas de cobertura ubicadas en cada terraza
de 5 a 8 metros de altura, con lo cual es parcialmente depurado por intercambio catiónico entre
las partículas del suelo (atenuación natural).
El resto del lixiviado se recolecta mediante un sistema de filtros colocados en el fondo del
Relleno (principales y secundarios) y en cada capa de material de cobertura ubicada cada 5 a 8
metros de altura, a través de los cuales se lleva a unos tanques de sedimentación y
posteriormente a una planta de tratamiento por coagulación floculación.
Debido a que el lixiviado se genera en la consolidación de los desechos sólidos y el agua lluvia
que logra infiltrarse en el Relleno, puede decirse que, debido a la gran dificultad de controlar el
primer elemento generador, es necesario orientar el control a minimizar la infiltración de las
aguas lluvias en el Relleno. Para ello debe permanecer descubierta la menor área posible y
cubrirse las áreas del Relleno que sean terminadas con una capa de arcilla de 60 cm de
espesor debidamente compactada. Para zonas definitivamente terminadas, se adiciona una
capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor.
Al cubrir los desechos con las capas finales mencionadas debe tomarse la precaución de no
dejar zonas planas donde puedan formarse charcos de agua lluvia que terminen percolando a
través del Relleno. En ningún caso la pendiente de la zona superior es inferior al 3% y la
pendiente de los taludes no excede 2 horizontal 1 vertical.
Con estas precauciones y conjuntamente con la evaporación y transpiración propia del área de
vegetación plantada en el Relleno se espera la reducción de la infiltración.4
2. MARCO TEÓRICO
2.1. GENERALIDADES DE LOS LIXIVIADOS
Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios son muy contaminantes, razón por la cual
pueden degradar los recursos de aguas superficiales y subterráneas. Es así como la
generación, movimiento y control de los lixiviados, es uno de los más importantes problemas
asociados con el diseño, operación y mantenimiento de un relleno.
En el caso de rellenos para residuos sólidos urbanos, los lixiviados muestran una alta
concentración que les ha sido incorporado desde el residuo por lixiviación propiamente dicha
o por dilución de los productos de la biodegradación del residuo. La velocidad de
generación del lixiviado es inicialmente dependiente de la cantidad de líquido del residuo
originalmente contenido y de las precipitaciones que caen sobre el relleno y que pasan a
través del material de cobertura al residuo.
Las causas de producción de los lixiviados son:
(cid:57) Interacción del agua superficial infiltrada sobre el residuo.
(cid:57) Dinámica propia de la descomposición del residuo.
Los mecanismos de transferencia entre el agua infiltrada y el residuo, ocurren por potencial y
concentración del residuo; se agrupan en los siguientes casos:
1. Paso de partículas desde el residuo al líquido
2. Disolución de sales solubles del residuo
3. Estabilización del residuo, correspondiente a la conversión de materia orgánica degradable
a las formas soluble y gaseosa.
Las caracterizaciones cuantitativas y cualitativas de los lixiviados varían en un amplio rango
de concentración, dependiendo de las características propias de la basura, régimen de
precipitación pluvial, tipo de cobertura y densidad de la masa de vertido.
2.2. FACTORES QUE AFECTAN LA GENERACIÓN DE LIXIVIADO
Según investigaciones realizadas, los factores que influencian la generación de lixiviado y
también indirectamente su potencial contaminante son:5
1. Clima.
2. Sitio topográfico.
3. Material de cobertura final del relleno.
4. Vegetación de cobertura.
5. Procedimientos de operación.
6. Naturaleza de los residuos que llegan al relleno.
El clima en el lugar del relleno influye significativamente en la velocidad de generación del
lixiviado. En sitios localizados en áreas de alta precipitación, se puede esperar la generación
de mayor cantidad de lixiviado.
La vegetación por efectos de evapotranspiración, devuelve una porción de la precipitación
infiltrada en el relleno a la atmósfera. Un lugar con una capa de vegetación pobre puede
experimentar erosión.
Se han encaminado investigaciones para encontrar óptimas capas de cobertura, llegando a
experimentar con combinaciones de arcilla, arena y otros suelos, a fin de conseguir promover
una evapotranspiración máxima, superficie de drenaje y escorrentías cuya percolación sea
mínima. Las membranas geosintéticas cuando son usadas, son colocadas bajo la capa de
suelo para protegerla del clima y para permitir el establecimiento de la cubierta vegetal.
Una cubierta intermedia o temporal es dispuesta sobre la superficie trabajada del relleno,
antes de la aplicación de la cobertura final. La generación del lixiviado puede incrementar
por la infiltración de grandes cantidades de precipitación a través de la capa intermedia. La
cantidad de infiltración de penderá del material del suelo, los suelos arenosos permiten mas
infiltración y los suelos arcillosos menor infiltración.
La topografía afecta las escorrentías del sitio y las cantidades de agua entrante y saliente del
relleno. Los rellenos deben ser diseñados para limitar la generación del lixiviados,
construyendo canales perimetrales interceptores de aguas lluvias y recubriendo con
materiales que promuevan la escorrentía y reduzcan la infiltración.6
Los tipos de suelos también influencian la cantidad de agua percolada en el relleno y que
escapa a través de las partes bajas. Si la permeabilidad de los suelos usados como material
de cobertura aumenta, la velocidad de generación de lixiviados también aumenta. En áreas
donde los suelos naturales no son aconsejables para prevenir la percolación, existe la
posibilidad de instalar membranas geosintéticas para recubrir en combinación con los suelos
naturales.
2.3. COMPOSICIÓN DEL LIXIVIADO EN LAS FASES DE ESTABILIZACIÓN DEL
RELLENO
Durante la estabilización del relleno toman parte dos fases biológicas importantes:
2.3.1. DESCOMPOSICIÓN AEROBIA
Se presenta por el depósito de los residuos en zonas cercanas a la superficie o por la
presencia de bolsones de aire. Esta fase tiene corta duración en razón a las altas demandas
bioquímicas de oxígeno (DBO5) del residuo y por otro lado a la cantidad limitada de oxigeno
presente en el relleno. El lixiviado formado durante esta etapa se caracteriza por el arrastre
de material particulado, la disolución de las sales y la presencia de cantidades relativamente
pequeñas de especies orgánicas características de degradación aeróbica (pequeñas
sustancias intermedias en la oxidación completa a CO2).
2.3.2. DESCOMPOSICIÓN ANAEROBIA
Comienza cuando se ha agotado el oxígeno. En esta fase el lixiviado formado tendrá una alta
concentración de ácidos grasos volátiles, bajas concentraciones de sólidos disueltos totales y
un alto contenido de metano.
Un factor importante que reduce la concentración orgánica del lixiviado es la maximización
de la producción del gas favoreciendo las condiciones necesarias para el desarrollo de las
bacterias metanogénicas, ya que los ácidos que se transforman en metano no pueden ser
lixiviados, productos de mayor complicación de tratamiento en un relleno sanitario.
2.4. CAUSAS DEL EFECTO NOCIVO DE LOS LIXIVIADOS
Los lixiviados se originan por la circulación de agua entre la basura, la cual a su paso va
disolviendo los elementos presentes en los residuos. El resultado es un líquido altamente
agresivo al ambiente principalmente por sus elevadas cargas orgánicas representadas en
términos de DQO en un rango de 10.000 a 30.000 mg/l, valor que depende del tipo de basura7
depositada y de la capacidad del relleno. Por esta razón los lixiviados representan el agente
contaminante más significativo de un relleno sanitario. Adicionalmente estos líquidos no se
quedan confinados en el relleno sanitario, sino que por las mismas condiciones de diseño del
relleno, migran fuera del mismo pudiendo contaminar el suelo y las aguas superficiales y
subterráneas que se encuentran a su paso.
Dentro de la composición química de los lixiviados suelen encontrarse concentraciones
elevadas de productos tóxicos como metales pesados, compuestos organoclorados, entre
otros. Todos estos contenidos se derivan de los residuos que originalmente los poseían, los
cuales se hallan dispuestos y compactados en el lecho de basuras. Los lixiviados varían
ampliamente en su composición, dependiendo de la edad del relleno, y el tipo de residuos
depositados. En la Tabla 1 se ilustran los rangos típicos de concentraciones de los
constituyentes.
TABLA 1. CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS TÍPICAS DE UN LIXIVIADO [10.8,
10.18]
CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS TÍPICAS DE UN LIXIVIADO
EDAD DEL RELLENO NUEVO (< 2 AÑOS) NUEVO (< 2 AÑOS) > 10 AÑOS
CONSTITUYENTES RANGO VALOR TÍPICO RANGO TÍPICO
DQO 3000 - 60000 18000 100 – 500
DBO 2000 - 30000 10000 100 – 200
5
COT 1500 - 20000 6000 80 – 160
SST 200 - 2500 500 100 – 400
NITRÓGENO TOTAL 20 - 1500 400 100 – 200
FÓSFORO TOTAL 5 - 100 30 5 – 10
ALCALINIDAD CaCO 1000 - 10000 3000 200 – 1000
3
SALES SOLUBLES 200 - 4000 800 100 – 500
HIERRO 50 - 1200 60 20 – 200
PLOMO 1 - 10 2 0.01 – 0.5
ZINC 25 - 250 50 0.1 – 1
pH 5 - 8 6 6.6 – 7.58
La idea de buscar un método de tratamiento de los lixiviados y su posible aplicación, surge
como respuesta a la inquietud de solucionar el impacto contaminante que poseen los
lixiviados, cuyo principal agente de polución corresponde a las elevadas cantidades de carga
orgánica.
En la actualidad en el Relleno Sanitario La Esmeralda se pretende encontrar una respuesta
viable para disminuir y si es posible purificar este residuo líquido contaminante. En países
como México, España, Alemania y Estados Unidos se han aplicado procesos de
evaporación, evaporación pasiva en lagunas de estabilización y reinyección de lixiviados.
Partiendo de estas experiencias y con reportes bibliográficos, se podrá desarrollar el método
más adecuado de tratamiento de lixiviados aplicado al relleno sanitario La Esmeralda,
realizando así un gran aporte al buen mantenimiento del medio ambiente de la ciudad.9
3. APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS
De acuerdo a la caracterización físico - química de los lixiviados, en el Relleno Sanitario La
Esmeralda se observa que el principal agente contaminante es la carga orgánica
representada en los parámetros DBO y DQO. Por tal motivo, se abordarán los procesos
anaerobios, que son los más eficientes para este tipo de residuos.
Con base en las altas cantidades de sales en los lixiviados, se presentan los principios de un
tratamiento físico - químico para su precipitación.
3.1. TRATAMIENTO ANAEROBIO
En primera instancia, el proceso de digestión anaerobia consiste en la degradación de la
materia orgánica por parte de microorganismos en ausencia de oxígeno molecular. En ella se
obtiene como subproducto el denominado biogás que se compone de un 70% de metano y
un 30% de una mezcla de dióxido de carbono y otros compuestos como nitrógeno,
hidrógeno, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, los cuales son responsables de los malos
olores generados durante la digestión [9].
Dicho proceso se caracteriza por un conjunto de reacciones asociadas al metabolismo de
numerosas especies de microorganismos, que son los intermediarios necesarios para
transformar la materia orgánica en sustratos simples fermentables por las bacterias
metanogénicas.
En general, las bacterias son incapaces de alimentarse de material complejo por lo que las
macromoléculas (proteínas, carbohidratos y lípidos) son hidrolizados previamente por
enzimas extracelulares a compuestos más simples (azúcares, aminoácidos y ácidos grasos)
[12]. Esta hidrólisis ayuda a que el material particulado y los polímeros orgánicos que
componen las aguas residuales pueden ser asimilados por las bacterias e incorporados a sus
procesos metabólicos, así:
(cid:137) Proteínas a aminoácidos
(cid:137) Carbohidratos a azúcares
(cid:137) Lípidos a ácidos grasos y alcoholes10
Éste fraccionamiento de materia orgánica absorbe agua, por ello se denomina hidrólisis. El
proceso ocurre en el exterior de las bacterias debido a la acción de
catalizadores biológicos llamados exoenzimas, producidas por las bacterias acidogénicas o
fermentativas. Dependiendo de la presencia de sustratos solubles o complejos en el agua
residual, la hidrólisis puede ser rápida o muy lenta.
Después de obtenidas las moléculas simples en la hidrólisis, éstas pueden ser absorbidas a
través de la pared celular de las bacterias y son descompuestas internamente mediante los
procesos metabólicos. El proceso es llevado a cabo por las bacterias acidogénicas o
fermentativas.
Como producto final del proceso de acidogénesis o fermentación está el ácido acético, o en
su defecto otros ácidos grasos volátiles (AGV) como el propiónico, el butírico y el valérico.
Dependiendo de la concentración de hidrógeno: si la presión parcial de hidrógeno es menor
que 10-4 el producto final será ácido acético, de lo contrario, se obtienen los otros ácidos
grasos. Además de los ácidos, la acidogénesis produce hidrógeno como un subproducto y su
concentración se convierte en un elemento regulador del metabolismo del proceso. Debido a
que el ácido acético y el hidrógeno constituyen las vías de formación del metano, a través del
proceso posterior de digestión anaerobia se muestra cómo se convierten los AGV en ácido
acético para su posterior metanización.
El paso siguiente es la acetogénesis acidoclástica y consiste en la generación de ácido
acético a partir de los AGV formados en la acetogénesis [3]. En esta fase, un grupo de
bacterias conocidas como “bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno” (OHPA),
convierten los productos de la fermentación en ácido acético, dióxido de carbono e
hidrógeno. Estos organismos utilizan los ácidos grasos o alcoholes como fuente energética.
En reactores anaerobios, especialmente con la presencia de sulfatos, puede presentarse un
grupo de bacterias capaces de reducir los sulfatos a sulfuros. Estas bacterias son conocidas
como “sulfato – reductoras” (BSR), las cuales utilizan el sulfato como aceptor final de
electrones.
Los sulfuros son muy solubles en agua pero el ácido sulfhídrico se volatiliza. Sin embargo, a
pH neutro puede ocurrir algo de volatilización del sulfhídrico, ya que el equilibrio se11
desplazará hacia este último. En el tratamiento de aguas que contienen SO= y SO= ocurre
4 3
la siguiente reacción bioquímica:
8H+ +SO= H S +2H O+2OH−
4 2 2
Esta reducción de sulfato es realizada por organismos estrictamente anaerobios. Estos
organismos son solamente capaces de utilizar un número limitado de electrones donados,
particularmente hidrógeno. El proceso de sulfato – reducción es importante en por lo menos
tres (3) aspectos:
(cid:57) La producción de metano por cantidad de DQO removido disminuye.
(cid:57) La reducción de sulfatos dará como resultado la formación de ácido sulfhídrico,
compuesto bastante tóxico para la metanogénesis.
(cid:57) La formación de sulfuros puede causar considerables molestias en el ambiente.
La última etapa de la digestión anaerobia se lleva a cabo por la actividad de un grupo de
bacterias conocido como metanogénicas. Este proceso se conoce como metanogénesis
hidrogenolítica y se basa en la reducción de dióxido de carbono a metano, en el que el
hidrógeno es dependiente, aunque el formiato, el CO y aún el hierro elemental pueden ser
donadores de electrones en la metanogénesis [14, 15].
Esta producción de metano depende principalmente del estado del carbono en la materia
orgánica. Si la composición para el sustrato es conocida y si se convierte completamente a
metano y dióxido de carbono (y amoníaco en caso de sustratos con contenidos de
nitrógeno), el metano teóricamente producido puede ser calculado de acuerdo con la
siguiente ecuación:
⎛n−a b 3d ⎞ ⎛n a b 3d ⎞
C H O N +⎜ − + ⎟H O ⎜ + − − ⎟CH +
n a b d ⎝ 4 2 4 ⎠ 2 ⎝2 8 4 8 ⎠ 4
⎛n a 3d ⎞
⎜ − − ⎟CO +dNH
⎝2 8 8 ⎠ 2 312
Esta ecuación es válida para sustratos orgánicos biodegradables. Generalmente, el biogás
producido en una digestión anaerobia contiene muy poco dióxido de carbono, y se puede
calcular en base a la ecuación anterior. La razón radica en la significativa solubilidad del CO
2
en agua [5].
Un esquema, el cual resume lo mencionado anteriormente se muestra a continuación:
Figura 1. Flujo de sustrato como materia orgánica a través de una comunidad biológica
anaerobia.
Las condiciones óptimas para un proceso anaerobio son:13
(cid:57) Nutrientes suficientes.
(cid:57) pH entre 6.5 y 7.6, se deben prevenir los pH menores a 6.2, valor en que no trabajan las
bacterias metanogénicas.
(cid:57) Temperatura en el intervalo mesofílico 30-38°C ó en el intervalo termofílico 50-60°C.
(cid:57) Ausencia de Oxígeno.
(cid:57) Ausencia de sustancias tóxicas, tales como metales pesados, sulfuros.
Una condición que disminuye la eficiencia de remoción de DBO en un proceso anaerobio es
la presencia de reacciones que compiten con la reacción metanogénica, tal como la
reducción de sulfatos a sulfuros por las bacterias reductoras de sulfato, en ésta la DBO no es
removida puesto que solamente se hace un cambio de materia orgánica a sulfuros.
3.1.1. LAGUNAS
Las lagunas para tratamiento de Aguas Residuales son recomendables en regiones donde el
valor de la tierra es económico, las cargas orgánicas son fluctuantes, existe un requerimiento
de legislación que cumplir y exige poco tiempo de entrenamiento del personal a operar el
sistema. Este sistema ha sido empleado en México para tratar lixiviado, aprovechando
efectos de la evaporación masiva. Las condiciones climáticas son los principales factores de
influencia en la zona de las lagunas, las cuales se disponen en serie y se ubican en zonas
secas de la región, donde la evaporación es mayor que la precipitación.
Normalmente las lagunas reciben los afluentes de una primera sedimentación realizada al
residuo, razón por la cual son llamados sistemas secundarios de tratamiento biológico.
Cuando la reducción de la DBO es la principal consideración, la práctica aconseja usar una
combinación de lagunas de estabilización anaerobias y facultativas independientemente.
En el caso del tratamiento de los líquidos efluentes de un relleno sanitario, cuyo principal
elemento contaminante es la carga orgánica, puede observarse que el tipo más apropiado de
lagunas es el anaerobio por la elevada capacidad de remoción de carga orgánica
representada en DBO.
3.1.1.1. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO POR LAGUNAS ANAEROBIAS
El procedimiento de tratamiento de lixiviado es una combinación de operaciones físicas y de
procesos biológicos y químicos que remueven el material suspendido, coloidal o disuelto de14
dichas aguas. En el tratamiento convencional se utilizan rejillas para retirar materiales
gruesos, desarenadores para remoción de arena, sedimentación para remoción de material
sedimentable y tratamiento biológico para la oxidación de materia orgánica disuelta y
coloidal. En este proceso biológico desarrollado por la actividad microbiana se generan flocs
y películas biológicas, o simplemente, cultivos de microorganismos que descomponen la
materia orgánica biodegradable.
Por medio de reacciones de catabolismo y anabolismo o síntesis celular se oxidan o
mineralizan los compuestos orgánicos y se produce biomasa. La retención de biomasa y la
evaporación de los productos gaseosos permiten efectuar la remoción de DBO. En estas
transformaciones la materia orgánica del afluente es tratada por bacterias y protozoos
generando gases volátiles, biomasa suspendida y compuestos oxidados, además de un floc
biológico.
3.2. INHIBICION DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO
El tratamiento anaerobio no es ajeno al ataque de numerosos compuestos que de una forma
u otra, inciden de manera negativa en el proceso. Es por consiguiente un requisito, al operar
un tratamiento anaerobio, poder identificar la inhibición de la metanogénesis en una fase
temprana para poder prevenir el fracaso del sistema. Los parámetros comúnmente usados
para determinar los indicadores de inhibición son:
(cid:57) Reducción en la producción de Metano.
(cid:57) Incremento en la concentración de AGV.
(cid:57) Fallas en la Remoción de DQO.
(cid:57) Problemas con el pH.
(cid:57) Pobre estabilidad al someterlo a sobrecargas.
(cid:57) Respuesta lenta a condiciones de parada y arranque del sistema.
Existen sustancias que en cualquier concentración son inhibitorias de la metanogénesis
como hidrocarburos clorados, cianuros, detergentes, antibióticos, formaldehídos y ácidos
como el fluoracético.
Los efectos de algunos cationes, como Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio, en la degradación
anaerobia son de gran importancia en el arranque de un reactor anaerobio, al igual que los15
efectos producidos por el ácido sulfhídrico a 30°C. Investigaciones realizadas indican que la
producción de gas no es una función lineal de la concentración de ácido sulfhídrico y que a
concentraciones mayores de 200 mg/l producen severos efectos de inhibición y la producción
de gas se detiene por completo. El factor más importante en la inhibición de la
metanogénesis por azufre es la habilidad de las bacterias sulfato - reductoras por competir
con las bacterias metanogénicas por el hidrógeno libre y otros donadores de electrones tales
como el metanol, acetato y propionato.
La toxicidad de detergentes es importante ya que estos compuestos estarán ocasionalmente
presentes en los lixiviados, debido a los residuos de empaques que se encuentran en el
relleno. Los detergentes aniónicos y catiónicos causan una inhibición metanogénica del 50%
a una concentración de 50 y 20 mg/L respectivamente.
3.3. REACTORES ANAEROBIOS U. A. S. B.
La abreviación U. A. S. B. se define como Upflow Anaerobic Sludge Blanquet o Reactor
Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente. Esta tecnología proveniente de Bélgica y
Holanda, es aplicada especialmente al tratamiento de aguas residuales con alto contenido
orgánico.
El tratamiento de aguas residuales con reactores tipo U. A. S. B. es el más difundido en
América Latina desde 1988. Estos reactores reemplazaron de cierta forma en las plantas de
tratamiento aerobio a los sedimentadores primarios, sedimentadores secundarios,
biodigestores para el tratamiento de lodos y gran parte de los sistemas de lodos activados,
pues logran eficiencias de remoción comprendidas entre el 60 y 80% de la DQO y la DBO en
función de la concentración inicial del agua residual. Los U. A. S. B. funcionan como
tratamiento primario, tratamiento secundario, pero no llegan a eficiencias de remoción
superiores al 82%. Para lograrlo, deben ser complementados por sistemas aerobios
tradicionales como lodos activados, filtros percoladores o lagunas. Entre los beneficios que
poseen los reactores U. A. S. B. se encuentra la generación de 3 subproductos valiosos y
comercializables:
1. Biogás.
2. Lodo estabilizado seco.
3. Agua tratada rica en nutrientes.16
La relación DBO - DQO es un factor importante para conocer la clase de tratamiento a
emplear. Dicha relación y el tipo de ácidos grasos presentes están comprometidos con la
edad del relleno.
Un proceso aerobio es adecuado para lixiviados entre 2 y 5 años de vida, que cuentan con
una relación DBO - DQO mayor a 0.7. De igual forma, el tratamiento anaerobio se
recomienda para lixiviados con una relación DBO - DQO entre 0.7 y 0.3.
3.3.1. PRINCIPIOS
El desarrollo de tecnologías anaerobias para el tratamiento de fangos y residuos de alto
contenido de materia orgánica se ha incrementado en los últimos 10 años. En condiciones
anaerobias suelen ocurrir procesos como la desnitrificación, reducción de sulfatos, hidrólisis y
fermentación acetogénica y metanogénica. La conversión de la materia presente en el agua
residual en metano es realizada por una comunidad microbiológica heterogénea compuesta
por dos bacterias: No Metanogénicas y Metanogénicas.
La relación simbiótica que debe mantener el grupo de bacterias conserva una asociación
sintrófica ya que las bacterias acetogénicas conocidas como bacterias productoras obligadas
de Hidrógeno producen Acetato e hidrógeno, el cual es utilizado por las bacterias
metanogénicas y hidrogenofílicas.
Los métodos de tratamiento anaerobio se han desarrollado en dos líneas.
1. Bajas tasas de aplicación (Digestores de Biogás, Tanques Sépticos, Lagunas
Anaerobias).
2. Altas tasas de Carga Orgánica (Reactores con Crecimiento Celular en Suspensión,
Reactores con Biopelícula Fija).
El reactor anaerobio de flujo ascendente y manto de lodo describe un reactor de Biopelícula
fija sin medio de empaque o soporte, con una cámara de digestión que tiene flujo
ascendente y a cierta altura se desarrolla un manto de lodos anaerobios que es altamente
activo y en el cual se da la estabilización de la materia orgánica del afluente hasta CH y
4
CO .
217
3.3.2. ANTECEDENTES
3.3.2.1. En Nueva Delhi, en el año de 1995 se trataron lixiviados, partiendo de las siguientes
características de los desechos sólidos:
Metal
2% Vidrio
Plásticos 2% Retazo 4s % de telas
4%
Papel
6% Tierra y cenizas
41%
Materia orgánica
total
El lixiviado, después de la corrección de pH, se alimenta en el reactor de U. A. S. B. Este
reactor tiene un tiempo de retención de 16 horas. La actividad microbiana presente en el lodo
del U. A. S. B. produce el biogás, en el que su composición de metano se encuentra en un
rango entre el 70 y el 75%, y el resto es dióxido de carbono, nitrógeno, sulfuro del hidrógeno
y humedad. La velocidad de la producción del biogás es 0,45 m3/kg. El lodo del reactor tiene
un SVI (índice del volumen del lodo) de 5 ml/g con el tamaño medio del gránulo de 5
milímetros.
3.3.2.2. En Finlandia, se adaptó un proceso a escala piloto que consistió de una unidad
anaerobia del tratamiento (U. A. S. B.) seguida de un proceso de lodos activados. La
temperatura de operación en el U. A. S. B. era de 6 – 18 °C, y en el proceso de lodos
activados de 8 – 21 °C. El lixiviado tenía una DBO entre 1000 – 4000 mg / l. En el U. A. S.
B., la eficiencia de remoción de DBO fue cercana al 60 % para un tiempo de residencia de
2.5 días. El impacto de la temperatura en la remoción de DBO y en la producción del gas
moderado. Combinado con el proceso de remoción de nitrógeno, la remoción aumentó hasta
un 90 % para la DBO. Debido a los resultados obtenidos, se optó por la construcción de una
planta a escala real para el tratamiento de lixiviados.
3.3.2.3. En Singapur, un reactor U. A. S. B. inoculado con un lodo proveniente de aguas
residuales fue utilizado para el tratamiento de lixiviados. En fase metanogénica, se produjo18
biogás con un contenido de metano de 68%. Se obtuvieron remociones para DQO de 74 – 93
% y para DBO de 77 – 99%. Los resultados de este estudio de laboratorio demostraron que
un sistema de U. A. S. B. se puede utilizar como alternativa viable para el tratamiento de
lixiviados.
3.3.2.4. En Ottawa Canadá, se utilizó un tren de reactores U. A. S. B. para el tratamiento de
lixiviados del relleno municipal. Todos los reactores fueron operados con cargas orgánicas
entre 0.6 – 19.7 Kg DBO / m3 d. Las remociones obtenidas durante a lo largo del proceso
fueron del orden del 70 al 90% en DQO para tiempos de residencia en cada reactor de 24, 18
y 12 horas respectivamente. A pesar de los buenos resultados obtenidos se concluyó que el
efluente de los reactores no se encontraba apto para su disposición directa en el
alcantarillado según regulaciones municipales.
3.4. RECIRCULACIÓN
Este es un mecanismo viable gracias al efecto de la atenuación natural limitada. Los
químicos contenidos en el lixiviado los cuales escapan del lecho de basura pueden
degenerar una variedad de reacciones de conversión y de extrusión, cuando éstas pasan a
través del suelo y entran a las formaciones subterráneas.
La efectividad de cada suelo para atenuar el lixiviado es diferente y no todos los elementos o
compuestos son igualmente removidos o reducidos en su concentración. Se han realizado
prácticas que muestran que el suelo tiene solo una capacidad limitada para remover ciertos
químicos del lixiviado. Una vez esa capacidad es excedida, los químicos no son afectados
por el suelo. La atenuación tiene lugar a través de 6 grandes mecanismos:
1. Filtración Mecánica.
2. Precipitación.
3. Absorción.
4. Dilución y Dispersión.
5. Actividad Microbiana.
6. Volatilización.19
Es de anotar que no sólo los mecanismos de atenuación natural serán efectivos en la
remoción de la contaminación química del lixiviado; es necesario tratar el lixiviado
incorporando diseños de plantas para controlar su contaminación.
3.5. EVAPORACIÓN
Es el proceso químico que se basa en la evaporación pasiva y en la evaporación activa.
3.5.1. EVAPORACIÓN PASIVA
Método empleado en países como México que aprovecha las condiciones climáticas secas
de la región para tratar el lixiviado. El lixiviado es llevado a un sistema de lagunas que
poseen profundidades de 1 metro y están cubiertas con PVC negro, lo cual ayuda a acelerar
la evaporación por efectos de radiación. Factores como la presión de vapor y la temperatura
también inciden en la evaporación. Las lagunas deben localizarse en extensiones de tierra
originalmente planas, para evitar el incremento de costos, y además el terreno debe ser
impermeabilizado con membranas para evitar la infiltración de lixiviado a las capas de suelo y
su posible migración a aguas subterráneas.
La cantidad residual del proceso de evaporación pasiva en lagunas, corresponde a un fango,
que se vuelve a ingresar al relleno.
3.5.2. EVAPORACIÓN ACTIVA
Este proceso aprovecha la energía de una fuente de calor para alcanzar el punto de
ebullición de un líquido, logrando así un equilibrio termodinámico debido a la transferencia de
las partículas de fase líquida a la fase gaseosa. Existen 2 clases de equipos usados para la
vaporización:
3.5.2.1. CALDERAS: aparatos tubulares calentados directamente, que por principio
convierten la energía en combustible en calor latente de evaporización.
3.5.2.2. INTERCAMBIADORES - VAPORIZADORES: no tienen fuego directo y convierten el
calor latente o sensible de un fluido en calor latente de evaporización de otro.20
3.6. TRATAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO. COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN
Constituye el tratamiento básico que determina en gran parte las condiciones de operación
de la planta de tratamiento. De este paso depende la eficiencia del proceso subsiguiente
correspondiente a la separación de sólidos por sedimentación y filtración, seguida por
tratamiento biológico y/o evaporización en el caso de los lixiviados, en los que se orientan
esfuerzos para minimizar carga orgánica contaminante. La remoción de la turbiedad se
relaciona directamente con la manera como las partículas suspendidas sean
desestabilizadas y con la intensidad de las fuerzas que las aglutinan.
El ensayo de jarras simula el efecto de la coagulación - floculación empleado para remover
turbiedad, color, microorganismos, algas y otros materiales presentes como las sustancias
únicas.21
4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS REACTORES DE PLANTA PILOTO
Para el diseño de los reactores U. A. S. B. piloto se tuvieron en cuenta varios factores y
recomendaciones, tanto de la literatura como de personas que han demostrado un amplio
conocimiento y experiencia en esta área. A través de visitas a industrias como la Fábrica de
Café Liofilizado se obtuvo valiosa información a fin de encontrar y discernir sobre los
diferentes aspectos que la literatura no alcanza a determinar muy claramente. Además de
esto se sugirió la utilización de tubería sanitaria Novacor como material de construcción por
sus múltiples ventajas, las cuales se mencionarán en detalle a lo largo del trabajo.
Para el diseño de los reactores U. A. S. B. piloto en serie se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:
(cid:57) Se tomó como tiempo de residencia hidráulico inicial (TRH) 24 horas. El TRH puede ser
0
24, 36 ó 48 horas, pero por facilidad de seguimiento de las variables de proceso a nivel
piloto es recomendable tomarlo como un día.
(cid:57) Cada reactor cuenta con una campana separadora, pero no se diseñó un post tratamiento
al biogás, solamente se harán sugerencias para su depuración.
(cid:57) Teniendo en cuenta la concentración tan variable del lixiviado, se tomó como base de
cálculo para el diseño 8 Kg DBO5/ m3, basados en datos experimentales de
caracterizaciones del lixiviado obtenidos en la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S.
A. E. S. P.
(cid:57) Además de los reactores a escala piloto se debió ubicar un tanque de alimentación en
cual se logra obtener el caudal deseado de alimentación y por lo tanto, la carga deseada
a fin de arrancar y operar adecuadamente el equipo.
(cid:57) Cada reactor tiene una altura efectiva no inferior a los 3.0 m de altura. Se ha encontrado
en la literatura que en reactores U. A. S. B. de baja altura, la producción de biogás es baja
debida a la pérdida de lodo, ya que el burbujeo aumenta al incrementarse la carga, y al
tener un recorrido tan corto se impide la separación de las dos fases presentándose en
algunos casos el lavado (salida) completo del reactor.22
4.1. FORMA DE LOS REACTORES
El diseño de cada reactor fue exactamente el mismo, es decir, que se diseñó cada accesorio
para un reactor, y se adaptó exactamente igual al segundo. Este diseño puede hacerse en
forma rectangular o cilíndrica. Se escogió la cilíndrica en virtud de las obvias ventajas
hidrodinámicas como por ejemplo, la menor posibilidad de formación de zonas muertas,
además del tamaño, volumen, carga y caudal que se propuso manejar.
4.2. CÁLCULO BASADO EN LA CARGA ORGÁNICA Y EN EL CRITERIO DE
VELOCIDAD DE FLUJO
Para la determinación de la velocidad de flujo ascendente como uno de los parámetros de
diseño, se partió de variables conocidas tales como: Área y volumen del reactor a partir del
diámetro y la altura efectiva, carga típica máxima de diseño y concentración promedio de
lixiviado. Con estos datos se realizó el diseño de una manera satisfactoria, así:
Variables conocidas parámetros de diseño
Diámetro de la Altura del Carga Concentración
tubería (in) reactor (m) (KgDBO /m3 d) (KgDBO /m3)
5 5
30 (0.762 m) 3 8 8
D2
(cid:57) Área del reactor: A =π ; (ec. 1)
R 4
(0.762)2(m2)
A =π =0.4560m2;
R 4
D2
(cid:57) Volumen del reactor: V =π L; (ec. 2)
R 4
(0.762)2(m2)
V =π (3m)=1.3681m3;
R 4
(cid:57) Flujo másico: F =V ⋅Carga; (ec. 3)
R
KgDBO KgDBO
F =1.3681m3 ⋅8 5 =10.9499 5 ;
m3d d
F
(cid:57) Caudal: Q= ; (ec. 4)
−
X23
KgDBO
10.9499 5
d m3 m3 l
Q= =1.3681 =0.507 =0.95 ;
KgDBO d h min
8 5
m3
V
(cid:57) Tiempo de residencia: t = R ; (ec. 5)
R Q
1.3681m3
t = =1d ;
R m3
1.3681
d
Q
(cid:57) Carga hidráulica: C = ; (ec. 6)
H A
R
m3
0.0507
h m
C = =0.1111 ;
H 0.4560m2 h
Este resultado garantiza incrementos mayores de carga orgánica sin exceder la carga
hidráulica típica, la cual es de 1 m/h. [10.18, 10.19].
(cid:57) Velocidad de flujo en la campana: V =4(C ); (ec. 7)
F H
⎛ m⎞ m
V =4⎜0.1111 ⎟=0.4447 ;
F ⎝ h ⎠ h
4.3. SEPARADOR GAS – LÍQUIDO – SÓLIDO – (GLS)
Otra parte importante y crítica en el diseño de un reactor U. A. S. B. es la campana o
separador GLS, el cual es fundamental para lograr un buen funcionamiento del reactor a fin
de mantener un lodo sedimentable (en su mayoría granular), un efluente clarificado (libre de
gases) y unos gases adecuadamente separados.
4.3.1. OBJETIVOS DEL SEPARADOR GLS
Los objetivos a lograr con la implementación de las campanas para cada reactor son:
(cid:57) Separación y descarga adecuadas del biogás en cada reactor.
(cid:57) Permitir el deslizamiento del lodo dentro del compartimiento de digestión.24
(cid:57) Servir como una clase de barrera (stopper) para expansiones excesivas rápidas del
manto de lodos (en su mayoría), dentro del sedimentador.
(cid:57) Prevenir el lavado (salida) de lodo granular flotante (y floculento).
Para la construcción del separador GLS se tienen en cuenta parámetros recomendados por
la literatura, los cuales indican que la campana convencional es la mejor estructura, gracias a
su fácil construcción, simplicidad de instalación y funcionamiento, y eficiencia. Los aspectos a
tener en cuenta en el diseño de las campanas son:
(cid:131) La velocidad de flujo ascendente en la abertura.
(cid:131) La carga hidráulica superficial.
(cid:131) El ángulo de los lados de la campana.
(cid:131) El traslapo vertical.
Todos estos criterios no son de ninguna manera inflexibles, ya que pueden ajustarse entre sí
de acuerdo a las proporciones del reactor. Los parámetros básicos de diseño para las
campanas fueron:
Q
(cid:57) Área de abertura: A = ; (ec. 8)
ABERTURA V
F
m3
0.0507
h
A = =0.114m2 ;
ABERTURA m
0.4447
h
(cid:57) Área de sección transversal de la campana:
A = A − A =πR2; (ec. 9)
CAMPANA R ABERTURA C
0.4560−0.114=πR2;
C
R =0.3299m;
C
Donde R es el radio mayor de la campana. Por lo tanto:
C
A =0.342m2;
CAMPANA25
(cid:57) Ancho de la abertura: W =R −R ; (ec. 10)
A R C
W =0.381m−0.3299=0.0511m
A
Se asumieron para el diseño, tanto el ancho mínimo interno de la campana (H ) y la altura
T
tope del separador GLS sobre la superficie del líquido iguales a 0.05 m. Por lo tanto:
(cid:57) W =R −W −0.5(H ); (ec. 11)
G R A T
W =0.381−0.0511−0.5(0.05)=0.3049m;
G
(cid:57) Ángulo de inclinación de la campana: el ángulo elegido para la campana fue de 60°
debido a que se acomodaba mejor a las condiciones de diseño, tanto de la campana
como de la tubería.
(cid:57) Altura de la campana: H =W tanα; (ec. 12)
G G
H =0.3049tan60°=0.5281m;
G
(cid:57) Traslapo: T =1.5(W ); (ec. 13)
V A
T =1.5(0.0511m)=0.07665m;
V
(cid:57) Ancho de los deflectores: W =T +W ; (ec. 14)
D V A
W =0.07665m+0.0511m=0.12775m ;
D
(cid:57) Longitud de los deflectores: L =2W tan45°; (ec. 15)
D D
L =2(0.12775m)tan45°=0.2555m;
D
La campana o separador GLS quedó finalmente dimensionada de la siguiente manera:26
W = 0.05m
T
W A = 0.0511m W G = 0.3049m
H = 0.05m
T
R = 0.381m
R
H = 0.5281m
G
60º
Rc = 0.3299m
Tv = 0.0766m L =
T
0.10m [7]
L =
D
0.2555m
W = 0.12775m
D
Figura 2. Criterios de diseño de la campana y deflectores.
4.4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
La instalación del sistema de alimentación para ambos reactores se adecuó de la manera
clásica: se colocó una tubería de PVC de 2 “ de diámetro desde el fondo hasta la cima del
reactor, teniendo una altura total de 3.20 m, sobrepasando en 15 cm la corona de cada
reactor y en 30 cm el efluente de los mismos. Como se mencionó, este tubo atraviesa cada
reactor de arriba hacia abajo, de tal forma que, cuando se alimenta, el lixiviado cae a través
de este tubo y se distribuye en el fondo poniéndose en contacto con el manto de lodos y
emergiendo nuevamente a lo largo de todo el reactor. Hay que aclarar que este sistema de
alimentación no llega completamente hasta el fondo de cada reactor, ya que se taponaría,
rebosaría y no ejercería la función para el cual se asignó, por lo que se dejó un espacio de27
aproximadamente 10 – 15 cm para la correcta salida del alimento en el fondo de cada
reactor.
La alimentación al primer reactor se hace mediante un tanque de Eternit con una capacidad
de 500 litros, el cual esta adaptado en su parte inferior con tubería PVC del diámetro
anteriormente mencionado y una llave de apertura rápida de 2 “ con la cual se obtiene el
caudal deseado. Debido a un error de cálculo, el primer reactor está 40 cm por encima del
nivel de lixiviado contenido en la cámara, la cual supuestamente sería el punto de
alimentación por gravedad. Por este motivo, se adaptó este tanque provisional, el cual es
alimentado en la actualidad a mano, es decir, un operario de la Empresa Metropolitana de
Aseo EMAS S. A. E. S. P. ejecuta las labores de llenado del tanque dos (2) veces en el día:
la primera a las 7:30 a. m. y la segunda a las 5:00 p. m., asegurando alimentación constante.
La alimentación ideal hubiera sido a través del uso de un sistema de regulación de flujo (el
cual podría ser una motobomba o una bomba dosificadora) asegurando mejores resultados
con respecto al control de caudal. Desafortunadamente, no se ha dispuesto el presupuesto
para este contratiempo.
De igual forma, el efluente de cada reactor se diseñó para una tubería de PVC de 2 “ de
diámetro, la cual se conecta en serie y sale del segundo reactor directamente a una cámara,
en donde se pone en contacto (nuevamente) con el lixiviado viejo y nuevo, el cual se dirige
directamente y por gravedad a la planta de tratamiento. Cabe anotar que el efluente del
primer reactor está 5 cm por encima del alimento del segundo reactor; y que el efluente del
segundo reactor está 5 cm por encima del orificio donde se conecta con la cámara,
generando una inclinación suficiente para que el lixiviado se desplace fácilmente por
gravedad a través de todo el proceso.
Con respecto al efluente de cada reactor, se diseñó un sistema de recolección tipo flauta de
forma cuadrada con tubería, tanto del mismo material como las mismas dimensiones que las
mencionadas anteriormente, las cuales reciben el flujo de cada reactor y lo llevan
directamente a su siguiente. Las dimensiones de cada flauta son como sigue:28
Figura 4.1.1. Esquema superior de las flautas recolectoras del efluente para cada reactor
Figura 4.4.2. Esquema de instalación real de las flautas recolectoras del efluente para cada
reactor.
Entre cada orificio hay una distancia de 8 cm y los orificios tienen un diámetro de 1 cm. Se
escogieron estas medidas para asegurar el no taponamiento de las flautas debidas al
arrastre de lodos u otros materiales junto con el lixiviado.
4.5. MONITOREO Y DESCARGA DE LODOS
4.5.1. MONITOREO
Para el muestreo a través de cada reactor, se han diseñado siete (7) puntos los cuales están
distribuidos de la siguiente forma: de abajo hacia arriba, se tienen cuatro (4) puntos, los29
cuales están cada 20 cm hasta llegar a los 80 cm de altura. Esta distribución con el fin hacer
un muestreo correcto para determinar la sedimentabilidad de los lodos a través del lecho. De
ahí en adelante se tienen tres (3) puntos más, los cuales están ubicados cada 40 cm,
llegando a una altura total de monitoreo de 2 m. El efluente se encuentra 70 cm más arriba
del último punto de muestreo. Cabe anotar que, en cada punto, se adaptó tubería de PVC de
1” con accesorios del mismo diámetro: siete (7) llaves de apertura rápida (para cada reactor),
catorce (14) adaptadores macho (para cada reactor), siete niples completamente roscados
con sus respectivas tuercas y empaques (para cada reactor), siete (7) adaptadores hembra
(para cada reactor) y siete (7) tubos en forma de flauta dentro de cada punto de muestreo de
60 cm con tapones y aberturas de 1cm de diámetro ubicadas cada 5 cm (para cada reactor).
4.5.2. DESCARGA DE LODOS
Para la descarga de lodos se construyó un sistema de purga y/o evacuación en la parte
inferior del cada reactor. Este sistema consta simplemente de un niple de 2 “ con
adaptadores machos y hembras y una llave de apertura rápida del mismo diámetro para cada
reactor. Este sistema se probó satisfactoriamente con agua pero no se ha utilizado aun, ya
que no se ha presentado la necesidad de purgar o evacuar completamente alguno de los
reactores.
4.6. NECESIDADES NUTRICIONALES
La digestión anaerobia, por ser un proceso biológico, requiere ciertos nutrientes inorgánicos
esenciales para el crecimiento en proporciones ideales de 100C : 5 N : 1P (donde C =
carbono; N = nitrógeno y P = fósforo). El defecto o exceso en la relación de estos nutrientes
limita el proceso metanogénico, aumentando los tiempos de residencia y los costos de
operación, con la consecuente disminución de la eficiencia del sistema. Es por esto
necesario asegurar que el lixiviado contiene una cantidad rica o aceptable al inóculo de éstos
nutrientes a fin de obtener los resultados esperados.
En la siguiente tabla se muestra la composición elemental de las bacterias de metano
(Scherer, 1983)
MACRONUTRIENTES MICROMUTRIENTES
ELEMENTO mg / Kg células secas ELEMENTO mg / Kg células secas
N 65000 Fe 180030
P 15000 Ni 100
K 10000 Co 75
S 10000 Mo 60
Ca 4000 Zn 60
Mg 3000 Mn 20
Cu 10
De la observación de esta tabla puede deducirse que las bacterias metanogénicas contienen
los nutrientes esenciales normales como N, P y S, pero algunos micronutrientes como Fe, Ni
y Co están en más altas concentraciones, lo que indica un requerimiento particular de estos
micronutrientes.
4.7. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La corrosión por CO y H O, así como el ataque que ocasiona el biogás al estar en contacto
2 2
con el oxígeno atmosférico y formarse H SO , sobre todo en la parte superior del reactor, son
2 4
problemas frecuentes en los reactores anaerobios. Por estas y otras razones, las cuales se
explicarán a continuación, se eligió la tubería sanitaria Novaloc, recomendada tanto por
nuestro director (Jorge Eliécer Marín) y el ingeniero Nelson González como por Pavco por
ser una tubería de pared estructural con superficie interior y exterior lisa, construida a partir
de un perfil extruído, que es acoplado helicoidalmente mediante un sistema de enganche
mecánico. Las tuberías se fabrican en longitud estándar de 6.5 m.
4.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA
4.7.1.1. HERMETICIDAD
Los tubosistemas para alcantarillado NOVALOC PAVCO, impiden la exfiltración de agua de
los conductos, protegiendo el medio ambienta para garantizar que las aguas transportadas
no se exfiltren al medio y eventualmente puedan contaminar el agua sub – superficial.
Los tubosistemas para alcantarillado NOVALOC PAVCO, impiden la infiltración, garantizando
estabilidad del relleno de la zanjas como las estructuras en la superficie. Además, garantizan
que el caudal transportado sea el caudal diseñado, asegurando el adecuado funcionamiento
del sistema y los caudales que llegan a las plantas de tratamiento. Esta característica,31
igualmente, impide la penetración de raíces que pueden causar obstrucciones en los
conductos.
4.7.1.2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA ABRASIÓN
Los tubosistemas para alcantarillado NOVALOC PAVCO están fabricados en un material
inerte que garantiza excelente resistencia a la acción de las sustancias químicas y al ataque
corrosivo de los materiales presentes en las aguas que transportan (ácido sulfhídrico), así
como los suelos en que están instalados (ácidos y alcalinos).
4.7.1.3. RESISTENCIA QUÍMICA
Los resultados de su comportamiento se basan en inmersiones cortas en los compuestos
descritos no diluidos. Esta información debe tomarse como una guía.
En el anexo 9.3 se observa para los diferentes compuestos químicos la resistencia de la
tubería hacia ellos y su comportamiento.
4.8. SITIO DE INSTALACIÓN
Para el sitio de instalación se tuvieron en cuenta varios aspectos tales como:
(cid:57) Punto de ubicación cercana a las cámaras de lixiviado nuevo justo antes de entrar a la
planta de tratamiento.
(cid:57) Cercanía del sitio de descarga final, ya que el lixiviado tratado se une nuevamente con la
cámara previa a la planta de tratamiento.
(cid:57) Posibilidad de adecuación de una estructura metálica y techo.
El sitio escogido se encuentra en la parte posterior a los lechos de secado, cerca de las
cámaras y contiguo a la quebrada. El lugar posee una gran pendiente, por lo que el sitio final
quedó de dos niveles: el primero muestra la parte frontal de los reactores para labores de
muestreo y purga (si es necesaria); y el segundo nivel quedó dispuesto para lo concerniente
al alimento del lixiviado el tanque de Eternit y para las labores de muestreo e imprevistos
(mantenimiento, adición de lodo, etc.) de los efluentes y de la conexión con la cámara.32
5. ARRANQUE DE LOS REACTORES PILOTO
5.1. INOCULACIÓN DE LOS REACTORES
Para la inoculación de ambos reactores se utilizaron 600 l de lodo anaerobio proveniente de
los reactores U. A. S. B. de la Fábrica de Café Liofilizado (anexo 13). Cada reactor fue
inoculado con 300 l de lodo cada uno. Una vez provistos completamente los reactores con
lixiviado, se les suministró a cada reactor una cantidad considerable de estiércol de caballo
para una correcta activación del inóculo.
5.2. PRUEBAS DE ARRANQUE
5.2.1. SEDIMENTABILIDAD DEL LODO
En el sistema U. A. S. B. la retención de lodo se efectúa de dos (2) maneras:
1. Mediante la selección permanente de lodos con alta sedimentabilidad en el reactor de
flujo ascendente.
2. Mediante un separador gas – líquido y sólidos en la parte superior del reactor.
Por lo tanto, la sedimentabilidad del lodo en un U. A. S. B. es un dato importante en la
evaluación de su comportamiento, permitiendo cualificar de una manera más detallada la
forma y crecimiento del lodo con respecto a la altura del reactor.
El arranque de un reactor es la fase cuyo principal objetivo es seleccionar y cultivar lodos
que tienen una alta sedimentabilidad. Particularmente en esta fase, es importante seguir el
desarrollo de la actividad del lodo. Después se utilizará la medición en forma ocasional.
5.2.2 MÉTODO EXPERIMENTAL
El método original para determinar la sedimentabilidad plantea tomar datos de volumen de
lodo que sedimenta en una probeta cada minuto hasta los primeros cinco (5) minutos, y
luego cada tres (3) minutos hasta un tiempo total de treinta (30) minutos. Pero, dada la alta
velocidad de sedimentación desarrollada por el lodo, fue necesario reducir estos tiempos.33
El método experimental utilizado es:
(cid:57) Se toma una cantidad de lodo que, después de sedimentación tenga un volumen
alrededor de 300 ml y se agrega en dos beaker, 150 ml en uno y 150 ml en otro.
(cid:57) Se lava con abundante agua el lodo, clarificando el agua lo mayor posible, es decir, que
esta agua quede los menos turbia posible. De esta forma podrá observarse el fenómeno
de sedimentabilidad.
(cid:57) Se filtra o decanta el contenido de cada beaker a fin de obtener el lodo lo menos húmedo
posible, luego se toman 300 ml de lodo y se depositan en una probeta de 1000 ml. Se
afora con agua hasta 1000 ml.
(cid:57) Se mezcla el contenido de la probeta por inversión hasta que el lodo quede
completamente distribuido sobre el líquido. Se mantiene la probeta invertida unos
segundos.
(cid:57) Se coloca la probeta en la mesa e inmediatamente se empieza la lectura del tiempo con t
= 0 (en este tiempo, el volumen de lodo equivale a 1000 ml), y se va determinando el
volumen del lodo cada 10 segundos durante un tiempo total de 3 o 4 minutos.
(cid:57) Los datos se anotan en una tabla como la siguiente:
t (s) 0 10 20 30 ……………… 220 230 240
V (ml) 1000 V V V V V V
1 2 3 ……………………… 22 23 24
5.2.3 CÁLCULOS
1. Se convierte el volumen en centímetros de la lámina de agua, es decir, se determina la
altura desplazada por el lodo a través de la probeta mediante la siguiente ecuación:
(1000−V)L
a= ;
1000
Donde:
a = Altura de la interfase lodo – agua.34
V = Volumen de lodo.
L = Altura de la probeta (ml) entre 0 y 1000 (Generalmente no es 0 sino un valor mayor al
enrase, es decir, mayor a 300 ml).
2. Se realiza una gráfica de a vs. t en que la escala vertical representa la probeta con la
escala invertida.
3. Se extrapola la curva hasta el punto (a, t) (0, 0). Desde este punto se traza una recta
tocando la primera parte de la curva. La pendiente de esta recta da la velocidad de
sedimentación, la cual se expresa en m / h mediante las conversiones correspondientes.
Se hicieron un total de 4 pruebas, las cuales corresponden a los puntos de muestreo 1 y 2 de
cada reactor. Los datos obtenidos fueron:
REACTOR 1
PUNTO 1 PUNTO 2
TIEMPO (S) VOLUMEN (ml) TIEMPO (S) VOLUMEN (ml)
0 1000 0 1000
10 970 10 950
20 960 20 900
30 950 30 850
40 860 40 780
50 800 50 750
60 740 60 690
70 700 70 650
80 670 80 600
90 640 90 550
100 600 100 500
110 560 110 450
120 530 120 430
130 500 130 420
140 480 140 410
150 470 150 41035
160 470 160 405
170 465 170 405
180 465 180 400
190 465 190 400
200 460 200 400
210 460 210 400
220 460 220 400
REACTOR 2
PUNTO 1 PUNTO 2
TIEMPO (S) VOLUMEN (ml) TIEMPO (S) VOLUMEN (ml)
0 1000 0 1000
10 960 20 950
20 920 40 900
30 860 60 850
40 800 80 770
50 760 100 700
60 700 120 650
70 650 140 610
80 620 160 560
90 570 180 500
100 530 200 490
110 490 220 490
120 480 240 490
130 480 260 485
140 470 280 485
150 470 300 485
160 470 320 485
170 465 340 480
180 460
190 460
200 460
210 46036
Para cada serie de datos, se calculó la altura de la interfase lodo – agua y se tabularon los
valores, los cuales se muestran a continuación:
REACTOR 1
PUNTO 1 PUNTO 2
TIEMPO (S) ALTURA (cm) TIEMPO (S) ALTURA (cm)
0 0 0 0
10 1.00 10 1.68
20 1.34 20 3.36
30 1.68 30 5.04
40 4.70 40 7.39
50 6.72 50 8.40
60 8.74 60 10.42
70 10.10 70 11.76
80 11.10 80 13.44
90 12.10 90 15.12
100 13.44 100 16.80
110 14.78 110 18.48
120 15.79 120 19.15
130 16.80 130 19.48
140 17.47 140 19.82
150 17.81 150 19.82
160 17.81 160 19.99
170 17.98 170 19.99
180 17.98 180 20.16
190 17.98 190 20.16
200 18.14 200 20.16
210 18.14 210 20.16
220 18.14 220 20.1637
REACTOR 2
PUNTO 1 PUNTO 2
TIEMPO (S) ALTURA (cm) TIEMPO (S) ALTURA (cm)
0 0 0 0
10 1.34 20 1.68
20 2.69 40 3.36
30 4.70 60 5.06
40 6.72 80 7.73
50 8.06 100 10.08
60 8.06 120 11.76
70 11.76 140 13.1
80 12.77 160 14.78
90 14.45 180 16.8
100 15.79 200 17.14
110 17.14 220 17.14
120 17.47 240 17.14
130 17.47 260 17.3
140 17.81 280 17.3
150 17.81 300 17.3
160 17.81 320 17.3
170 17.98 340 17.47
180 18.14
190 18.14
200 18.14
210 18.14
Ahora bien, las gráficas resultantes para cada reactor y sus puntos de muestreo se presentan
a continuación:38
Figura 5.1. Altura en función del tiempo Reactor 1 Punto 1
La pendiente de la recta trazada mediante el método ya mencionado corresponde a la
velocidad de sedimentación del lodo. Para este punto se calculó su valor, el cual fue de:
cm m
S = 6.67 =240
s h
De lo cual se deduce que el lodo es de tipo granular debido a su alta velocidad de
sedimentación.
Para el mismo reactor pero en el punto 2 se tiene que:39
Figura 5.2. Altura en función del tiempo Reactor 1 Punto 2
Para este punto, la velocidad de sedimentación fue:
cm m
S = 4.78 =172.17
s h
Puede decirse que este lodo es granular gracias al mismo criterio anterior.
Para el siguiente reactor se tiene que:
Para el punto 1:40
Figura 5.3. Altura en función del tiempo Reactor 2 Punto 1
La velocidad de sedimentación para este punto fue de:
cm m
S = 5.26 =189
s h
Puede decirse que este lodo es granular por su alta velocidad de sedimentación.
Para el punto 2 se tiene que:41
Figura 5.4. Altura en función del tiempo Reactor 2 Punto 2
Para este punto la velocidad de sedimentación fue:
cm m
S = 3.88 =140 ;
s h
Lo que demuestra, al igual que en los demás puntos que este lodo también es del tipo
granular.42
6. RESULTADOS OBTENIDOS UNA VEZ REALIZADAS LAS RESPECTIVAS
MEDICIONES DE LAS VARIABLES DURANTE EL ARRANQUE DEL REACTOR
Los valores obtenidos para las diferentes pruebas correspondientes al análisis del arranque
del reactor se tomaron del U. A. S. B. que se encuentra en el Laboratorio de Aguas
Residuales de la Universidad Nacional de Colombia, el cual tiene las siguientes
características:
(cid:57) Diámetro: 0.1 m
(cid:57) Altura: 2.5 m
(cid:57) Volumen: 25 l
(cid:57) Puntos de muestreo: 5 (Punto 1, 0.5 m; Punto 2, 0.9 m; Punto 3, 1.3 m; Punto 4, 1.7 m;
Punto 5, 2.1 m)
(cid:57) Alimentación: 16 perforaciones de 0.0032 m cada uno
Además de esto, el inóculo adicionado fue lodo proveniente de los reactores U. A. S. B. de la
Fábrica de Café Liofilizado. La empresa regaló para el proyecto un total de 20 l, de los cuales
se utilizaron 10 l para la parte correspondiente al arranque. Para verificar si el método de
arranque del reactor seleccionado era el indicado se analizaron en el laboratorio los
siguientes parámetros: DQO micro, DBO y Ácidos Grasos Volátiles durante un tiempo de 60
5
días, en cual se consideró arrancado el reactor con un caudal de 12 ml/min para un tiempo
de residencia de 1.2 días. Después de este tiempo, se inició como tal el desarrollo del
trabajo en EMAS. Hay que aclarar que, desde ese momento hasta hoy se diseñó, construyó
y montó completamente y tal como lo proponen los objetivos de la propuesta un reactor U. A.
S. B. dentro de las instalaciones de la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S. A. E. S. P.
Los análisis realizados en el periodo de arranque del reactor fueron efectuados basándose
en la metodología recomendada por el texto “Manual de análisis de aguas” [6], en donde se
siguen los procedimientos recomendados por la APHA y la AWWA, los cuales se muestran a
continuación en la tabla X teniendo en cuenta la disponibilidad del laboratorio de aguas de
EMAS.43
PARÁMETRO UNIDADES MÉTODO FRECUENCIA
DBO mg/l O Manométrico Semanal
5 2
DQO micro mg/l O Reflujo cerrado Diario
2
AGV - Titrométrico Diario
PH - potenciométrico Diario
Las tablas de datos y las gráficas correspondientes para los diferentes análisis realizados en
el laboratorio son:
DEMANDA QUÍMICA DEL OXÍGENO ARRANQUE U. A. S. B.
DÍA DQO (mg / l) DQO (mg / l) % REMOCIÓN
(entrada) (salida)
16 13400 6968 48
24 18438 6274 60
33 15450 6328 59
40 15600 5980 62
41 18200 6150 66
42 17350 5997 65.4
46 18420 5320 71.1
47 18788 5580 70
48 20432 7021 67
52 16893 6032 65
53 17933 6120 66
54 18893 5230 73
55 19400 5401 73
59 21200 5890 7244
DQO vs. TIEMPO
25000
20000
)l/gm(
15000
OQD
10000
5000
0
0 10 20 30 40 50 60 70
tiempo (dias)
____: DQO ; ____ DQO
ENTRADA SALIDA
% REMOCIÓN DE DQO vs. TIEMPO
75
OQD
70
65
nóicomeR
60
55
50
45
%
40
0 10 20 30 40 50 60 70
tiempo (días)45
ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES ARRANQUE U. A. S. B.
FECHA A. G. V. (mg / l) A. G. V. (mg / l)
(punto 1) (punto 3)
Junio 17 / 03 109.0 157.5
Junio 19 / 03 72.7 84.8
Junio 24 / 03 121.2 181.8
Junio 27 / 03 133.3 266.6
Julio 02 / 03 350.0 424.2
Julio 08 / 03 1060.5 1072.6
Julio 09 / 03 993.8 1157.4
Julio 10 / 03 842.3 896.8
Julio 11 / 03 878.7 921.1
Julio 15 / 03 787.8 836.2
Julio 17 / 03 745.3 757.5
Julio 21 / 03 812.0 830.2
Julio 23 / 03 787.8 824.1
Julio 24 / 03 921.1 1115.0
Julio 28 / 03 848.4 921.1
AGV vs. TIEMPO
1400
1200
1000 )l/gm(
800
600 VGA
400
200
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
tiempo (días)
____: AGV ; ____ AGV
PUNTO 3 PUNTO 146
DEMANDA BIOQUÍMICA DEL OXÍGENO ARRANQUE U. A. S. B.
DÍA DBO (mg / l) DBO (mg / l) % REMOCIÓN
(entrada) (salida)
40 6341 3483 58
42 9528 4422 54
47 10051 4320 57
54 10113 4210 58
DBO vs. TIEMPO
12000
10000
)l/gm(
8000
6000
OBD
4000
2000
0
35 40 45 50 55
tiempo (días)
% REMOCIÓN DE DBO5 vs. TIEMPO
59 5OBD
58
57 NÓICOMER
56
55
54
53 %
35 40 45 50 55
tiempo (días)47
7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LOS OBTENIDOS EN EL FILTRO
ANAEROBIO FAFA
En la Empresa Metropolitana de Aseo S. A E. S. P. se tiene actualmente un filtro anaerobio
a nivel de planta piloto, el cual opera desde hace nueve meses, y en el cual se han producido
buenas remociones tanto de DBO , DQO y sólidos. Éstos datos obtenidos se tomaron como
5
punto de partida para establecer la viabilidad técnica en cuanto a remoción de DBO y DQO
5
de lixiviado dentro del relleno. A continuación se muestra un comparativo de un muestreo
realizado el día 30 de Octubre de 2003, en donde se evaluó el comportamiento de ambos
equipos a fin de establecer diferencias de remoción. A esta fecha, los U. A. S. B. pilotos
construidos dentro de las instalaciones del relleno llevaban aproximadamente un mes (30
días) de puestos en funcionamiento.
La tabla muestra resultados de remoción de DBO y DQO así:
5
U. A. S. B. FAFA
PARÁMETRO ENTRADA SALIDA % ENTRADA SALIDA %
DQO (mg / l) 11000 4470 60 11000 1213.79 88
DBO (mg / l) 8000 1320 83.5 8000 270 96
548
8. CONCLUSIONES
8.1. Se diseñó, construyó, montó y puso en marcha un sistema de dos reactores U. A. S. B.
pilotos en serie en las instalaciones del relleno sanitario La Esmeralda exitosamente y en
el tiempo planteado.
8.2. Se realizó el arranque de un reactor U. A. S. B. localizado en el Laboratorio de Aguas de
la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales bajo los parámetros y condiciones
indicadas y adecuadas.
8.3. Se detectó una significativa remoción de carga orgánica superior al 50% para un caudal
y un tiempo de residencia constantes.
8.4. La producción de biogás durante la fase de arranque fue baja a pesar de las buenas
remociones obtenidas.
8.5. La carga orgánica del lixiviado varía todos los días dependiendo, en su mayoría, de las
condiciones climáticas, conllevando a fluctuaciones en las remociones durante las
pruebas correspondientes al arranque.
8.6. La tubería utilizada para el cuerpo de los reactores presentó problemas de fugas, debido
a las especificaciones de la tubería, las cuales no eran las propuestas para el diseño
inicial de los equipos.
8.7. Hasta ahora (Noviembre 20 / 2003), ambos reactores no presentan problemas de
taponamiento, tanto en sus puntos de muestreo como sus afluentes y efluentes. Además
de esto, tampoco presentan problemas de filtraciones en sus bases, ni en sus
conexiones con accesorios.
8.8. El inóculo no esta siendo arrastrado por lodos u otros materiales contenidos en el
lixiviado, asegurando una posición fija y estable del inóculo dentro de cada reactor. Esto
se sabe por los muestreos realizados para los diferentes análisis de laboratorio.49
8.9. La carga orgánica de diseño es de 8 Kg DBO / m3 d, la cual esta dentro del rango típico
5
de funcionamiento de un U. A. S. B.
8.10. Las fluctuaciones permanentes de la carga orgánica del lixiviado pueden convertirse
en un problema serio, tanto para el funcionamiento de los reactores U. A. S. B. como
para otros sistemas de remoción adoptados o que se adopten.
8.11. Todo el sistema de tratamiento de la planta piloto trabaja por gravedad, a excepción
del tanque de alimentación, que es llenado manualmente afectando el caudal y el tiempo
de residencia planteados.
8.12. De acuerdo a las pruebas de sedimentabilidad puede decirse que el lodo utilizado es
del tipo granular con una alta velocidad de sedimentación, permitiendo un aumento en el
caudal sin exceder la carga hidráulica y sin correr el riesgo de que el lodo sea lavado y
expulsado fuera de los reactores.
8.13. El rango de pH actual del lixiviado se encuentra en un valor entre 8.0 – 8.3, el cual
esta por fuera del rango típico (6.7 – 7.4). Sin embargo, dadas las buenas remociones
obtenidas puede decirse que la alta capacidad buffer del lixiviado no permite que la
concentración de ácidos grasos volátiles disminuya el rango de pH del lixiviado.50
9. RECOMENDACIONES
9.1. No mover los reactores para evitar fugas a través de sus paredes.
9.2. Plantear la posibilidad de techado y elaboración de plataformas, tanto para el muestreo
como para la revisión y mantenimiento de las flautas en el efluente y las campanas.
9.3. Plantear un futuro tratamiento para el biogás, a fin de aprovecharlo, ya sea en el mismo
equipo (precalentamiento) o en otras alternativas a consideración de la Empresa
Metropolitana de Aseo EMAS S. A. E. S. P y de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales.
9.4. Reformar el sistema de alimentación actual a los reactores a fin de garantizar unas
condiciones de operación constantes, asegurando mayor confiabilidad en los resultados
obtenidos.
9.5. Diseñar y construir un tanque de homogenización.51
10. BIBLIOGRAFÍA
10.1. METCLAF & EDDY. Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas
residuales. Editorial Mc Graw Hill. Segunda edición. 1985.
10.2. RAMALHO, RUBENS SETTE. Introduction to wastewater treatment processes. Editorial
Academic Press Limited. Second edition. 1983.
10.3. MORRIS A., LEVIN. Biotratamiento de residuos sólidos y peligrosos. Editorial Mc Graw Hill.
Primera edición. 1997.
10.4. GONZÁLEZ HOYOS, NELSON DE JESÚS. Construcción y puesta en marcha de un reactor
U. A. S. B.. Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Ingeniería Química. 1995.
10.5. MERCHÁN POSADA, DIANA CONSTANZA. Arranque y operación de un reactor U. A. S. B.
en la procesadora avícola de Risaralda. Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
Ingeniería Química. 1996.
10.6. GIRALDO GÓMEZ, GLORIA INÉS. Manual de análisis de aguas. Universidad Nacional de
Colombia sede Manizales. Departamento de ciencias. 1995.
10.7. GARCÉS RAMIREZ, CARLOS DUVÁN. Determinación de las condiciones de operación de un
reactor piloto U. A. S. B. en el tratamiento de aguas residuales de café soluble. Universidad
Nacional de Colombia sede Manizales. Ingeniería Química. 2000.
10.8. CASAS OROZCO, HÉCTOR MAURICIO. Estudio de tratabilidad de las aguas residuales del
proceso de café soluble en un reactor piloto U. A. S. B.. Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales. Ingeniería Química. 1999.52
10.9. MORENO JIMÉNEZ, HENRY. Optimización de diseño del sistema de alimentación de
reactores U. A. S. B.. Revista Memos de Investigación, No. 284. Facultad de Ingeniería.
Universidad de los Andes.
10.10. Y – N. AHN, K – S. MIN & R. E. SPECEE (USA – KOREA). Full scale U. A. S. B. reactor
performance in the Brewery industry. Environmental Technology, vol. 22 No.4. Abril 2001.
10.11. DÍAZ GÓMEZ, JAIME. Evaluación del tratamiento de aguas residuales domésticas del
municipio de Tunja por medio de un reactor anaerobio U. A. S. B. de dos compartimentos.
Revista Proyección Universitaria, No. 19. Facultad de ciencias e ingeniería. Fundación
Universidad de Boyacá. Septiembre 2001.
10.12. ARBOLEDA DÍAZ, BEATRIZ. recopilación, evaluación y ordenamiento de la información
relativa al diseño, construcción y operación del relleno sanitario la esmeralda, en la ciudad de
manizales. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Facultad de Ingeniería y
Arquitectura. T81 / A666 ej. 1.
10.13. PEÑA TORO, JORGE ARIEL. diseño y montaje de un reactor anaerobio de tipo uasb para
el tratamiento de las aguas residuales y pruebas piloto de lombricultivo para el tratamiento de
residuos de café s. a. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. T83 / P397 ej. 1.
10.14. BENAVIDES SALAZAR, OLGA XIMENA. Arranque de un reactor U. A. S. B. para el
tratamiento de aguas residuales de cervecería. Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales. Ingeniería Química. 1998.
10.15. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA DE CHILE. VIII
congreso latinoamericano de estudiantes de Ingeniería Química. I congreso nacional de
estudiantes de Ingeniería Química. Responsabilidad social y desarrollo sustentable.
Valparaíso – Viña del Mar, Chile. 2002.53
10.16. MARCEL H. ZANDVOORT, ROY GEERTS, GATZE LETTINGA, AND PIET N. L. LENS.
Effect of Long-Term Cobalt Deprivation on Methanol Degradation in a Methanogenic Granular
Sludge Bioreactor. Subdepartment of Environmental Technology, Agricultural University of
Wageningen, “Biotechnion”- Bomenweg, 2, P.O. Box 8129, 6700 EV Wageningen, The
Netherlands. Biotechnology Progress. 2002.
10.17. ELÍAS RAZO - FLORES, GATZE LETTINGA, AND JIM A. FIELD. Biotransformation and
Biodegradation of Selected Nitroaromatics under Anaerobic Conditions. Subdirección de
Protección Ambiental, Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 152,
07730 México D.F., México, and Department of Agricultural, Environmental and Systems
Technology, Subdepartment of Environmental Technology, Wageningen Agricultural
University, Bomenweg 2, 6700 EV Wageningen, The Netherlands. Biotechnol. Prog. 1999, 15,
358-365.
10.18. CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DEL VALLE –
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CVC – UNIVERSIDAD AGRÍCOLA
DE WAGENINGEN. Criterios de diseño para sistemas de tratamiento anaerobio, U. A. S. B.
Universidad del Valle – Facultad de Ingeniería, Departamento de procesos químicos y
biológicos, sección de saneamiento ambiental. Santiago de Cali. 1989.
10.19. CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DEL VALLE –
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CVC – UNIVERSIDAD AGRÍCOLA
DE WAGENINGEN. Arranque y operación de un sistema de flujo ascendente con manto de
lodos – U. A. S. B. – Manual del curso. Universidad del Valle. Santiago de Cali. 1987.54
11. ANEXOS
ANEXO 11.1. ESTUDIO FOTOGRÀFICO SOBRE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÒN Y
MONTAJE DE LOS REACTORES U. A. S. B. EN EL RELLENO SANITARIO LA
ESMERALDA55
ANEXO 11.1.1. ESQUEMA GENERAL DE LOS REACTORES
ANEXO 11.1.2. FORMA DE LOS REACTORES56
ANEXO 11.1.3.a. SEPARADOR GLS O CAMPANA
ANEXO 11.1.3.b. SEPARADOR GLS O CAMPANA INSTALADO57
ANEXO 11.1.4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN
ANEXO 11.1.4.1. FORMA DE ALIMENTACIÒN AL PROCESO
ANEXO 11.1.4.2.a. ALIMENTO AL PRIMER REACTOR58
ANEXO 11.1.4.2.b. ESQUEMA DE ALIMENTACIÒN AL PRIMER REACTOR
ANEXO 11.1.4.3. FORMA DE ALIMENTACIÒN AL PRIMER REACTOR59
ANEXO 11.1.4.4. ALIMENTACIÒN AL SEGUNDO REACTOR
ANEXO 11.1.4.5. EFLUENTE DEL PRIMER REACTOR60
ANEXO 11.1.4.6. EFLUENTE DEL SEGUNDO REACTOR
ANEXO 11.1.4.7. NIVELES DE TUBERÌA PARA AFLUENTES Y EFLUENTES61
ANEXO 11.1.5. MONITOREO Y DESCARGA DE LODOS
ANEXO 11.1.5.1. PUNTOS DE MUESTREO Y PURGA
ANEXO 11.1.5.2. MONITOREO Y DESCARGA DE LODOS INSTALADO62
ANEXO 11.1.5.3.a. DISEÑO DE LAS FLAUTAS PARA LOS PUNTOS DE MUESTREO
ANEXO 11.5.1.3.b. DISEÑO DE LAS FLAUTAS PARA LOS PUNTOS DE MUESTREO63
ANEXO 11.2. FOTOGRAFÌAS DEL INÒCULO EN SU PUNTO DE SEDIMENTACION DE
LODOS64
ANEXO 11.2.1. TAMAÑO DEL LODO EN mm
FUENTE: FABRICA DE CAFÈ LIOFILIZADO REACTORES U. A. S. B.
INGENIERO JOSE LUIS OCAMPO PEREZ
ANEXO 11.2.2.a. COHESIVIDAD DEL LODO
FUENTE: FABRICA DE CAFÈ LIOFILIZADO REACTORES U. A. S. B.
INGENIERO JOSE LUIS OCAMPO PEREZ65
ANEXO 11.2.2.b. COHESIVIDAD DEL LODO
FUENTE: FABRICA DE CAFÈ LIOFILIZADO REACTORES U. A. S. B.
INGENIERO JOSE LUIS OCAMPO PEREZ
ANEXO 11.2.2.c. COHESIVIDAD DEL LODO
FUENTE: FABRICA DE CAFÈ LIOFILIZADO REACTORES U. A. S. B.
INGENIERO JOSE LUIS OCAMPO PEREZ66
ANEXO 11.3. RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA67
11.3.1. DENSIDAD DE COMPACTACIÓN DE LOS SITIOS DEL RELLENO SANITARIO LA
ESMERALDA
La densidad de compactación de residuos en el relleno es de mínimo 1 (una) tonelada por metro
cúbico. Se destaca el hecho que en el sitio existe suficiente cantidad de material de cobertura
para atender las cantidades requeridas de ella para los residuos sólidos. El requerimiento de
material de cobertura para todos los sitios e s de 516300 m3 representado en 5163 días,
equivalente a 18 años.
La densidad de compactación de residuos en el relleno es de mínimo 1 (una) tonelada por metro
cúbico. Se destaca el hecho que en el sitio existe suficiente cantidad de material de cobertura
para atender las cantidades requeridas de ella para los residuos sólidos.
11.3.2. LA PREPARACIÓN DEL SITIO
La preparación del sitio consiste en la construcción de la infraestructura necesaria para que éste
pueda funcionar adecuadamente como un Relleno Sanitario, así:
11.3.2.1. CERCAS: A lo largo de todo el perímetro de la finca La Esmeralda se colocó una
cerca del tipo alambre de púas con postes de madera. El mantenimiento y la reparación
de esta cerca se realiza así: Los postes para las cercas son de madera redonda con
una longitud de 1,80 m libres, un diámetro mínimo de 10 cm y enterrados en una
profundidad de 40 cm. Los postes deben ser de madera sana, rectos, sin partes
carcomidas ni rajaduras. La distancia entre postes no es mayor de 2,5 m y éstos deben
colocarse verticales y alineados por el lado en que vaya a fijarse el alambre de púas.
Además, el alambre debe ser de dos (2) hilos retorcidos, de acero galvanizado calibre
12,5 ASW, con púas de 2 ó 4 puntas de alambre de acero galvanizado No. 9 y longitud
entre 1.0 y 1.5 pulgadas. Se deben colocar siete (7) líneas de alambre con
separaciones entre si y entre la línea más baja y la superficie del terreno de 25 cm. En
los postes de esquina y de anclaje se deben usar al menos dos grapas para fijar el
alambre. Los postes terminales, de esquina y de anclaje deben "arriostrarse".
11.3.2.2. VÍAS DE ACCESO: Las vías de acceso construidas son de 8 m de ancho y del tipo no
pavimentado, o sea, con una capa de afirmado de 25 cm de espesor como mínimo.
Las descargas de las alcantarillas y cunetas se orientan de tal forma que no producen
erosión en el suelo adyacente. Aparte de esto, la superficie de rodadura se mantiene68
pareja de tal forma que los vehículos pueden transitar sin inconvenientes. Para lograr
esto se ha concebido la utilización de una motoniveladora de uso parcial.
11.3.2.3. CASETA DE PORTERÍA Y BÁSCULA: Para controlar el acceso de vehículos y
personas al Relleno Sanitario y para registrar el pesaje y descripción de los desechos
que llegan al Relleno Sanitario se instaló una caseta y una báscula. La báscula a fin de
tomar los datos de pesaje con una capacidad para 50 toneladas, con plataforma de 3.0
m x 15.3 m y equipo electrónico para pesaje y registro.
11.3.2.4. INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO: Para parqueo del equipo del Relleno
Sanitario y para ejecutar trabajos rutinarios de mantenimiento se cuenta con una caseta
cubierta de 10 m x 55 m y un patio pavimentado de 900 m2, los cuales están ubicados
dentro de la finca La Esmeralda. Fuera de esto, la caseta de portería cuenta con
energía y teléfono y las instalaciones de mantenimiento disponen además de los
servicios anteriores, de acueducto y servicios sanitarios. Las aguas residuales de la
caseta de mantenimiento son conducidas a una planta de tratamiento.
11.3.2.5. LAVADERO, ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULOS: Dentro de las
instalaciones de mantenimiento, sobre el patio, se encuentra ubicado un sistema para
lavado, engrase y cambio de aceite de los vehículos recolectores. Este sistema
consiste de un cárcamo de fácil acceso para hacer mantenimiento en la parte inferior
de los vehículos. El agua para este servicio es tomada de la quebrara Aguas Frías y es
conectada a una hidrolavadora a alta presión. Las aguas residuales del lavado de los
vehículos son conducidas a unos tanques de sedimentación.
11.3.3. CONTROL DE GASES
El gas es producido por la descomposición de los desechos sólidos. La cantidad generada
depende del tipo de desecho, siendo más alta para residuos que contienen alto porcentaje de
materia orgánica fácilmente degradable.
La rata de producción de gases depende de los siguientes factores:
(cid:190) Contenido de humedad
(cid:190) Temperatura69
(cid:190) Tamaño de las partículas de los desechos
En condiciones normales, un alto contenido de humedad, alta temperatura y un tamaño
pequeño de las partículas de los desechos tienden a aumentar la producción de gases. Se
considera como rango típico en la producción de gases, velocidades entre 20 y 40 mililitros por
día por kilogramo de desechos sólidos.
Los principales gases que se producen en el Relleno Sanitario son metano y dióxido de
carbono. También se presentan otros gases en cantidades pequeñas, algunos de los cuales son
olorosos. Inicialmente el gas predominante es el dióxido de carbono; una vez comienza la
producción de metano, este CO constituye aproximadamente el 50% del volumen de gases
2
producidos en el Relleno.
Los gases del Relleno Sanitario se queman en la superficie. Para ello se construyen filtros
horizontales y chimeneas verticales llenos de piedra a través de los cuales fluye el gas.
La producción de gases se reducirá cuando se coloque la capa impermeabilizante final que
prevendrá la percolación del agua lluvia al Relleno. Como se mencionó anteriormente, un
contenido de humedad alto propicia una mayor producción de gases.
11.3.4. DESARROLLO Y LA ADECUACIÓN INICIAL DE LOS SITIOS
El desarrollo del relleno se hará en dos etapas así:
La primera etapa se desarrollará en el sitio A, el cual tiene capacidad de almacenar desechos
por aproximadamente once (11) años más. La segunda etapa se desarrollará en el sitio B, el
cual tiene capacidad por aproximadamente cinco (5) años. Las etapas a seguir en el desarrollo y
adecuación inicial de los sitios son las siguientes:
a) Construcción de la cerca perimetral.
b) Construcción de la carretera de acceso para el sitio A.
c) Construcción caseta de portería para el sitio A e instalación de la báscula.
d) Descapote de la superficie del sitio A y disposición del mismo en el lugar indicado en los
planos.
e) Construcción caseta de mantenimiento para el sitio A.70
f) Movimiento de tierras e impermeabilización de la base del sitio A.
g) Construcción de drenes principales de lixiviado e inicio de chimeneas para gases en el sitio
A.
h) Restauración de todas las áreas alteradas y creación de zonas verdes mediante la
colocación de gramados y siembra de árboles y plantas.
i) Construcción de pozos monitores de aguas subterráneas.
j) Colocación de desechos en el sitio A, a una densidad mínima de 1000 kg / m3 y de manera
organizada mediante franjas de trabajo y terrazas de 5 metros de altura.
k) Cobertura de residuos, nueva construcción de filtros y continuación de chimeneas.
l) Cobertura final del sitio A.
Estas mismas operaciones con excepción de algunas deberán ejecutarse en el sitio B en la
forma indicada en los planos. Téngase en cuenta que las casetas de portería y mantenimiento,
al igual que la báscula pueden ser utilizadas para el sitio B.
Durante el movimiento de tierras en el sitio A deben tomarse las precauciones necesarias
relacionadas con la intersección del nivel freático para lo cual fueron construidas zanjas
provisionales que permitan su abatimiento durante la construcción y filtros definitivos una vez
alcanzados los niveles finales de excavación.
En el sitio B no se espera interceptar el nivel freático durante las excavaciones pero si así
sucede deberá procederse en forma similar a la ya descrita para el sitio A.
11.3.5. EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
El equipo requerido para la operación del Relleno Sanitario de la Ciudad de Manizales es el
siguiente:
EQUIPO FUNCIÓN UN.
Tractor de cadenas D5B Excavación, acarreo, colocación y compactación del material de
con hoja topadora o similar cobertura y de los residuos sólidos en el sitio de disposición final. 1
Acarreo de desechos en épocas de lluvias desde el sitio donde71
descargan los carros recolectores hasta el frente del trabajo. Regar
Retroexcavadora cargadora basuras en horas pico. Excavar y cargar volquetas con material de 1
cobertura desde sitios lejanos al frente de trabajo.
Carro tanque de 2000 litros Control de polvo e incendios 1
Transporte de personal, equipos menores, herramientas y
materiales como afirmado y piedra. También puede usarse para
Una volqueta convencional llevar material de cobertura a las celdas cuando la distancia de 1
acarreo es superior a los 100 m.
Báscula Pesaje de los desechos 1
Al equipo de uso continuo en el Relleno Sanitario se le practica todas las medidas rutinarias de
mantenimiento.
11.3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL RELLENO SANITARIO
Las puertas del relleno permanecen cerradas siempre que no haya operación. Los carros
recolectores de EMAS y los vehículos particulares previamente autorizados, una vez lleguen al
relleno deben dirigirse inicialmente a la báscula para proceder al pesaje. Posteriormente se
desplazan al sitio de disposición en la forma que lo indiquen las señales de tránsito y una vez
que llegan a dicho sitio, el vigilante les indica el sitio exacto donde deben depositarse los
desechos.
Después de descargar los desechos, los vehículos particulares retornan nuevamente a la
báscula para pesarlos vacíos y poder establecer por diferencia de pesos el peso real de los
desechos sólidos llevados al relleno. Los carros recolectores de EMAS solo tienen que pesarse
vacíos la primera vez para establecer su tara. Seguidamente los vehículos de EMAS
continuarán su ruta de recolección o se dirigirán hacia la zona de mantenimiento si así lo
requieren.72
El relleno esta construido como una serie de celdas contiguas distribuidas en franjas de
aproximadamente 10 metros de ancho y estas franjas están contenidas en terrazas de 5 a 8
metros de altura. Cada franja esta cubierta en la parte superior con una capa de tierra de 60 cm
de espesor y los costados laterales con un capa de tierra de 20 cm de espesor. La capa
superior e encuentra adecuadamente compactada con el paso del tractor.
Los desechos son descargados muy cerca al sitio donde van a ir finalmente colocados y allí se
examinan para detectar si hay material sobre el cual se haya iniciado un incendio. En caso de
peligro de incendio se separa temporalmente el material iniciado y se rocía con agua o cubre
con tierra para apagarlo. También se rocía agua en la zona de los trabajos para controlar el
polvo en épocas de intenso verano.
Los materiales producto de demoliciones pueden utilizarse para el mejoramiento del piso de los
caminos interiores o para el acondicionamiento de áreas húmedas.
Los desechos deben esparcirse en dirección de abajo hacia arriba y en forma homogénea,
comenzando desde la base de la celda y en capas de espesor no superior a 60 cm. El equipo
compactador debe hacer suficientes pasadas (al menos 4) hasta alcanzar una densidad no
menor de 1000 kg / m3.
Se siguen colocando capas sucesivas de desechos hasta completar una capa única
compactada de 5 a 8 m de altura aproximadamente, la cual debe cubrirse con una capa de tierra
de 60 cm de espesor. El nivel superior de cada celda debe inclinarse adecuadamente para
facilitar el drenaje del área.
La capa de cobertura debe aplicarse y compactarse adecuadamente y con anterioridad al
desarrollo de las celdas siguientes sobre la parte superior y los taludes laterales a medida que
va progresando la construcción de la misma.
Las operaciones de esparcimiento, compactación y cobertura de los desechos sólidos es
ejecutada tan pronto como sea posible después de que éstos son descargados en el sitio.
El frente de trabajo debe mantenerse tan reducido como sea posible, aproximadamente 10
metros, mientras éste permita la adecuada circulación de vehículos y equipo.73
En general el material de cobertura excavado puede acarrearse hasta el área de operación y
hacer la correspondiente cobertura después de que los desechos estén compactados. Con
anterioridad a las épocas lluviosas se deben realizar las excavaciones necesarias para proveer
material de cobertura para un mes de operación. Este material se deposita en las zonas
contiguas al área de operación para su uso en épocas lluviosas cuando la excavación se
dificulta.
11.3.7. LA PREVENCIÓN DE MOLESTIAS
11.3.7.1. ESPARCIMIENTO DE PAPELES. Los papeles, plásticos u otros materiales que logren
escapar son recogidos manualmente para mantenerse las superficies terminadas lo
más limpias posibles.
11.3.7.2. POLVO. Cuando las condiciones tienden a generar polvo, ya sea en la zona de
descarga de los desechos o en la propia zona de operación, debe rociarse agua en
cantidad suficiente para evitar el polvo pero tampoco tanta que genere lodo. En épocas
de verano también se rocía con agua todas las áreas sometidas a tráfico tales como
vías y zonas de excavación, acarreo y distribución de material de cobertura. Las áreas
de relleno recién cubiertas son también rociadas con agua si ellas llegan a ser fuentes
productoras de polvo. Asimismo, el agua para estas operaciones es transportada y
aplicada por un carro tanque. Donde no sea posible el acceso del carro tanque el
rociado se efectúa con mangueras.
11.3.7.3. INCENDIOS. El método ideal para la extinción de incendios es sofocándolos con tierra.
El agua del sistema de acueducto también es efectiva. Todo el equipo que opere en el
relleno sanitario deberá estar provisto de extintores para pequeños incendios.
11.3.7.4. ROEDORES, INSECTOS Y PLAGAS. Los problemas causados por los roedores e
insectos se pueden eliminar con el material de cobertura y una compactación adecuada
que limita el acceso de moscas al relleno y previene su migración al exterior; sin
embargo, si se hace necesario, se aplica con frecuencia diaria y minuciosa un
insecticida de efectividad conocida para el control de moscas. Igualmente es necesaria
la verificación periódica a fin de que no haya presencia de roedores o madrigueras de
los mismos, caso en el cual se debe iniciar un proceso de desratización. El material de74
tipo granular tiene la propiedad de evitar las excavaciones que hacen los roedores a
través de los desechos en busca de alimento.
11.3.8. MONITOREO Y ANÁLISIS A SEGUIR PARA EL CONTROL DEL RELLENO
SANITARIO
Para el seguimiento y mejoramiento del sistema de tratamiento de lixiviados instalado en el
Relleno Sanitario La Esmeralda, se realizan caracterizaciones constantes en el laboratorio de
aguas residuales adquirido para tal fin. Las frecuencias de las caracterizaciones nunca son
inferiores a las exigidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado.
11.3.9. MANEJO DE LOS DESECHOS ESPECIALES
Ciertos tipos de desechos sólidos requieren un tratamiento especial en su disposición; otros
tipos pueden aprovecharse ventajosamente dentro del relleno y deben separarse. Los siguientes
tipos de desechos sólidos requieren operación especial:
11.3.9.1. Animales muertos. El tratamiento ideal para este tipo de residuos es la incineración,
en el que se incluyen desechos de la central de sacrificio (matadero) y carnicerías; este
es un proceso de combustión controlada que transforma los residuos sólidos en
materiales inertes (cenizas) y gases. No es un sistema de eliminación total, pues
genera cenizas, escorias y gases, pero determina una importante reducción en el peso
y volumen de las basuras originales. Por otra parte, la incineración proporciona la
manera de destruir de una manera segura y sencilla algunos residuos que pueden ser
un peligro para la comunidad y el medio, como por ejemplo, los residuos hospitalarios y
tóxicos (insecticidas, herbicidas, rodenticidas, etc.).
11.3.9.2. Llantas y colchones. Estos desechos deben colocarse en o cerca al fondo de la
celda. Estos deben compactarse hasta conseguir la máxima reducción de volumen
posible. Los desechos sólidos situados al rededor de los desechos voluminosos deben
sobrecompactarse con el fin de impedir la recuperación de volumen de los desechos no
voluminosos y de compensar el grado de compactación final.
11.3.9.3 . Escombros de demoliciones. Los desechos granulares no putrefactos como los
productos de demoliciones, se utilizan para almacenarlos en la construcción de vías
temporales, particularmente aquellas de servicio en épocas lluviosas. Materiales tales75
como madera con clavos deben retirarse manualmente de los escombros de demolición
para prevenir perforaciones en las llantas.
11.3.9.4. Lodos desecados procedentes de plantas de tratamiento de aguas negras. Los
lodos desecados procedentes de plantas de tratamientos no peligrosos y bien digeridos
se disponen en el relleno exitosamente si se mezclan con desechos sólidos más secos
antes de su compactación. Un lodo bien digerido no debe ser volátil ni causar
problemas de olores. Algunos estudios han indicado que la disposición de lodos
disecados en volúmenes no mayores del 20% del volumen de desechos sólidos,
pueden realizarse satisfactoriamente sin reducción del volumen del relleno.
Aparentemente el lodo es forzado a ocupar los vacíos de los desechos sólidos
compactados que de otra manera estarían ocupados por aire. Otros lodos estabilizados
no peligrosos no pueden aceptarse en el relleno. Los lodos procedentes de plantas de
tratamiento a base de alumbre no son aceptados debido a la dificultad para su
desecación. Ningún desecho líquido o peligroso debe aceptarse. A todos los desechos
que tengan posibilidad de portar sustancias peligrosas se les ejecutan análisis químicos
periódicos previos.
11.3.9.5. Recortes de césped. El producto de la poda de céspedes debe separarse de otros
desechos y llevarse al sitio en camiones diferentes. Estos desechos se almacenan en
un lugar conveniente alejados de las instalaciones. Las pilas de almacenamiento son
mezcladas semanalmente para acelerar el compostaje y reducir los refugios de los
roedores. El césped compostado puede utilizarse como abono con la cobertura final, o
la hierba puede utilizarse sin compostar como elemento para prevenir la erosión.
Ningún material que contenga materia putrefacta debe ser compostado o regado para
el control de la erosión. Se recomienda que la grama no sea incorporada al relleno
propiamente dicho debido a la dificultad de compactarla y los grandes asentamientos
que genera.
11.3.10. OPERACIÓN EN CONDICIONES ADVERSAS
En los rellenos sanitarios, las condiciones adversas están asociadas básicamente con períodos
de lluvias, por lo cual es necesario que el operador del relleno ejecute, al menos, el siguiente
plan que ha dado excelentes resultados en otros rellenos sanitarios.76
(cid:57) Mantenimiento permanente de las vías de acceso para que los vehículos recolectores
puedan entrar al relleno sanitario sin dificultades.
(cid:57) Durante las épocas de lluvia en los sitios de descarga deben asignarse todas las
operaciones a los equipos sobre orugas los cuales, por transmitir bajas presiones al suelo, no
forman surcos ni huellas profundas como los equipos de ruedas.
(cid:57) Los sitios de descarga y de extracción de material de cobertura deben mantenerse bien
drenados para lo cual el operador debe construir por su cuenta todos los elementos
provisionales tales como zanjas, cunetas, etc. que sean necesarias.
(cid:57) Antes de empezar una temporada lluviosa debe llevarse y apilar cerca a los sitios de
disposición (donde realmente se pueda y no interfiera las demás operaciones), suficiente
material de agregado para mantenimiento de la zona de descargue y para la construcción de
drenes de lixiviado y gases. La experiencia demuestra que en períodos de invierno puede
ser muy difícil transportar estos materiales.
(cid:57) El operador debe organizar la extracción del material de cobertura de tal manera que,
durante las épocas de lluvias, se tenga que hacer las mínimas maniobras con el equipo y los
acarreos más cortos.
(cid:57) Se debe reparar a la mayor brevedad posible las cárcavas que resulten en taludes naturales
sobre suelo y artificiales sobre basura, con lo cual se evita la formación de lodazales y quizás
derrumbes de importancia, debido a la desestabilización de los taludes por el efecto del
agua. Aquellos taludes artificiales que no alcancen a cubrirse con grama en las épocas de
verano, deben protegerse con otro material vegetal (por ejemplo, reportes de rastrojo y
maderas), lo cual disminuirá el efecto de la fuerza de impacto de las gotas de agua, los
tiempos de concentración y su velocidad y por lo tanto su poder erosivo.
11.3.11. LOS ASENTAMIENTOS
Es normal que se presenten asentamientos durante y después de la operación del Relleno. Las
magnitudes de los asentamientos dependen de factores tales como el grado de compactación,
contenido de humedad de los desechos, grado de infiltración de agua, proporción de materia
orgánica degradable en los desechos y en la altura del relleno.77
Se han presentado casos de asentamientos totales de rellenos de más del 25% pero éstos se
concentran, por lo general durante la fase de construcción.
Es necesario entonces dar mantenimiento a la capa de cobertura final para sellar las grietas y
depresiones que se presentan como consecuencia de los asentamientos.
11.3.12. PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
Una vez se complete la última celda en cada fase y se haya efectuado la nivelación y cobertura
con la capa de suelo compactado de 60 cm de espesor, se aplica a continuación una capa de
suelo vegetal de 20 cm de espesor sobre la cual se coloca posteriormente grama. Todas las
áreas del relleno así terminadas son inspeccionadas trimestralmente durante el primer año para
verificar si se presentan resquebrajamientos o irregularidades en la superficie. Asimismo,
cualquier irregularidad que se presente en el terreno deberá ser nivelada y corregida a la mayor
brevedad posible.
11.3.13. USO FINAL DEL RELLENO SANITARIO
El uso final del relleno sanitario será para zonas de reserva, lo cual puede incluir la construcción
de un parque ecológico con instalaciones recreativas como canchas de fútbol, baloncesto, etc.78
ANEXO 11.4. MANUAL TÈCNICO TUBOSISTEMAS PARA ALCANTARILLADO NOVALOC
PAVCO79
11.4.1. PRUEBAS DE HEMETICIDAD EN EL LABORATORIO
En el laboratorio se efectúan pruebas de acuerdo con las normas ASTM F 794 y ASTM D
3212 que soportan esta afirmación, pues simulan su comportamiento asociado al uso en
condiciones extremas. Estas pruebas incluyen prueba neumática de la tubería y pruebas de
presión hidráulica interna y de vacío a las uniones.
11.4.2. FLEXIBILIDAD
Los tubosistemas para alcantarillado NOVALOC PAVCO por ser flexibles, aseguran
excelente comportamiento a los movimientos del suelo, sismos y asentamientos
diferenciales, brindando estabilidad al sistema. La pared externa lisa asegura un adecuado
contacto entre el suelo y la tubería con baja fricción entre ellos.
La rigidez de la tubería se determina en el laboratorio, de acuerdo a la norma ASTM D 2412
al 5 % de la deflexión. La rigidez de la tubería más la rigidez del suelo que la rodea, aportan
la resistencia estructural necesaria para soportar las cargas de diseño, conservando las
ventajas de su flexibilidad.
El aplastamiento se mide al someter muestras de tubería de 12 “ de largo en platos paralelos,
bajo una rata de carga uniforme, de tal forma que, la compresión al 60 % del diámetro
original sea completada en un tiempo de 2 a 5 minutos. Las muestras no deben mostrar
rajaduras, roturas, separación de engrapes o paredes o corrugarse cuando es observada
bajo luz normal a simple vista. Pequeñas rasgaduras pueden presentarse en la zona de corte
y no constituyen falla. El máximo punto de carga no debe estar por debajo de la fuerza
obtenida al 30 % de la deflexión.
11.4.3. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Debido a la naturaleza de las tuberías de PVC y el proceso de abrasión se presenta
gradualmente sobre una gran área en lugar de desarrollar puntos localizados, como en la
mayoría de otros materiales, que causan falla rápida.
Pruebas de abrasión realizadas por el Instituto Darmstadt (Alemania), usando grava y arena
de río sobre diferentes tuberías produjo los siguientes resultados:80
TIPO DE TUBERÍA RESULTADO ADELGAZAMIENTO DE PARED
Concreto sin recubrimiento Desgaste medible a los 150000
interno. ciclos. 1 mm, 150000 ciclos.
Desgaste medible a los 150000
Concreto con recubrimiento ciclos, pero menos desgaste que 0.7 mm. 150000 ciclos.
interno. sin recubrimiento.
Mínimo desgaste a 260000 ciclos.
Arcilla vitrificada. Se acelera el desgaste cuando se 0.75 mm, 400000 ciclos.
pierde el verificado.
Mínimo desgaste a 260000 ciclos.
PVC. Similar que con arcilla vitrificada 0.75 mm, 400000 ciclos.
pero menos acelerado.
11.4.4. PRUEBA DE DESGASTE EN TUBERÍAS DE DIFERENTES MATERIALES
11.4.5. ÓPTIMO COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO
La pared interior lisa de los tubosistemas de alcantarillado NOVALOC PAVCO, significa baja
resistencia al flujo dando como resultado mayor capacidad hidráulica permitiendo menores
pendientes y diámetros de diseño (menor movimiento de tierra, transporte, etc.), lo que a su81
vez se traduce en reducción de costos del sistema. El coeficiente de Manning recomendado
es de 0.010 para diseño
11.4.6. RESISTENCIA AL IMPACTO
De acuerdo con la norma ASTM F 794 se hacen ensayos que dan como resultado una
resistencia al impacto de 220 lb pie sin presentar fractura. La pared externa lisa protege la
pared interior, evitando el contacto con el material de relleno, protegiéndola de impactos y
concentraciones de esfuerzos.
Esta característica permite la manipulación durante el transporte y la instalación sin presentar
roturas ni daños, disminuyendo el desperdicio de obra.
11.4.7. FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tubos más largos y livianos permiten una manejo fácil y rápido en la etapa de transporte,
almacenamiento e instalación.
(cid:131) Reducción de costos en transporte y equipos.
(cid:131) Facilidad y rapidez de manipulación e instalación. Altos rendimientos.
(cid:131) Reducción de personal necesario y de equipos pesados en obra.
(cid:131) Reducción de riesgo de accidentes de trabajo.
11.4.8. COMPARATIVO DE PESO NOVALOC vs. OTROS MATERIALES
DIÁMETRO CONCRETO CONCRETO GRP PNG –
NOMINAL NOVALOC CLASE I CLASE II GRES SN 2500
Mm Peso en Kg / m
600 15.75 392 392 280 31
700 21.94 504 508 330 42
800 24.91 632 636 390 55
850 31.11 - 792 - -
900 27.87 788 792 - 69
1000 36.76 988 996 - 8582
Los tubosistemas para alcantarillado NOVALOC PAVCO se ofrecen con unión mecánica
para facilidad de instalación, tubos con extremo liso y uniones del mismo material con
hidrosellos instalados en fábrica, fáciles de acoplar. No necesitan soldaduras, La pared
externa lisa facilita con un mínimo de trabajo de campo el ensamble y seguro hermético.
Cada tubo instalado son 6.5 m de tubería instalada.
Con los tubosistemas para alcantarillado NOVALOC PAVCO se pueden usar tanto sistemas
convencionales como las modernas tecnologías de limpieza y mantenimiento, sin perjuicio a
la integridad de los mismos.ANEXO 12.1. RESISTENCIA QUÌICA EN INMERSIONES CORTAS EN COMPESTOS QUIMICOS
DESCRIPCIÓN 23ºC 60ºC DESCRIPCIÓN 23ºC 60ºC DESCRIPCIÓN 23ºC 60ºC DESCRIPCIÓN 23ºC60ºC
Aceite de lubricantes E E Bromuro de potasio E B Hidrógeno E E Sulfato de magnesio E E
Aceites minerales E B Bromuro de sodio I I Hidróxido de aluminio E E Sulfato de metilo E R
Aceites y grasas E B Butadieno R NR Hidróxido de amonio E E Sulfato de níquel E E
Acetaldehido NR NR Butano I I Hidróxido de calcio E E Sulfato de potasio E E
Acetato de etilo NR NR Butileno E I Hidróxido de potasio E E Sulfato de sodio E E
Acetato de butilo NR NR Carbonato de calcio E E Hidróxido de sodio E E Sulfato de zinc E E
Acetato de plomo E E Carbonato de potasio B B Hipoclorito de calcio E E Sulfato férrico E E
Acetato de sodio E E Celulosa R NR Hipoclorito de sodio E E Sulfato ferroso E E
Acetileno I I Ciclohexano NR NR Kerosina E E Sulfito de sodio E E
Acetona NR NR Ciclohexanol NR NR Leche E E Sulfuro de bario E R
Acido acético 80% B NR Cloro acuoso E NR Licor blanco E E Sulfuro de hidrógeno E E
Acido acético 20% E NR Cloro húmedo E R Licor negro E E Sulfuro de sodio E E
Acido arsénico E B Cloro seco E NR Licor lanning E E Tetracloruro de carbono NR NR
Acido benzóico E E Cloruro de aluminio E E Melasas E E Tetracloruro de titanio B NR
Acido bromhídrico E E Cloruro de bario E E Mercurio B B Tiocianato de amonio E E
Acido carbónico E E Cloruro de calcio E E Metil - etil - cetona NR NR Tiosulfato de sodio E E
Acido cianhídrico E E Cloruro de cobre E E Monóxido de carbono E E Tolueno NR NR
Acido cítrico E E Cloruro de magnesio E E Nafta E NR Tributilsulfato NR NR
Acido clorhídrico 20% I I Cloruro de níquel E E Nicotina I I Tricloruro de fósforo NR NR
Acido clorhídrico 50% E E Cloruro de potasio E E Nitrato de aluminio E E Trietanol amina B NR
Acido clorhídrico 80% E E Cloruro de sodio E E Nitrato de amonio E E Trióxido de azufre B E
Acido esteárico B B Cloruro de zinc E E Nitrato de calcio E E Úrea E E
Acido fluorhídrico 10% E NR Cloruro férrico E E Nitrato de cobre E E Vinagre E NR
Acido fluorhídrico 50% E NR Cloruro mercúrico B B Nitrato de magnesio E E Vinos E E
Acido fórmico E NR Cresol NR NR Nitrato de níquel E E Whisky E E
Acido láctico 25% E E Dextrosa E E Nitrato de potasio E E Xleno NR NR
Acido nítrico 10% NR NR Dicromato de potasio E E Nitrato de sodio E E
Acido nítrico 68% NR NR Dicromato de sodio B R Nitrato de zinc E E
Acido sulfúrico 10% E E Dióxido de azufre E E Nitrobenceno NR NR
Acido sulfúrico 75% E E Dióxido de carbono E E Ocenol I I
Acido sulfúrico 90% NR NR Eter etílico NR NR Oleum NR NR
Acido sulfúrico 98% NR NR Fenol NR NR Oxido Nitroso E E
Acidos grasos E E Flúor (gas húmedo) E E Oxígeno E E
Agua de mar E E Formaldehído E R Permanganato de potasio B B
Agua potable E E Freón 12 I I Peróxido de hidrógeno E I
Agua regia R NR Fructosa E E Persulfato de amonio E E
Alcohol butílico B NR Frutas (jugos-pulpas) E E Persulfato de potasio E E
Alcohol etílico E E Furfural NR NR Petróleo crudo E E
Alcohol metílico E E Gas natural E E Protasa caústica E E
Alcohol propílico B NR Gasolina NR NR Propano E I
Amoniaco E NR Gelatina E E Soluciones electrolíticas E E
Benceno NR NR Glicerina o glicerol E E Soluciones fotográficas E E
Bicarbonato de sodio E E Glicol E E Soda cáustica E E
Blanqueador 12,5% B R Glucosa E E Sulfato de aluminio E E
Borax E B Heptano I I Sulfato de calcio E E
Bromo (líquido) NR NR Hexano NR I Sulfato de cobre E E