Diseño de la iluminación de la unidad deportiva del municipio de Herrán (N. de S.)
Autor: Ponce Vera, Ivan Martín
Asesor: Munévar Torres, Rosa Yolanda (Thesis advisor)
Fecha: 2010
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: Diseñar el sistema de iluminación de la unidad deportiva del municipio de  Herrán (N. de S.), aplicando  los lineamientos  y criterios del RETILAP y el RETIE.   Alcance del diseño: Selección de las luminarias, diseño fotométrico, sistemas de alimentación, comando y control eléctrico, alumbrado de emergencia, análisis económico y presupuesto.

DISEÑO DEL LA ILUMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA
DEL MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.)
Autor
IVAN MARTIN PONCE VERA
Código: 299961
PROYECTO FINAL PARA OPTAR POR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN
ILUMINACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Director
ING. EDGAR PRADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
2010INDICE
1 INTRODUCCION ........................................................................................................................ 3
2 DISEÑOS FOTOMÉTRICOS ..................................................................................................... 4
2.1 ESTADIO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO ............................................................. 4
2.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................................... 4
2.1.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ......................................................................................... 5
2.2 CANCHA DE BALONCESTO Y VOLEIBOL COLISEO ...................................................... 5
2.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................................... 5
2.2.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ......................................................................................... 5
2.3 GRADERIAS ....................................................................................................................... 6
2.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................................... 6
2.3.1 LUMINARIAS UTILIZADAS ......................................................................................... 6
2.4 TARIMA ............................................................................................................................... 6
2.4.1 RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................................... 6
2.4.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ......................................................................................... 7
2.5 PRIMER NIVEL COLISEO .................................................................................................. 7
2.5.1 RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................................... 7
2.5.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ......................................................................................... 9
2.6 SEGUNDO NIVEL COLISEO .............................................................................................. 9
2.6.1 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................... 10
2.6.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ....................................................................................... 10
2.7 MEZANINE ........................................................................................................................ 11
2.7.1 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................... 11
2.7.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ....................................................................................... 11
2.8 CANCHAS EXTERIORES ................................................................................................. 12
2.8.1 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................... 12
2.8.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ....................................................................................... 12
2.9 EXTERIORES ................................................................................................................... 12
2.9.1 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................... 13
2.9.2 LUMINARIAS UTILIZADAS ....................................................................................... 13
3 CALCULOS ELÉCTRICOS ...................................................................................................... 14
3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA .............................................................................................. 14
3.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................... 15
3.3 CALCULOS DE REGULACIÓN ........................................................................................ 17
4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA PERMANENTE ................................................................. 19
5 PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 22
6 ANALISIS ECONÓMICO .......................................................................................................... 24
6.1 FACTOR DE MANTENIMIENTO ...................................................................................... 24
6.2 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .......................................... 25
6.3 ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................................... 26
7 CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 27
8 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 28
ANEXO 1. PLANOS
ANEXO 2. RESULTADOS DEL SOFTWARE
21 INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como finalidad Diseñar la Iluminación para la Unidad
Deportiva del Municipio de Herrán (N. de S.).
Con la entrada en vigencia del RETILAP, los diseños de iluminación deben ser
realizados por personal calificado. Los equipos empleados en los la iluminación
deben cumplir con requisitos técnico mínimos y las luminarias empleadas con
fotometrías certificadas.
Los diseños se realizaron con la ayuda del software ULYSSE 2.2.0 debidamente
certificado, cumplen con las normas actuales vigentes como el RETILAP y el
RETIE.
Los equipos utilizados garantizan los niveles y la calidad de la iluminación en
cada uno de los espacios según su actividad a desarrollar, además de garantizar
que durante su vida útil su costo de operación y mantenimiento son bajos.
Al construir el sistema de iluminación se deberán utilizar las luminarias indicadas
en los diseños, o demostrar que las luminarias equivalentes a utilizar cumplen con
las mismas o superiores especificaciones que las proyectadas. Se deben
suministrar los respectivos diseños fotométricos que demuestren que esas
luminarias equivalentes cumplen con las especificaciones fotométricas exigidas, el
programa utilizado para los diseños y los documentos fotométricos utilizados.
Los planos anexos muestran la ubicación exacta de cada luminaria, los calibres de
conductores, diámetros de tuberías y las protecciones a utilizar. El presente
documento indica las demás especificaciones técnicas necesarias.
Par hacer las mediciones finales o seguimiento a la construcción del proyecto, se
deberán tener en cuenta además del presente documento la ubicación y
configuración de las malla de cálculo, y especificaciones fotométricas del anexo
N°2.
32 DISEÑOS FOTOMÉTRICOS
A continuación se indican los criterios que rigieron el desarrollo del presente
estudio para cada una de las áreas a iluminar y que constituyen la base de la
propuesta del diseño de iluminación para la unidad deportiva del municipio de
Herrán (N. de S.), en cumplimiento de las normas vigentes. Enseguida se
muestran los respectivos resultados fotométricos obtenidos con el software
ULISSE V 2.2.0.
2.1 ESTADIO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO
Estadio de futbol:
Nivel de juego : Entrenamiento.
Nivel de iluminancia horizontal : 60 (150) luxes.
Uniformidad (E /E ) : 1:3
mín max
GR : 55
max
Pista de atletismo:
Nivel de juego : Entrenamiento.
Nivel de iluminancia horizontal : 100 luxes.
Uniformidad (E /E ) : 1:3
mín max
GR : 55
max
2.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS
42.1.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
2.2 CANCHA DE BALONCESTO Y VOLEIBOL COLISEO
Nivel de juego : Competencia.
Nivel de iluminancia horizontal : 450 luxes.
Uniformidad (E /E ) : 2:3
mín max
GR : 50
max
2.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS
2.2.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
52.3 GRADERIAS
Nivel de iluminancia : 100 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
2.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS
2.3.1 LUMINARIAS UTILIZADAS
2.4 TARIMA
Nivel de iluminancia : 100 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
2.4.1 RESULTADOS OBTENIDOS
(SOLO APORTE DE LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA)
6(CON LUMINARIAS SOBRE LA TARIMA)
2.4.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
2.5 PRIMER NIVEL COLISEO
Escaleras, vestidores, baños, depósitos:
Nivel de iluminancia : 150 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
Áreas de circulación, corredores:
Nivel de iluminancia : 100 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
Oficinas:
Nivel de iluminancia : 500 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,5
mín prom
2.5.1 RESULTADOS OBTENIDOS
782.5.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
2.6 SEGUNDO NIVEL COLISEO
Escaleras, vestidores, baños, depósitos:
Nivel de iluminancia : 150 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
Áreas de circulación, corredores:
Nivel de iluminancia : 100 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
92.6.1 RESULTADOS OBTENIDOS
2.6.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
102.7 MEZANINE
Oficinas:
Nivel de iluminancia : 500 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,5
mín prom
Áreas de circulación, corredores:
Nivel de iluminancia : 100 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
2.7.1 RESULTADOS OBTENIDOS
2.7.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
112.8 CANCHAS EXTERIORES
Nivel de juego : Recreativo.
Nivel de iluminancia horizontal : 60 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >.4
mín m
2.8.1 RESULTADOS OBTENIDOS
2.8.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
2.9 EXTERIORES
Parque infantil:
Nivel de iluminancia : 40 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
Sendero, alamedas, andenes:
Nivel de iluminancia : 10 luxes.
Uniformidad (E /E ) : >0,4
mín prom
122.9.1 RESULTADOS OBTENIDOS
2.9.2 LUMINARIAS UTILIZADAS
133 CALCULOS ELÉCTRICOS
3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA
143.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
15163.3 CALCULOS DE REGULACIÓN
17184 ALUMBRADO DE EMERGENCIA PERMANENTE
El alumbrado de emergencia permanente garantiza 1 lux mínimo en el recorrido de
las rutas de evacuación.
Se seleccionaron los puntos de ubicación de las luminarias dando a los puntos
críticos sobre las rutas de evacuación con los siguientes criterios:
• Puertas de salida.
• Puertas existentes en el recorrido.
• Escaleras.
• Rampas de acceso.
• Cambios de nivel.
• Intersecciones.
Se completo el recorrido de las rutas de evacuación de tal forma que cada
luminaria cubre un área circular de 62 m2 (radio = 4.4 m).
La luminaria seleccionada es la LEGRAND C3 061522, con las siguientes
características:
19Figura 1. Ruta de evacuación segundo nivel coliseo.
20Figura 2. Ruta de evacuación primer nivel coliseo.
215 PRESUPUESTO
ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.)
(EL COSTO UNITARIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
FLUORESCENTE PHILIPS SAVIO TCS760
48 $ 660.000 $ 31.680.000
2XTL5-28W HFP AC-MLO
FLUORESCENTE PHILIPS SAVIO TCS760
24 $ 660.000 $ 15.840.000
2XTL5-54W HFP AC-MLO
FLUORESCENTE PHILIPS X-TENDOLIGHT
2 $ 660.000 $ 1.320.000
TCS398 2XTL5-28W HFP L1
BALA PHILIPS FUGATO FCS291 1XPL-C
14 $ 238.000 $ 3.332.000
2P26W
BALA PHILIPS FUGATO FCS291 2XPL-C
83 $ 268.000 $ 22.244.000
2P26W
SCHREDER K-LUX FROSTED
51 $ 840.000 $ 42.840.000
POLYCARBONATED 1212 PL-L 36W DF18
PHILIPS PENDOLA FPK450 3XPL-T 4P42W
3 $ 656.000 $ 1.968.000
HFP L1
SCHREDER SAPPHIRE 1 SMOOTH FLAT
32 $ 1.040.000 $ 33.280.000
LUMINARIAS GLASS 1770 SON-T 70W -34/102/11°
SCHREDER ONYX 1 BENDED GLASS 1097
16 $ 520.000 $ 8.320.000
SON-T 250W
PHILIPS GARNEA MPK630 1XCDM-T 70W M-
1 $ 700.000 $ 700.000
D325
PHILIPS GARNEA MPK630 1XCDM-T 150W M-
8 $ 700.000 $ 5.600.000
D325
SCHREDER PW HPI-T 250W 941055 20 $ 520.000 $ 10.400.000
SCHREDER NEOS 3 SMOOTH FLAT GLASS
22 $ 1.730.000 $ 38.060.000
1312 HPI-T 400W -40/112/0°
SCHREDER ZENITH SMOOTH FLAT GLASS
16 $ 2.502.500 $ 40.040.000
1731 MHN-LA 2000W F/0/0°
SCHREDER ZENITH SMOOTH FLAT GLASS
8 $ 2.042.500 $ 16.340.000
1813 MHN-LA 1000W F/0/0°
LUMINARIA DE EMERGENCIA LEGRAND C3
96 $ 250.000 $ 24.000.000
061522 6W 1H
COSTO TOTAL LUMINARIAS $ 444 $ 295.964.000
METALICO DE 4 METROS 3" 51 $ 300.000 $ 15.300.000
METALICO DE 8 METROS 32 $ 1.440.000 $ 46.080.000
POSTES
METALICO DE 10 METROS 12 $ 1.560.000 $ 18.720.000
METALICO DE 25 METROS 4 $ 4.800.000 $ 19.200.000
COSTO TOTAL POSTES $ 99 $ 99.300.000
22ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.)
(EL COSTO UNITARIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
2/0 ALUMINIO THW 1020 $ 2.890 $ 2.947.800
1/0 ALUMINIO THW 1410 $ 2.363 $ 3.331.830
2 ALUMINIO THW 810 $ 1.941 $ 1.572.210
4 ALUMINIO THW 1299 $ 1.128 $ 1.465.272
CABLE BT
8 ALUMINIO THW 433 $ 800 $ 346.400
12 COBRE THHN/THHW 4000 $ 1.020 $ 4.080.000
10 COBRE THHN/THHW 100 $ 1.519 $ 151.900
8 COBRE THHN/THHW 550 $ 2.017 $ 1.109.350
COSTO TOTAL CABLE BT TOTAL $ 15.004.762
CONDUIT PVC EB 4" 100 $ 7.500 $ 750.000
CONDUIT PVC EB 3" 340 $ 6.500 $ 2.210.000
CONDUIT PVC 1" 200 $ 1.500 $ 300.000
DUCTOS
CONDUIT PVC 1 1/2" 114 $ 3.500 $ 399.000
CONDUIT PVC 3/4" 900 $ 1.200 $ 1.080.000
CONDUIT PVC 1/2" 1200 $ 1.000 $ 1.200.000
COSTO TOTAL DUCTOS TOTAL $ 5.939.000
TABLERO DE 42 CIRCUITOS CON
2 $ 400.000 $ 800.000
ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BREAKER INDUSTRIAL 3X100A 1 $ 300.000 $ 300.000
BREAKER INDUSTRIAL 3X150A 1 $ 300.000 $ 300.000
TABLEROS
BREAKER ENCHUFABLE 3X15A 5 $ 45.000 $ 225.000
BREAKER ENCHUFABLE 3X20A 11 $ 50.000 $ 550.000
BREAKER ENCHUFABLE 1X15A 24 $ 7.000 $ 168.000
TALERO DE CONTROL DE ILUMINACION 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
COSTO TOTAL TABLEROS TOTAL $ 5.343.000
CAJA DE INSPECCIÓN AP280 100 $ 150.000 $ 15.000.000
CAJA DE INSPECCIÓN AP274 6 $ 400.000 $ 2.400.000
CAJA 10X10 30 $ 4.000 $ 120.000
CAJA OCTOGONAL 232 $ 3.000 $ 696.000
CAJA 5800 39 $ 2.000 $ 78.000
CAJA 2400 20 $ 3.000 $ 60.000
TAPAS 10X10 50 $ 1.000 $ 50.000
OTROS INTERRUPTOR SENCILLO 23 $ 10.000 $ 230.000
INTERUPTOR DOBLE 4 $ 15.000 $ 60.000
INTERRUPTOR CONMUTABLE 12 $ 25.000 $ 300.000
CAJA DE INTERUPTORES TARIMA 1 $ 250.000 $ 250.000
PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPER
5 $ 200.000 $ 1.000.000
WELD 5/8" 2,4 METROS
PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPER
10 $ 100.000 $ 1.000.000
WELD 5/8" 1,2 METROS
COSTO TOTAL OTROS TOTAL $ 21.244.000
SUBTOTAL $ 442.794.762
AIU $ 88.558.952
TOTAL COSTO INICIAL $ 531.353.714
236 ANALISIS ECONÓMICO
6.1 FACTOR DE MANTENIMIENTO
Para el DISEÑO DE LA ILUMINACION DE LA UNIDA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.), ubicado en el perímetro urbano del
Municipio de Herrán (N. de S.), se cálculo el factor de mantenimiento FM a partir
de la ecuación descrita en el numeral 430.5.1 del RETILAP:
FM = FE x DLB x FB
Donde:
FE : Depreciación de la luminaria por ensuciamiento
DLB : Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla
FB : Factor del balasto. (A la fecha no está definido)
Para el factor de depreciación de la luminaria por ensuciamiento FE, por tratarse
de un municipio con muy baja contaminación, se tomo para las luminarias de uso
exterior incluyendo las del estadio, la pista de atletismo, la cancha, graderías y
tarima del coliseo FE = 0,95. según tabla 580.2.3e, parques nivel de
contaminación I.
Los factores FB y DLB se tomaron iguales a 1.
FM = FE x 1 x 1
FM = FE
Por lo tanto el
FM = 0,95
Para un periodo de limpieza del conjunto óptico de 24 meses.
24Para las demás luminarias del coliseo se tomo un FM=08 general. Para un periodo
de limpieza del conjunto óptico de 24 meses.
6.2 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL
SON-T 70W 8 $ 14.200 $ 113.600
SON-T 250W 4 $ 22.500 $ 90.000
PL-L 36W 13 $ 13.000 $ 169.000
TL5-28W 10 $ 9.000 $ 90.000
TL5-54W 5 $ 10.000 $ 48.000
CAMBIO DE BOMBILLO PL-C 2P26W 18 $ 9.000 $ 162.000
PL-T 4P42W 0,3 $ 25.000 $ 7.500
CDM-T 70W 0,1 $ 28.000 $ 2.800
CDM-T 150W 0,8 $ 41.000 $ 32.800
HPI-T 250W 2 $ 45.000 $ 90.000
HPI-T 400W 2,2 $ 48.000 $ 105.600
TOTAL $ 911.300
Limpieza Luminaria interior 116 $ 2.000 $ 232.000
Limpieza Luminaria exterior 49 $ 6.000 $ 291.000
LIMPIEZA
Limpieza Luminaria exterior torres cancha de
12 $ 25.000 $ 300.000
futbol
TOTAL $ 823.000
70 W 3,2 $ 19.720 $ 63.104
REPOSICIÓN DE BALASTO
250 W 1,6 $ 46.799 $ 74.878
CONDENSADOR 3,2 $ 3.000 $ 9.600
OTROS
ARRANCADOR 1,6 $ 11.000 $ 17.600
TOTAL $ 165.182
ESTADIO Y PISTA 43KW ( 6 HORAS POR 52
13416 $ 250 $ 3.354.000
SEMANAS :312 H-AÑO)
COSTO CONSUMO ANUAL EXTERIORES 8,5KW ( 12 HORAS DIA : 4380
37230 $ 250 $ 9.307.500
DE ENERGÍA H-AÑO)
COLISEO 31KW ( 4 HORAS DIA : 1440 H-
44640 $ 250 $ 11.160.000
AÑO)
TOTAL $ 23.821.500
TOTAL COSTO ANUAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 25.720.982
256.3 ANÁLISIS FINANCIERO
Variables Valor
n 30 años
i 13,90% anual
KwH $ 250 costo
Reposición bombillos exteriores cada 4 años
Reposición bombillos coliseo cada 10 años
Reposición de balasto sodio exteriores 10 años
Limpieza cada 2 años
COSTO INICIAL CAO T. CAO A HOY VALOR. PRES NETO C ANUAL EQUIV
$ 531.353.714 $ 25.720.982 $ 181.314.309 $ 712.668.023 $ 101.098.043
COSTO INICIAL : Costo inicial de la inversión.
CAO : Costo anual de operación y mantenimiento primer año.
T. CAO A HOY : Total costos anuales de operación y mantenimiento
traídos a valor presente (período 30 años).
VALOR PRES. NETO : Total costo inicial mas costos anuales de operación y
mantenimiento (período 30 años).
C ANUAL EQUIV. : Costo anual equivalente período 30 años.
267 CONCLUSIONES
1. Para dar cumplimiento a normas como el RETILAP y el RETIE, los
diseñadores asumimos nuevos retos. Somos responsables por la inversión
que nuestros clientes hagan basados en los diseños y especificaciones que
le suministremos, y que estas cumpla con las expectativas ofrecidas.
Por otra parte somos responsables ante el planeta de recomendar e
implementar tecnologías amigables con el medio ambiente, reduciendo los
consumos energéticos.
En los diseños debemos utilizar fuentes luminosas y equipos de fabricantes
que le den un adecuado manejo a los residuos al finalizar su vida.
Pero lo más importante en un buen diseño es que durante el día se
aproveche al máximo la luz natural y se requiera lo menos posible la
iluminación artificial.
2. El mercado nacional no se encuentra preparado para suplir los
requerimientos del RETILAP, en cuanto a luminarias de uso interior. Una
gran dificultad que se tiene al momento de diseñar es poder utilizar equipos
de fácil consecución y con fotometrías certificadas. Para el presente diseño
se emplearon luminarias de excelente calidad que deben ser importadas
bajo pedio.
278 BIBLIOGRAFÍA
RETILAP. Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público.
RETIE. Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas.
NTC 2050. Código Eléctrico Nacional.
PRADA, Edgar. Memorias iluminación interior y exterior.
Catálogos de fabricantes.
28ANEXO 1
PLANOSANEXO 2
RESULTADOS DEL SOFTWAREProyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Información general
Detalles de las mallas
CANCHA N° (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 0,000 Y : 0,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 15 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 28,000
Nº Y : 7 Interdistancia Y : 2,500 Tamaño Y : 15,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
CANCHA N° (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 0,000 Y : 20,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 15 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 28,000
Nº Y : 7 Interdistancia Y : 2,500 Tamaño Y : 15,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
CANCHA N° (3)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 35,000 Y : 0,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 15 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 28,000
Nº Y : 7 Interdistancia Y : 2,500 Tamaño Y : 15,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
CANCHA N° (4)
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 35,000 Y : 20,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 15 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 28,000
Nº Y : 7 Interdistancia Y : 2,500 Tamaño Y : 15,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
CANCHA N° (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 54,2 149,5 115,2 36,3 47,1
CANCHA N° (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 54,2 149,5 115,2 36,3 47,1
CANCHA N° (3) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 54,2 149,5 115,2 36,3 47,1
CANCHA N° (4) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 54,2 149,5 115,2 36,3 47,1
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
CANCHA N° (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 54,2 lux Med (A) 115,2 lux Máx : 149,5 lux Uo : 47,1 % Ug : 36,3 %
15,000 71,6 85,7 96,5 100,6 104,5 105,3 105,4 105,6 109,5 113,5 117,0 117,6 117,8 111,7 104,7
12,500 85,9 115,1 121,4 121,2 131,7 139,3 123,8 124,2 128,6 149,5 147,6 142,6 148,2 147,5 126,8
10,000 89,2 109,8 112,8 117,7 126,6 135,2 124,0 124,0 130,2 147,8 145,4 142,3 143,6 148,2 136,2
7,500 86,8 106,0 105,6 110,9 119,6 131,0 121,6 119,5 128,0 143,8 138,7 136,2 138,0 146,7 134,5
5,000 84,2 104,6 108,0 114,0 121,0 128,3 116,3 116,1 122,2 140,2 138,6 137,0 136,9 140,8 128,5
2,500 75,5 103,4 109,3 109,7 118,0 124,4 108,3 108,4 112,6 133,5 131,9 128,3 132,5 131,5 111,0
0,000 54,2 65,7 73,8 79,0 79,3 80,4 80,4 79,8 83,4 86,6 88,9 92,0 89,8 84,8 78,9
Y/X 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000
CANCHA N° (1) : Iluminancia [lux]
15.000 80.0
110.0
130.0
12.500 120.0
10.000
7.500
5.000 140.0
100.0
2.500 110.0 130.0
70.0 90.0
0.000 60.0 80.0 80.0 90.0 80.0
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
[m]
CANCHA N° (1) : Iluminancia [lux]
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0.000
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
[m]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
CANCHA N° (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 54,2 lux Med (A) 115,2 lux Máx : 149,5 lux Uo : 47,1 % Ug : 36,3 %
35,000 54,2 65,7 73,8 79,0 79,3 80,4 80,4 79,8 83,4 86,6 88,9 92,0 89,8 84,8 78,9
32,500 75,5 103,4 109,3 109,7 118,0 124,4 108,3 108,4 112,6 133,5 131,9 128,3 132,5 131,5 111,0
30,000 84,2 104,6 108,0 114,0 121,0 128,3 116,3 116,1 122,2 140,2 138,6 137,0 136,9 140,8 128,5
27,500 86,8 106,0 105,6 110,9 119,6 131,0 121,6 119,5 128,0 143,8 138,7 136,2 138,0 146,7 134,5
25,000 89,2 109,8 112,8 117,7 126,6 135,2 124,0 124,0 130,2 147,8 145,4 142,3 143,6 148,2 136,2
22,500 85,9 115,1 121,4 121,2 131,7 139,3 123,8 124,2 128,6 149,5 147,6 142,6 148,2 147,5 126,8
20,000 71,6 85,7 96,5 100,6 104,5 105,3 105,4 105,6 109,5 113,5 117,0 117,6 117,8 111,7 104,7
Y/X 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000
CANCHA N° (2) : Iluminancia [lux]
35.000 60.0 80.0 80.0 90.0 80.0
70.0
100.0
32.500
90.0
30.000
130.0 120.0
27.500
25.000 110.0
130.0
22.500
140.0
20.000 80.0 110.0
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
[m]
CANCHA N° (2) : Iluminancia [lux]
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
[m]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
CANCHA N° (3) : Iluminancia [lux]
Mín : 54,2 lux Med (A) 115,2 lux Máx : 149,5 lux Uo : 47,1 % Ug : 36,3 %
15,000 104,7 111,7 117,8 117,6 117,0 113,5 109,5 105,6 105,4 105,3 104,5 100,6 96,5 85,7 71,6
12,500 126,8 147,5 148,2 142,6 147,6 149,5 128,6 124,2 123,8 139,3 131,7 121,2 121,4 115,1 85,9
10,000 136,2 148,2 143,6 142,3 145,4 147,8 130,2 124,0 124,0 135,2 126,6 117,7 112,8 109,8 89,2
7,500 134,5 146,7 138,0 136,2 138,7 143,8 128,0 119,5 121,6 131,0 119,6 110,9 105,6 106,0 86,8
5,000 128,5 140,8 136,9 137,0 138,6 140,2 122,2 116,1 116,3 128,3 121,0 114,0 108,0 104,6 84,2
2,500 111,0 131,5 132,5 128,3 131,9 133,5 112,6 108,4 108,3 124,4 118,0 109,7 109,3 103,4 75,5
0,000 78,9 84,8 89,8 92,0 88,9 86,6 83,4 79,8 80,4 80,4 79,3 79,0 73,8 65,7 54,2
Y/X 35,000 37,000 39,000 41,000 43,000 45,000 47,000 49,000 51,000 53,000 55,000 57,000 59,000 61,000 63,000
CANCHA N° (3) : Iluminancia [lux]
15.000 110.0
80.0
130.0
12.500
130.0
10.000 110.0
7.500
120.0
5.000 140.0
90.0
2.500
100.0
0.000 80.0 90.0 80.0 80.0 70.0 6 0.0
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
[m]
CANCHA N° (3) : Iluminancia [lux]
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0.000
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
[m]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
CANCHA N° (4) : Iluminancia [lux]
Mín : 54,2 lux Med (A) 115,2 lux Máx : 149,5 lux Uo : 47,1 % Ug : 36,3 %
35,000 78,9 84,8 89,8 92,0 88,9 86,6 83,4 79,8 80,4 80,4 79,3 79,0 73,8 65,7 54,2
32,500 111,0 131,5 132,5 128,3 131,9 133,5 112,6 108,4 108,3 124,4 118,0 109,7 109,3 103,4 75,5
30,000 128,5 140,8 136,9 137,0 138,6 140,2 122,2 116,1 116,3 128,3 121,0 114,0 108,0 104,6 84,2
27,500 134,5 146,7 138,0 136,2 138,7 143,8 128,0 119,5 121,6 131,0 119,6 110,9 105,6 106,0 86,8
25,000 136,2 148,2 143,6 142,3 145,4 147,8 130,2 124,0 124,0 135,2 126,6 117,7 112,8 109,8 89,2
22,500 126,8 147,5 148,2 142,6 147,6 149,5 128,6 124,2 123,8 139,3 131,7 121,2 121,4 115,1 85,9
20,000 104,7 111,7 117,8 117,6 117,0 113,5 109,5 105,6 105,4 105,3 104,5 100,6 96,5 85,7 71,6
Y/X 35,000 37,000 39,000 41,000 43,000 45,000 47,000 49,000 51,000 53,000 55,000 57,000 59,000 61,000 63,000
CANCHA N° (4) : Iluminancia [lux]
35.000 80.0 90.0 80.0 70.0
90.0 60.0
80.0
32.500 130.0 110.0
100.0
30.000
130.0
27.500
25.000
22.500 120.0
140.0
20.000 110.0 80.0
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
[m]
CANCHA N° (4) : Iluminancia [lux]
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
[m]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
E61291 ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit 32,0 0,95
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
1 6,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
2 22,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
3 6,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
4 22,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
5 57,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
6 41,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
7 57,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
8 41,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
9 6,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
10 22,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
11 6,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
12 22,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
13 57,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
14 41,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
15 57,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
16 41,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 9 5/6/2010 18:06Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Documentos fotométricos
E61291
ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
100
70 70
200
60 60
300
50 50
40 400 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
E61291 0° 0° 358 62° E61291 0° 180° 358 62°
E61291 0° 90° 294 10° E61291 0° 270° 246 0°
E61291 0° 20° 492 64° E61291 0° 160° 492 64°
Curva de utilización
60 %
55 %
50 % K1
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
K2
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
E61291 0° 77.4% 77.4%
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 9 5/6/2010 18:06Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Información general
Detalles de las mallas
OFICINAS MEZANINE (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 0,614 Y : 0,351 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 2,201 Tamaño X : 4,402
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 1,597 Tamaño Y : 3,194
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
HALL MEZANINE (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 6,611 Y : 3,531 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,931 Tamaño X : 3,862
Nº Y : 2 Interdistancia Y : 1,032 Tamaño Y : 1,032
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
OFICINAS MEZANINE (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 412,7 666,1 549,8 62,0 75,1
HALL MEZANINE (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 104,1 200,9 134,6 51,8 77,4
Resumen de los observadores
Observador (1) (Posición : 4,315, 0,447, 1,000) GR Mínimo [%] : 0,0 Dirección [°] : 0
Observador (4) (Posición : 5,143, 3,082, 1,000) GR Máximo [%] : 18,1 Dirección [°] : 240
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
OFICINAS MEZANINE (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 412,7 lux Med (A) 549,8 lux Máx : 666,1 lux Uo : 75,1 % Ug : 62,0 %
3,545 602,6 523,6 587,7
1,948 666,1 616,5 651,4
0,351 449,0 412,7 438,8
Y/X 0,614 2,815 5,016
OFICINAS MEZANINE (1) : Iluminancia [lux]
3.545 525.0
550.0
575.0
600.0
1.948 650.0 650.0
625.0 600.0 625.0
575.0
550.0
525.0
500.0
475.0
450.0
425.0
0.351
0.614 2.815 5.016
[m]
OFICINAS MEZANINE (1) : Iluminancia [lux]
3.545
1.948
0.351
0.614 2.815 5.016
[m]
412.7 - 425.0 425.0 - 450.0 450.0 - 475.0 475.0 - 500.0 500.0 - 525.0 525.0 - 550.0 550.0 - 575.0
575.0 - 600.0 600.0 - 625.0 625.0 - 650.0 650.0 - 666.1
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
HALL MEZANINE (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 104,1 lux Med (A) 134,6 lux Máx : 200,9 lux Uo : 77,4 % Ug : 51,8 %
4,563 104,1 149,5 109,4
3,531 117,2 200,9 126,3
Y/X 6,611 8,542 10,473
HALL MEZANINE (2) : Iluminancia [lux]
4.563 110.0 110.0
150.0
160.0
170.0
180.0 120.0
190.0
3.531 120.0 130.0 140.0 200.0 140.0 130.0
6.611 8.542 10.473
[m]
HALL MEZANINE (2) : Iluminancia [lux]
4.563
3.531
6.611 8.542 10.473
[m]
104.1 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 170.0
170.0 - 180.0 180.0 - 190.0 190.0 - 200.0 200.0 - 200.9
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
TCS398 WH C:\Archivos de
No
2xTL5-54W programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH 8,9 0,80
Picture
HFP L1 2xTL5-54W HFP L1.ies
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 No
1xCDM-T70 6,6 0,80
1xCDM-T70W M-D325.ies Picture
W M-D325
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 No
2xPL-C_2P2 3,6 0,80
2xPL-C_2P26W C.ies Picture
6W C
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
3 8,673 1,149 2,800 MPK630 0,0 0,0 0,0
Lineal
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X RotaciónPendientInclinaci
4 7,351 4,068 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 2,500 0,000 0,000 0,000
Rectangular
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Núm Y Int Y RotaciónPendientInclinaci
1 1,296 1,135 2,500 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0 2 3,000 2 2,000 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Documentos fotométricos
TCS398 WH
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH 2xTL5-54W HFP L1.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
80
70 70
160
60 60
240
50 50
40 320 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
WH 2xTL5-54 0° 0° 327 0° WH 2xTL5-54 0° 180° 327 0°
WH 2xTL5-54 0° 90° 327 0° WH 2xTL5-54 0° 270° 327 0°
Curva de utilización
40 %
K1
35 % K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
CS398 WH 2xTL5-54W HFP L 0° 78.8% 78.8%
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
120
70 70
240
60 60
360
50 50
40 480 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1xCDM-T70W 0° 0° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 180° 568 0°
1xCDM-T70W 0° 90° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 270° 568 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
PK630 1xCDM-T70W M-D32 0° 68.6% 68.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 8 12/6/2010 19:37Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 2xPL-C_2P26W C.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1 2xPL-C_2P 0° 0° 295 38° 1 2xPL-C_2P 0° 180° 295 38°
1 2xPL-C_2P 0° 90° 255 6° 1 2xPL-C_2P 0° 270° 255 6°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
FCS291 2xPL-C_2P26W C 0° 69.5% 69.5%
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 8 12/6/2010 19:37Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Información general
Detalles de las mallas
CANCHA (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 2,000 Y : 2,500 Z : 1,400
Tamaño
Nº X : 15 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 28,000
Nº Y : 9 Interdistancia Y : 1,875 Tamaño Y : 15,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
GRADERIA OCCIDENTAL (3)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 3,211 Y : 25,500 Z : 3,200
Tamaño
Nº X : 7 Interdistancia X : 4,260 Tamaño X : 25,560
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 4,250 Tamaño Y : 8,500
Orientación
Rotación : 0,000 Pendiente : 0,000 Inclinación : 30,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
GRADERIA ORIENTAL (4)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 3,277 Y : -17,700 Z : 11,340
Tamaño
Nº X : 7 Interdistancia X : 4,240 Tamaño X : 25,440
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 7,000 Tamaño Y : 14,000
Orientación
Rotación : 0,000 Pendiente : 0,000 Inclinación : -30,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
GRADERIA NORTE (5)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 33,650 Y : 0,000 Z : 3,200
Tamaño
Nº X : 4 Interdistancia X : 2,097 Tamaño X : 6,291
Nº Y : 11 Interdistancia Y : 2,000 Tamaño Y : 20,000
Orientación
Rotación : 0,000 Pendiente : -25,000 Inclinación : 0,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
TARIMA SIN LUMINARIAS (6)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -9,730 Y : 2,466 Z : 3,200
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 3,410 Tamaño X : 6,820
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 7,574 Tamaño Y : 15,148
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
CANCHA (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 372,2 532,5 471,4 69,9 79,0
GRADERIA OCCIDENTAL (3) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 68,5 233,2 138,1 29,4 49,6
GRADERIA ORIENTAL (4) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 56,9 241,4 135,4 23,6 42,0
GRADERIA NORTE (5) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 121,2 416,2 288,9 29,1 42,0
TARIMA SIN LUMINARIAS (6) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 117,6 294,7 194,6 39,9 60,4
Resumen de los observadores
Observador (1) (Posición : 2,023, 9,941, 1,800) GR Mínimo [%] : 0,0 Dirección [°] : 150
Observador (1) (Posición : 2,023, 9,941, 1,800) GR Máximo [%] : 31,7 Dirección [°] : 315
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
CANCHA (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 372,2 lux Med (A) 471,4 lux Máx : 532,5 lux Uo : 79,0 % Ug : 69,9 %
17,500 372,3 408,0 441,0 464,4 488,1 498,6 508,1 512,4 508,1 498,6 488,1 464,3 440,9 407,9 372,2
15,625 394,3 431,9 462,8 489,7 510,8 520,1 528,9 531,6 528,9 520,1 510,8 489,7 462,8 431,8 394,3
13,750 395,4 430,8 459,4 486,7 505,1 513,6 521,3 524,5 521,3 513,6 505,1 486,7 459,3 430,7 395,3
11,875 391,5 425,9 454,6 479,3 497,0 508,0 513,5 516,3 513,5 508,0 497,0 479,3 454,5 425,8 391,4
10,000 391,7 424,4 454,8 477,2 495,6 506,2 512,1 515,2 512,1 506,2 495,6 477,2 454,8 424,4 391,7
8,125 391,8 426,3 455,1 479,7 497,4 508,4 514,0 516,9 514,0 508,4 497,3 479,7 455,0 426,3 391,8
6,250 395,9 431,4 460,2 487,3 505,4 514,0 522,0 525,4 522,0 514,0 505,4 487,2 460,2 431,4 395,9
4,375 395,0 432,6 463,6 490,0 511,0 520,4 529,3 532,5 529,3 520,3 511,0 490,0 463,5 432,5 394,9
2,500 373,1 408,7 441,6 464,5 487,6 498,3 508,3 512,7 508,3 498,3 487,6 464,5 441,5 408,6 373,0
Y/X 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000
CANCHA (1) : Iluminancia [lux]
17.500 375.0 375.0
15.625
525.0
13.750
475.0
400.0 500.0 450.0 400.0
11.875 425.0
10.000
8.125 425.0
500.0
450.0 475.0
6.250
4.375 525.0
2.500 375.0 375.0
2.000 6.000 10.000 14.000 18.000 22.000 26.000 30.000
[m]
CANCHA (1) : Iluminancia [lux]
17.500
15.625
13.750
11.875
10.000
8.125
6.250
4.375
2.500
2.000 6.000 10.000 14.000 18.000 22.000 26.000 30.000
[m]
372.2 - 375.0 375.0 - 400.0 400.0 - 425.0 425.0 - 450.0 450.0 - 475.0 475.0 - 500.0 500.0 - 525.0
525.0 - 532.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
GRADERIA OCCIDENTAL (3) : Iluminancia [lux]
Mín : 68,5 lux Med (A) 138,1 lux Máx : 233,2 lux Uo : 49,6 % Ug : 29,4 %
8,500 105,8 120,5 70,3 154,5 70,5 120,1 106,3
4,250 68,5 89,2 96,2 93,7 96,1 89,1 68,7
0,000 196,3 231,4 233,2 228,5 233,2 231,4 196,4
y'/x' 0,000 4,260 8,520 12,780 17,040 21,300 25,560
GRADERIA OCCIDENTAL (3) : Iluminancia [lux]
8.500
150.0
75.0 75.0
125.0
100.0
100.0
100.0
4.250 75.0 100.0 75.0
125.0
150.0
175.0
200.0
225.0
0.000
0.000 4.260 8.520 12.780 17.040 21.300 25.560
[m]
GRADERIA OCCIDENTAL (3) : Iluminancia [lux]
8.500
4.250
0.000
0.000 4.260 8.520 12.780 17.040 21.300 25.560
[m]
68.5 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0
225.0 - 233.2
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
GRADERIA ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
Mín : 56,9 lux Med (A) 135,4 lux Máx : 241,4 lux Uo : 42,0 % Ug : 23,6 %
14,000 210,9 241,4 236,9 226,8 236,9 241,4 211,0
7,000 77,6 103,1 125,7 131,5 125,7 103,1 77,7
0,000 56,9 57,2 82,2 100,0 82,0 57,2 57,1
y'/x' 0,000 4,240 8,480 12,720 16,960 21,200 25,440
GRADERIA ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
14.000
225.0
200.0
175.0
150.0
7.000 100.0 125.0 100.0
75.0
75.0
0.000
0.000 4.240 8.480 12.720 16.960 21.200 25.440
[m]
GRADERIA ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
14.000
7.000
0.000
0.000 4.240 8.480 12.720 16.960 21.200 25.440
[m]
56.9 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0
225.0 - 241.4
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
GRADERIA NORTE (5) : Iluminancia [lux]
Mín : 121,2 lux Med (A) 288,9 lux Máx : 416,2 lux Uo : 42,0 % Ug : 29,1 %
20,000 354,3 345,0 295,8 215,3
18,000 412,5 384,0 320,7 231,2
16,000 405,8 357,6 290,8 203,0
14,000 377,2 313,0 241,5 164,9
12,000 349,8 276,3 199,7 133,7
10,000 338,1 260,7 187,8 121,2
8,000 350,6 277,2 203,3 133,1
6,000 378,6 317,4 245,2 167,7
4,000 410,4 361,9 294,7 205,6
2,000 416,2 388,0 324,8 234,4
0,000 357,3 348,3 299,6 219,2
y'/x' 0,000 2,097 4,194 6,291
GRADERIA NORTE (5) : Iluminancia [lux]
20.000
225.0
18.000 400.0 350.0
16.000 375.0
14.000 300.205 0.0
12.000 200.0
150.0
10.000 125.0
8.000
175.0
275.202 5.0
6.000 325.0
350.0
4.000 400.0
2.000 375.0
0.000 225.0
0.000 6.291
[m]
GRADERIA NORTE (5) : Iluminancia [lux]
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
0.000 6.291
[m]
121.2 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0
275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 375.0 375.0 - 400.0 400.0 - 416.2
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
TARIMA SIN LUMINARIAS (6) : Iluminancia [lux]
Mín : 117,6 lux Med (A) 194,6 lux Máx : 294,7 lux Uo : 60,4 % Ug : 39,9 %
17,614 121,8 197,9 292,0
10,040 117,6 170,9 230,4
2,466 125,0 201,2 294,7
Y/X -9,730 -6,320 -2,910
TARIMA SIN LUMINARIAS (6) : Iluminancia [lux]
17.614
275.0
250.0
150.0
10.040
175.0
200.0
125.0 225.0
2.466 250 2.07 5.0
-9.730 -6.320 -2.910
[m]
TARIMA SIN LUMINARIAS (6) : Iluminancia [lux]
17.614
10.040
2.466
-9.730 -6.320 -2.910
[m]
117.6 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0
275.0 - 294.7
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
212592 NEOS 3/SMOOTH FLAT GLASS/1312/HPI-T/400/-40/112/0° 38,0 0,90
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matrices No
941055 23,0 0,90
colombianas\Matrices\941055.MAT Picture
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 No
1xCDM-T150 14,0 0,80
1xCDM-T150W M-D325.ies Picture
W M-D325
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
5 16,000 -4,000 12,500 212592 0,0 25,0 0,0
6 16,000 24,000 12,500 212592 180,0 25,0 0,0
Lineal
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X RotaciónPendientInclinaci
1 1,000 -4,000 12,500 212592 0,0 25,0 0,0 5 2,500 0,000 0,000 0,000
2 31,000 -4,000 12,500 212592 180,0 25,0 0,0 5 2,500 180,000 0,000 0,000
3 1,000 24,000 12,500 212592 180,0 25,0 0,0 5 2,500 360,000 0,000 0,000
4 31,000 24,000 12,500 212592 0,0 25,0 0,0 5 2,500 180,000 0,000 0,000
7 5,500 29,500 12,640 941055 180,0 6,0 0,0 3 10,500 0,000 0,000 0,000
8 5,000 -14,000 14,600 941055 0,0 11,0 0,0 5 5,500 0,000 0,000 0,000
9 -4,800 -11,500 6,200 MPK630 90,0 0,0 0,0 2 43,000 90,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Documentos fotométricos
212592
NEOS 3/SMOOTH FLAT GLASS/1312/HPI-T/400/-40/112/0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
120
70 70
240
60 60
360
50 50
40 480 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
212592 0° 0° 358 45° 212592 0° 180° 358 45°
212592 0° 90° 549 23° 212592 0° 270° 258 0°
Curva de utilización
60 %
K1
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
K2
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
212592 0° 82.2% 82.4%
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
941055
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matrices colombianas\Matrices\941055.MAT
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
941055 0° 0° 256 45° 941055 0° 180° 256 45°
941055 0° 90° 187 40° 941055 0° 270° 260 45°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
30 %
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
941055 0° 65.6% 65.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T150W M-D325.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
100
70 70
200
60 60
300
50 50
40 400 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
xCDM-T150 0° 0° 489 0° xCDM-T150 0° 180° 489 0°
xCDM-T150 0° 90° 489 0° xCDM-T150 0° 270° 489 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
PK630 1xCDM-T150W M-D32 0° 66.7% 66.7%
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 12 12/6/2010 17:57Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Información general
Detalles de las mallas
Baños público hombres (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -10,427 Y : 4,065 Z : 0,850
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,584 Tamaño X : 3,168
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 2,161 Tamaño Y : 6,483
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Baños público mujeres (3)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -10,453 Y : 11,730 Z : 0,850
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,565 Tamaño X : 3,130
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 1,456 Tamaño Y : 4,368
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Halls cafeterias (4)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -10,704 Y : -9,286 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 5 Interdistancia X : 2,118 Tamaño X : 8,472
Nº Y : 10 Interdistancia Y : 4,284 Tamaño Y : 38,556
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
S/E (5)
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -1,436 Y : -12,583 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,600 Tamaño X : 3,200
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,071 Tamaño Y : 4,142
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Oficinas policía, administración (6)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 2,971 Y : -11,364 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 4 Interdistancia X : 1,317 Tamaño X : 3,951
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 1,424 Tamaño Y : 2,848
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Hall acceso principal (7)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 9,591 Y : -11,624 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 5 Interdistancia X : 3,209 Tamaño X : 12,836
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 2,279 Tamaño Y : 6,837
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Taquillas (8)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 7,553 Y : -11,797 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 2 Interdistancia X : 1,083 Tamaño X : 1,083
Nº Y : 2 Interdistancia Y : 1,519 Tamaño Y : 1,519
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Baños camerinos (9)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -1,368 Y : 27,027 Z : 0,850
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,550 Tamaño X : 3,100
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,878 Tamaño Y : 5,756
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Consultorio medico (11)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 7,807 Y : 28,225 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,066 Tamaño X : 2,132
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,056 Tamaño Y : 4,112
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Hall consultorio (12)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 11,966 Y : 28,261 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 0,963 Tamaño X : 1,926
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 1,355 Tamaño Y : 4,065
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Cirugía y observación (13)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 14,750 Y : 28,100 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,250 Tamaño X : 2,500
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 0,905 Tamaño Y : 1,810
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Depósito (14)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 18,063 Y : 28,162 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 2 Interdistancia X : 1,436 Tamaño X : 1,436
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,095 Tamaño Y : 4,190
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Camerino jueces (15)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 20,146 Y : 27,844 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 2,231 Tamaño X : 4,462
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,453 Tamaño Y : 4,906
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Hall posterior (16)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 8,043 Y : 33,475 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 5 Interdistancia X : 3,964 Tamaño X : 15,856
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 1,840 Tamaño Y : 3,680
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Hall de acceso a campo de juego (17)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Geometría
Posición de
X : 7,953 Y : 25,268 Z : 0,850
Tamaño
Nº X : 9 Interdistancia X : 2,013 Tamaño X : 16,104
Nº Y : 2 Interdistancia Y : 1,915 Tamaño Y : 1,915
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Escaleras (19)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -7,078 Y : 29,768 Z : 1,600
Tamaño
Nº X : 5 Interdistancia X : 1,155 Tamaño X : 4,620
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 1,144 Tamaño Y : 3,432
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Cafetería (20)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -10,720 Y : 19,040 Z : 0,850
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,029 Tamaño X : 2,058
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,369 Tamaño Y : 4,738
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Pasillo hall acceso principal (21)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -1,584 Y : -7,458 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 5,434 Tamaño X : 10,868
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 1,273 Tamaño Y : 2,546
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Camerinos (22)
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 3,156 Y : 27,003 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,737 Tamaño X : 3,474
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 3,812 Tamaño Y : 7,624
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Baños público hombres (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 83,2 325,1 163,2 25,6 51,0
Baños público mujeres (3) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 90,3 308,9 154,7 29,2 58,4
Halls cafeterias (4) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 77,8 176,4 111,0 44,1 70,1
S/E (5) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 124,0 272,1 176,1 45,6 70,4
Oficinas policía, administración (6) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 296,7 723,4 499,9 41,0 59,3
Hall acceso principal (7) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 60,5 169,8 117,0 35,6 51,7
Taquillas (8) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 488,6 539,5 513,9 90,6 95,1
Baños camerinos (9) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 90,8 372,4 183,2 24,4 49,6
Consultorio medico (11) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 402,4 772,6 520,2 52,1 77,4
Hall consultorio (12) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 60,6 117,1 98,0 51,7 61,8
Cirugía y observación (13) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 596,2 1130,8 754,4 52,7 79,0
Depósito (14) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 131,3 196,6 153,4 66,8 85,6
Camerino jueces (15) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 96,5 399,5 175,5 24,1 55,0
Hall posterior (16) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 96,4 177,6 130,4 54,3 73,9
Hall de acceso a campo de juego (17) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 57,5 165,4 105,5 34,8 54,6
Escaleras (19) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 91,0 237,3 152,5 38,3 59,7
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Cafetería (20) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 129,5 248,7 180,9 52,1 71,6
Pasillo hall acceso principal (21) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 75,2 138,9 104,4 54,1 72,0
Camerinos (22) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 96,3 353,3 180,2 27,3 53,5
Resumen de los observadores
Observador (1) (Posición : 6,912, -9,674, 1,000) GR Mínimo [%] : 0,0 Dirección [°] : 0
Observador (3) (Posición : 8,333, 28,239, 1,000) GR Máximo [%] : 18,2 Dirección [°] :79,99
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Baños público hombres (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 83,2 lux Med (A) 163,2 lux Máx : 325,1 lux Uo : 51,0 % Ug : 25,6 %
10,548 97,6 222,8 91,1
8,387 139,7 320,1 129,5
6,226 90,1 325,1 83,2
4,065 104,3 257,7 97,7
Y/X -10,427 -8,843 -7,259
Baños público hombres (1) : Iluminancia [lux]
10.548 10 102.05 .0
100.0
275.0
125.0
8.387 1752.02 5.0 250.0
175.0
125.0
125.0
6.226 150.0 32350.00. 0 150.0
200.0 200.0
100.0
100.0
4.065
-10.427 -8.843 -7.259
[m]
Baños público hombres (1) : Iluminancia [lux]
10.548
8.387
6.226
4.065
-10.427 -8.843 -7.259
[m]
83.2 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 325.1
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Baños público mujeres (3) : Iluminancia [lux]
Mín : 90,3 lux Med (A) 154,7 lux Máx : 308,9 lux Uo : 58,4 % Ug : 29,2 %
16,098 90,3 216,8 92,6
14,642 103,7 308,9 106,4
13,186 98,7 302,6 101,3
11,730 98,7 235,2 101,3
Y/X -10,453 -8,888 -7,323
Baños público mujeres (3) : Iluminancia [lux]
16.098 100.0
100.0
275.0
14.642 225.0
125 .107 5.0 175. 01 25.0
13.186 200.0 300.02 50.0
150.0 200. 01 50.0
100.0
11.730
-10.453 -8.888 -7.323
[m]
Baños público mujeres (3) : Iluminancia [lux]
16.098
14.642
13.186
11.730
-10.453 -8.888 -7.323
[m]
90.3 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 308.9
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Halls cafeterias (4) : Iluminancia [lux]
Mín : 77,8 lux Med (A) 111,0 lux Máx : 176,4 lux Uo : 70,1 % Ug : 44,1 %
29,270 120,9 153,5 103,1
24,986 92,8 124,0 79,6
20,702 148,9 176,4 111,9 115,1 77,8
16,418 82,6 121,5 79,9
12,134 83,6 115,0 79,6
7,850 83,7 115,2 79,6
3,566 82,7 121,3 79,7
-0,718 154,7 169,7 107,7 115,0 77,8
-5,002 90,5 131,0 119,7
-9,286 121,1 155,9 103,0
Y/X -10,704 -8,586 -6,468 -4,350 -2,232
Halls cafeterias (4) : Iluminancia [lux]
29.270 150.0
80 .102 5.0
24.986 7150.00. 0
7 9580.00..0 0
20.702 115205.0.0
125.0
10800.0.0
16.418
100.0
12.134
90.0
100.0
7.850
90.09 0.0
3.566
1 12550.0.0
-0.718 150.0
1 82 05 7.1. 5000 00 .0
.
-5.002 125.0
8900..00
75.0
150.0
-9.286
-10.704 -2.232
[m]
Halls cafeterias (4) : Iluminancia [lux]
29.270
24.986
20.702
16.418
12.134
7.850
3.566
-0.718
-5.002
-9.286
-10.704 -2.232
[m]
75.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 176.4
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
S/E (5) : Iluminancia [lux]
Mín : 124,0 lux Med (A) 176,1 lux Máx : 272,1 lux Uo : 70,4 % Ug : 45,6 %
-8,441 136,6 231,7 141,0
-10,51 172,0 272,1 177,3
-12,58 124,0 202,2 127,8
Y/X -1,436 0,164 1,764
S/E (5) : Iluminancia [lux]
-8.441 150.0
150.0
250.0
200.0 200.0
175.0
-10.512
225.0
175.0
-12.583 125.0 150.0 175.0 150.0
-1.436 0.164 1.764
[m]
S/E (5) : Iluminancia [lux]
-8.441
-10.512
-12.583
-1.436 0.164 1.764
[m]
124.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 272.1
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Oficinas policía, administración (6) : Iluminancia [lux]
Mín : 296,7 lux Med (A) 499,9 lux Máx : 723,4 lux Uo : 59,3 % Ug : 41,0 %
-8,516 296,7 440,8 579,9 487,0
-9,940 433,7 609,8 723,4 597,1
-11,36 445,0 386,1
Y/X 2,971 4,288 5,605 6,922
Oficinas policía, administración (6) : Iluminancia [lux]
-8.516 300.0 350.0 400.0
500.0
550.0
650.0
500.0
-9.940
700.0
550.0
600.0
350.0
450.0
400.0
300.0
-11.364 400.0
2.971 4.288 5.605 6.922
[m]
Oficinas policía, administración (6) : Iluminancia [lux]
-8.516
-9.940
-11.364
2.971 4.288 5.605 6.922
[m]
296.7 - 300.0 300.0 - 350.0 350.0 - 400.0 400.0 - 450.0 450.0 - 500.0 500.0 - 550.0 550.0 - 600.0
600.0 - 650.0 650.0 - 700.0 700.0 - 723.4
Ulysse Usuario : IMPV Página 13 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Hall acceso principal (7) : Iluminancia [lux]
Mín : 60,5 lux Med (A) 117,0 lux Máx : 169,8 lux Uo : 51,7 % Ug : 35,6 %
-4,787 101,3 108,2 105,5 108,1 101,1
-7,066 142,6 168,8 169,8 168,6 142,2
-9,345 90,2 133,5 143,8 133,3 90,5
-11,62 60,7 100,5 111,1 100,4 60,5
Y/X 9,591 12,800 16,009 19,218 22,427
Hall acceso principal (7) : Iluminancia [lux]
-4.787 110.0
120.0
130.0
140.0
160.0
-7.066
150.0
-9.345 100.0 140.0 100.0
130.0
120.0
110.0 110.0
-11.624 70.0 80.0 90.0 90.0 80.0 70.0
9.591 12.800 16.009 19.218 22.427
[m]
Hall acceso principal (7) : Iluminancia [lux]
-4.787
-7.066
-9.345
-11.624
9.591 12.800 16.009 19.218 22.427
[m]
60.5 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0
130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 169.8
Ulysse Usuario : IMPV Página 14 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Taquillas (8) : Iluminancia [lux]
Mín : 488,6 lux Med (A) 513,9 lux Máx : 539,5 lux Uo : 95,1 % Ug : 90,6 %
-10,27 535,5 539,5
-11,79 488,6 492,1
Y/X 7,553 8,636
Taquillas (8) : Iluminancia [lux]
-10.278
535.0
530.0
525.0
520.0
515.0
510.0
505.0
500.0
495.0
-11.797 490.0
7.553 8.636
[m]
Taquillas (8) : Iluminancia [lux]
-10.278
-11.797
7.553 8.636
[m]
488.6 - 490.0 490.0 - 495.0 495.0 - 500.0 500.0 - 505.0 505.0 - 510.0 510.0 - 515.0 515.0 - 520.0
520.0 - 525.0 525.0 - 530.0 530.0 - 535.0 535.0 - 539.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 15 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Baños camerinos (9) : Iluminancia [lux]
Mín : 90,8 lux Med (A) 183,2 lux Máx : 372,4 lux Uo : 49,6 % Ug : 24,4 %
32,783 138,2 326,9 113,2
29,905 149,9 372,4 108,5
27,027 111,5 237,4 90,8
Y/X -1,368 0,182 1,732
Baños camerinos (9) : Iluminancia [lux]
32.783
17 52.205 .0 22 51.70 51 .205 .0
29.905
300 .30 5 302.50. 0
250.0
150 .200 0.0 275.200 0 1.05 0.0
27.027 125.0 100.0
-1.368 0.182 1.732
[m]
Baños camerinos (9) : Iluminancia [lux]
32.783
29.905
27.027
-1.368 0.182 1.732
[m]
90.8 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 372.4
Ulysse Usuario : IMPV Página 16 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Consultorio medico (11) : Iluminancia [lux]
Mín : 402,4 lux Med (A) 520,2 lux Máx : 772,6 lux Uo : 77,4 % Ug : 52,1 %
32,337 420,9 565,8 409,8
30,281 578,6 772,6 563,2
28,225 413,3 555,1 402,4
Y/X 7,807 8,873 9,939
Consultorio medico (11) : Iluminancia [lux]
32.337 42 455. 040 7.055 0. 050 2. 055 5.00 .0
425.0
450.0
475.0
600.0
500.0
650.0
525.0
700.0
750.0 550.0
30.281
725.0
675.0
625.0
575.0
28.225 42 455. 040 7.055 0. 050 2.0555 5.050 5 0.02. 05 5 0 .4007 .4055 .040 2.05 .0
7.807 8.873 9.939
[m]
Consultorio medico (11) : Iluminancia [lux]
32.337
30.281
28.225
7.807 8.873 9.939
[m]
402.4 - 425.0 425.0 - 450.0 450.0 - 475.0 475.0 - 500.0 500.0 - 525.0 525.0 - 550.0 550.0 - 575.0
575.0 - 600.0 600.0 - 625.0 625.0 - 650.0 650.0 - 675.0 675.0 - 700.0 700.0 - 725.0 725.0 - 750.0
750.0 - 772.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 17 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Hall consultorio (12) : Iluminancia [lux]
Mín : 60,6 lux Med (A) 98,0 lux Máx : 117,1 lux Uo : 61,8 % Ug : 51,7 %
32,326 87,2 87,1
30,971 116,4 116,4
29,616 117,1 117,1
28,261 60,6 90,3 90,2
Y/X 11,966 12,929 13,892
Hall consultorio (12) : Iluminancia [lux]
32.326
95.0
105.0
30.971 115.0
7 800.0.0
90.0
65.0
29.616
110.0
7 581.500. 00. 0
65.0
28.261
11.966 12.929 13.892
[m]
Hall consultorio (12) : Iluminancia [lux]
32.326
30.971
29.616
28.261
11.966 12.929 13.892
[m]
60.6 - 65.0 65.0 - 70.0 70.0 - 75.0 75.0 - 80.0 80.0 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0
95.0 - 100.0 100.0 - 105.0 105.0 - 110.0 110.0 - 115.0 115.0 - 117.1
Ulysse Usuario : IMPV Página 18 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Cirugía y observación (13) : Iluminancia [lux]
Mín : 596,2 lux Med (A) 754,4 lux Máx : 1130,8 lux Uo : 79,0 % Ug : 52,7 %
29,910 596,2 794,2 596,2
29,005 836,1 1130,8 836,1
28,100 600,1 799,7 600,1
Y/X 14,750 16,000 17,250
Cirugía y observación (13) : Iluminancia [lux]
29.910 600.0 650.0 700.0 750.0 600.0
800.0 650.0
700.0
850.0
750.0
950.0
1050.0
29.005
1100.0
1000.0
900.0
800.0
28.100 650.0 700.0 750.0 750.0 700.0 650.0
14.750 16.000 17.250
[m]
Cirugía y observación (13) : Iluminancia [lux]
29.910
29.005
28.100
14.750 16.000 17.250
[m]
596.2 - 600.0 600.0 - 650.0 650.0 - 700.0 700.0 - 750.0 750.0 - 800.0 800.0 - 850.0
850.0 - 900.0 900.0 - 950.0 950.0 - 1000.0 1000.0 - 1050.0 1050.0 - 1100.0 1100.0 - 1130.8
Ulysse Usuario : IMPV Página 19 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Depósito (14) : Iluminancia [lux]
Mín : 131,3 lux Med (A) 153,4 lux Máx : 196,6 lux Uo : 85,6 % Ug : 66,8 %
32,352 131,4 131,3
30,257 196,6 196,5
28,162 132,4 132,3
Y/X 18,063 19,499
Depósito (14) : Iluminancia [lux]
32.352
135.0
140.0
145.0
150.0
155.0
160.0
165.0
170.0
175.0
180.0
185.0
190.0
30.257 11 99 55 .. 00
190.0
185.0
180.0
175.0
170.0
165.0
160.0
155.0
150.0
145.0
140.0
135.0
28.162
18.063 19.499
[m]
Depósito (14) : Iluminancia [lux]
32.352
30.257
28.162
18.063 19.499
[m]
131.3 - 135.0 135.0 - 140.0 140.0 - 145.0 145.0 - 150.0 150.0 - 155.0 155.0 - 160.0 160.0 - 165.0
165.0 - 170.0 170.0 - 175.0 175.0 - 180.0 180.0 - 185.0 185.0 - 190.0 190.0 - 195.0 195.0 - 196.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 20 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Camerino jueces (15) : Iluminancia [lux]
Mín : 96,5 lux Med (A) 175,5 lux Máx : 399,5 lux Uo : 55,0 % Ug : 24,1 %
32,750 99,9 182,4 96,8
30,297 215,3 399,5 207,9
27,844 99,5 181,7 96,5
Y/X 20,146 22,377 24,608
Camerino jueces (15) : Iluminancia [lux]
32.750 100.0 125.0 150.0 175.0 100.0
200.0 125.0
150.0
225.0
275.0 175.0
325.0
375.0
30.297
350.0
300.0
250.0
200.0
27.844 100.0 125.0 150.0 175 1.07 5.0 150.0 125.0 100.0
20.146 22.377 24.608
[m]
Camerino jueces (15) : Iluminancia [lux]
32.750
30.297
27.844
20.146 22.377 24.608
[m]
96.5 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 375.0 375.0 - 399.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 21 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Hall posterior (16) : Iluminancia [lux]
Mín : 96,4 lux Med (A) 130,4 lux Máx : 177,6 lux Uo : 73,9 % Ug : 54,3 %
37,155 108,2 108,8 108,2
35,315 97,0 177,6 167,8 176,4 99,5
33,475 96,4 159,6 138,7 159,4 98,0
Y/X 8,043 12,007 15,971 19,935 23,899
Hall posterior (16) : Iluminancia [lux]
37.155 110.0
130.0 120.0
150.0 140.0
170.0
35.315 170.0
100.0 100.0
150.0 160.0
33.475 140.0
8.043 12.007 15.971 19.935 23.899
[m]
Hall posterior (16) : Iluminancia [lux]
37.155
35.315
33.475
8.043 12.007 15.971 19.935 23.899
[m]
96.4 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0
160.0 - 170.0 170.0 - 177.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 22 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Hall de acceso a campo de juego (17) : Iluminancia [lux]
Mín : 57,5 lux Med (A) 105,5 lux Máx : 165,4 lux Uo : 54,6 % Ug : 34,8 %
27,183 57,5 75,4 102,8 92,0 103,5 92,0 103,0 75,2 57,6
25,268 165,2 118,3 121,4 104,3 120,6 104,3 121,8 118,5 165,4
Y/X 7,953 9,966 11,979 13,992 16,005 18,018 20,031 22,044 24,057
Hall de acceso a campo de juego (17) : Iluminancia [lux]
27.183 75.0
75.0
100.0 100.0 100.0 100.0
25.268 150.0 125.0 125.0 150.0
7.953 9.966 11.979 13.992 16.005 18.018 20.031 22.044 24.057
[m]
Hall de acceso a campo de juego (17) : Iluminancia [lux]
27.183
25.268
7.953 9.966 11.979 13.992 16.005 18.018 20.031 22.044 24.057
[m]
57.5 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 165.4
Ulysse Usuario : IMPV Página 23 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Escaleras (19) : Iluminancia [lux]
Mín : 91,0 lux Med (A) 152,5 lux Máx : 237,3 lux Uo : 59,7 % Ug : 38,3 %
33,200 93,3 138,9 162,4 136,2 91,0
32,056 118,5 189,6 237,0 186,0 114,8
30,912 118,2 189,6 237,3 187,2 115,0
29,768 94,0 155,3 210,4 176,5 98,3
Y/X -7,078 -5,923 -4,768 -3,613 -2,458
Escaleras (19) : Iluminancia [lux]
33.200 100.0
150.0 100.0
225.0
175.0
32.056
125.0 200.0 125.0
150.0
30.912
29.768 100.0 100.0
-7.078 -5.923 -4.768 -3.613 -2.458
[m]
Escaleras (19) : Iluminancia [lux]
33.200
32.056
30.912
29.768
-7.078 -5.923 -4.768 -3.613 -2.458
[m]
91.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 237.3
Ulysse Usuario : IMPV Página 24 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Cafetería (20) : Iluminancia [lux]
Mín : 129,5 lux Med (A) 180,9 lux Máx : 248,7 lux Uo : 71,6 % Ug : 52,1 %
23,778 135,9 222,4 169,1
21,409 156,2 248,7 195,9
19,040 129,5 210,0 160,4
Y/X -10,720 -9,691 -8,662
Cafetería (20) : Iluminancia [lux]
23.778 150.0
175.0
225.0
175.0
21.409
200.0 200.0
19.040 150.0 175.0
-10.720 -9.691 -8.662
[m]
Cafetería (20) : Iluminancia [lux]
23.778
21.409
19.040
-10.720 -9.691 -8.662
[m]
129.5 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 248.7
Ulysse Usuario : IMPV Página 25 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Pasillo hall acceso principal (21) : Iluminancia [lux]
Mín : 75,2 lux Med (A) 104,4 lux Máx : 138,9 lux Uo : 72,0 % Ug : 54,1 %
-4,912 96,2 79,6 102,8
-6,185 113,9 106,1 138,9
-7,458 98,6 75,2 128,6
Y/X -1,584 3,850 9,284
Pasillo hall acceso principal (21) : Iluminancia [lux]
-4.912 80.0
85.0
90.0
95.0 100.0
115.0
-6.185 110055..00 125.0 135.0
110.0
95.0 110.0 120.0 130.0
100.0
85.0 90.0
80.0
-7.458
-1.584 3.850 9.284
[m]
Pasillo hall acceso principal (21) : Iluminancia [lux]
-4.912
-6.185
-7.458
-1.584 3.850 9.284
[m]
75.2 - 80.0 80.0 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0 95.0 - 100.0 100.0 - 105.0 105.0 - 110.0
110.0 - 115.0 115.0 - 120.0 120.0 - 125.0 125.0 - 130.0 130.0 - 135.0 135.0 - 138.9
Ulysse Usuario : IMPV Página 26 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Camerinos (22) : Iluminancia [lux]
Mín : 96,3 lux Med (A) 180,2 lux Máx : 353,3 lux Uo : 53,5 % Ug : 27,3 %
34,627 153,8 270,2 96,3
30,815 140,6 353,3 133,0
27,003 103,7 271,4 99,0
Y/X 3,156 4,893 6,630
Camerinos (22) : Iluminancia [lux]
34.627
100.0
275.0
17 52.205 .0 325.0 2 2 51.70 51 .205 .0
30.815 350.0
1502.00 02 .500 .0 25 02.0001 .500 .0
300.0
27.003 125.0 12150.00. 0
3.156 4.893 6.630
[m]
Camerinos (22) : Iluminancia [lux]
34.627
30.815
27.003
3.156 4.893 6.630
[m]
96.3 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 353.3
Ulysse Usuario : IMPV Página 27 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 No
2xPL-C_2P2 3,6 0,80
2xPL-C_2P26W C.ies Picture
6W C
TCS760
2xTL5-28W C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 No
5,2 0,80
HFP 2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies Picture
AC-MLO
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 No
1xCDM-T150 14,0 0,80
1xCDM-T150W M-D325.ies Picture
W M-D325
TCW216
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pacific\TCW216 No
2xTL5-54W 8,9 0,80
2xTL5-54W HFP.ies Picture
HFP
TCS398 WH C:\Archivos de
No
2xTL5-54W programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH 8,9 0,80
Picture
HFP L1 2xTL5-54W HFP L1.ies
FPK450
3xPL-T_4P4 C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pendola\FPK450 No
9,6 0,80
2W HFP 3xPL-T_4P42W HFP M-D450.ies Picture
M-D450
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 No
1xPL-C_2P2 1,8 0,80
1xPL-C_2P26W C.ies Picture
6W C
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 No
1xCDM-T70 6,6 0,80
1xCDM-T70W M-D325.ies Picture
W M-D325
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
11 3,600 -9,590 3,000 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0
16 -0,984 36,554 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0
17 1,702 34,360 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0
31 8,100 -11,000 2,200 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0
32 15,999 34,088 6,000 MPK630 0,0 0,0 0,0
Lineal
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X RotaciónPendientInclinaci
1 -4,400 -8,000 3,000 FCS291 90,0 0,0 0,0 13 3,000 90,000 0,000 0,000
2 -9,549 19,950 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 3,000 90,000 0,000 0,000
3 -4,800 -11,500 6,200 MPK630 90,0 0,0 0,0 2 43,000 90,000 0,000 0,000
4 -9,642 -2,640 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 3,000 90,000 0,000 0,000
5 -8,875 4,695 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 3 2,500 90,000 0,000 0,000
6 -8,875 12,490 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 2,730 90,000 0,000 0,000
7 0,192 -11,700 3,000 TCW216 90,0 0,0 0,0 2 2,600 90,000 0,000 0,000
8 6,211 -10,596 3,000 TCS398 WH 90,0 0,0 0,0 2 1,700 90,000 0,000 0,000
9 11,700 -10,000 5,000 FPK450 0,0 0,0 0,0 3 4,300 0,000 0,000 0,000
10 0,000 -6,150 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 9 4,000 0,000 0,000 0,000
13 4,870 27,450 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 4 2,217 90,000 0,000 0,000
14 0,105 27,800 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 3 2,300 90,000 0,000 0,000
18 0,000 25,475 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 4,000 0,000 0,000 0,000
19 12,000 26,110 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 4,000 0,000 0,000 0,000
20 24,000 25,475 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 4,000 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 28 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
23 13,408 29,000 3,000 FCS291 90,0 0,0 0,0 2 2,500 90,000 0,000 0,000
24 15,000 29,000 3,000 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0 3 1,000 0,000 0,000 0,000
25 18,780 29,000 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 2,500 90,000 0,000 0,000
27 9,000 34,000 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 3,500 0,000 0,000 0,000
28 19,500 34,000 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 3,500 0,000 0,000 0,000
29 10,750 36,000 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 5,250 0,000 0,000 0,000
30 8,850 28,600 3,000 TCS398 WH 90,0 0,0 0,0 3 1,700 90,000 0,000 0,000
Rectangular
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Núm Y Int Y RotaciónPendientInclinaci
26 21,350 29,300 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0 2 2,000 2 2,000 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 29 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
Documentos fotométricos
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 2xPL-C_2P26W C.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1 2xPL-C_2P 0° 0° 295 38° 1 2xPL-C_2P 0° 180° 295 38°
1 2xPL-C_2P 0° 90° 255 6° 1 2xPL-C_2P 0° 270° 255 6°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
FCS291 2xPL-C_2P26W C 0° 69.5% 69.5%
Ulysse Usuario : IMPV Página 30 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
TCS760
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
80
70 70
160
60 60
240
50 50
40 320 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
TL5-28W HF 0° 0° 330 0° TL5-28W HF 0° 180° 330 0°
TL5-28W HF 0° 90° 330 0° TL5-28W HF 0° 270° 330 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
30 % K1
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
S760 2xTL5-28W HFP AC-M 0° 61.9% 61.9%
Ulysse Usuario : IMPV Página 31 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T150W M-D325.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
100
70 70
200
60 60
300
50 50
40 400 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
xCDM-T150 0° 0° 489 0° xCDM-T150 0° 180° 489 0°
xCDM-T150 0° 90° 489 0° xCDM-T150 0° 270° 489 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
PK630 1xCDM-T150W M-D32 0° 66.7% 66.7%
Ulysse Usuario : IMPV Página 32 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
TCW216
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pacific\TCW216 2xTL5-54W HFP.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
40
70 70
80
60 60
120
50 50
40 160 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
6 2xTL5-54 0° 0° 183 25° 6 2xTL5-54 0° 180° 183 25°
6 2xTL5-54 0° 90° 179 0° 6 2xTL5-54 0° 270° 179 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
30 % K1
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
TCW216 2xTL5-54W HFP 0° 70.1% 77.0%
Ulysse Usuario : IMPV Página 33 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
TCS398 WH
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH 2xTL5-54W HFP L1.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
80
70 70
160
60 60
240
50 50
40 320 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
WH 2xTL5-54 0° 0° 327 0° WH 2xTL5-54 0° 180° 327 0°
WH 2xTL5-54 0° 90° 327 0° WH 2xTL5-54 0° 270° 327 0°
Curva de utilización
40 %
K1
35 % K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
CS398 WH 2xTL5-54W HFP L 0° 78.8% 78.8%
Ulysse Usuario : IMPV Página 34 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
FPK450
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pendola\FPK450 3xPL-T_4P42W HFP M-D450.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
L-T_4P42W 0° 0° 236 33° L-T_4P42W 0° 180° 236 33°
L-T_4P42W 0° 90° 236 33° L-T_4P42W 0° 270° 236 33°
Curva de utilización
40 %
35 %
30 % K1
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
450 3xPL-T_4P42W HFP M-D 0° 62.9% 63.1%
Ulysse Usuario : IMPV Página 35 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 1xPL-C_2P26W C.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
80
70 70
160
60 60
240
50 50
40 320 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1 1xPL-C_2P 0° 0° 325 32° 1 1xPL-C_2P 0° 180° 325 32°
1 1xPL-C_2P 0° 90° 287 42° 1 1xPL-C_2P 0° 270° 287 42°
Curva de utilización
40 %
K1
K2
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
FCS291 1xPL-C_2P26W C 0° 77.7% 77.7%
Ulysse Usuario : IMPV Página 36 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
120
70 70
240
60 60
360
50 50
40 480 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1xCDM-T70W 0° 0° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 180° 568 0°
1xCDM-T70W 0° 90° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 270° 568 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
PK630 1xCDM-T70W M-D32 0° 68.6% 68.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 37 37 12/6/2010 19:58Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
Información general
Detalles de las mallas
TARIMA (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -9,884 Y : 2,478 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 3,746 Tamaño X : 7,492
Nº Y : 5 Interdistancia Y : 3,762 Tamaño Y : 15,048
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
CAMERINOS TARIMA (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -10,558 Y : 18,944 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 2,943 Tamaño X : 5,886
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 1,520 Tamaño Y : 3,040
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
DEPOSITO TARIMA (3)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -10,373 Y : -4,015 Z : 0,750
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 2,852 Tamaño X : 5,704
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 2,410 Tamaño Y : 4,820
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4)
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 7,538 Y : 33,837 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 0,970 Tamaño X : 1,940
Nº Y : 2 Interdistancia Y : 1,200 Tamaño Y : 1,200
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
SALON VIP (5)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 10,176 Y : 33,956 Z : 1,600
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 2,689 Tamaño X : 5,378
Nº Y : 3 Interdistancia Y : 0,800 Tamaño Y : 1,600
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
BAÑOS VIP (6)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 10,421 Y : 36,168 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 3 Interdistancia X : 1,676 Tamaño X : 3,352
Nº Y : 2 Interdistancia Y : 0,936 Tamaño Y : 0,936
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
TARIMA EXTERIOR (7)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -14,165 Y : 3,120 Z : 1,930
Tamaño
Nº X : 2 Interdistancia X : 1,243 Tamaño X : 1,243
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 4,552 Tamaño Y : 13,656
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
TARIMA (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 330,8 934,1 577,7 35,4 57,3
CAMERINOS TARIMA (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 118,7 331,6 182,4 35,8 65,1
DEPOSITO TARIMA (3) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 103,1 198,3 151,2 52,0 68,2
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 218,4 292,2 243,7 74,7 89,6
SALON VIP (5) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 113,2 245,6 178,9 46,1 63,3
BAÑOS VIP (6) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 84,2 123,5 100,1 68,2 84,1
TARIMA EXTERIOR (7) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 61,7 175,6 111,3 35,2 55,5
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
TARIMA (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 330,8 lux Med (A) 577,7 lux Máx : 934,1 lux Uo : 57,3 % Ug : 35,4 %
17,526 374,2 495,9 330,8
13,764 622,6 837,9 553,7
10,002 684,2 934,1 614,9
6,240 622,7 838,0 553,9
2,478 374,5 496,5 331,2
Y/X -9,884 -6,138 -2,392
TARIMA (1) : Iluminancia [lux]
17.526 400.0 4 5500.00 .0 350.0
60 05.500 .0 400.0
700.0 450.0
800.0
13.764
900.0
10.002
750.0
850.0
6.240
600.0
650.0
550.0
2.478 400.0 4 5500.00 .0 450 .400 0 .305 0.0
-9.884 -6.138 -2.392
[m]
TARIMA (1) : Iluminancia [lux]
17.526
13.764
10.002
6.240
2.478
-9.884 -6.138 -2.392
[m]
330.8 - 350.0 350.0 - 400.0 400.0 - 450.0 450.0 - 500.0 500.0 - 550.0 550.0 - 600.0 600.0 - 650.0
650.0 - 700.0 700.0 - 750.0 750.0 - 800.0 800.0 - 850.0 850.0 - 900.0 900.0 - 934.1
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
CAMERINOS TARIMA (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 118,7 lux Med (A) 182,4 lux Máx : 331,6 lux Uo : 65,1 % Ug : 35,8 %
21,984 123,6 149,7 122,4
20,464 267,0 331,6 263,5
18,944 120,0 145,4 118,7
Y/X -10,558 -7,615 -4,672
CAMERINOS TARIMA (2) : Iluminancia [lux]
21.984 125.0 150.0 125.0
175.0
200.0
225.0
250.0
300.0
20.464 325.0
275.0
250.0
225.0
200.0
175.0
150.0
18.944 125.0 125.0
-10.558 -7.615 -4.672
[m]
CAMERINOS TARIMA (2) : Iluminancia [lux]
21.984
20.464
18.944
-10.558 -7.615 -4.672
[m]
118.7 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0
275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 331.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
DEPOSITO TARIMA (3) : Iluminancia [lux]
Mín : 103,1 lux Med (A) 151,2 lux Máx : 198,3 lux Uo : 68,2 % Ug : 52,0 %
0,805 163,8 115,9 166,3
-1,605 195,7 121,8 198,3
-4,015 146,8 103,1 148,9
Y/X -10,373 -7,521 -4,669
DEPOSITO TARIMA (3) : Iluminancia [lux]
0.805
120.0
140.0
180.0 160.0 140.0 160.0 180.0
-1.605
190.0 190.0
120.0
170.0 170.0
150.0 130.0 130.0 150.0
110.0
-4.015
-10.373 -7.521 -4.669
[m]
DEPOSITO TARIMA (3) : Iluminancia [lux]
0.805
-1.605
-4.015
-10.373 -7.521 -4.669
[m]
103.1 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 170.0
170.0 - 180.0 180.0 - 190.0 190.0 - 198.3
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) : Iluminancia [lux]
Mín : 218,4 lux Med (A) 243,7 lux Máx : 292,2 lux Uo : 89,6 % Ug : 74,7 %
35,037 218,4 290,6 220,4
33,837 219,4 292,2 221,4
Y/X 7,538 8,508 9,478
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) : Iluminancia [lux]
35.037
33.837 220.0 230.0 240.0 250.0 260.0 2 70.0 280.0 2902.900 .0 280.0 270.0 260.0 250.0 240.0 230.0
7.538 8.508 9.478
[m]
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) : Iluminancia [lux]
35.037
33.837
7.538 8.508 9.478
[m]
218.4 - 220.0 220.0 - 230.0 230.0 - 240.0 240.0 - 250.0 250.0 - 260.0 260.0 - 270.0 270.0 - 280.0
280.0 - 290.0 290.0 - 292.2
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
SALON VIP (5) : Iluminancia [lux]
Mín : 113,2 lux Med (A) 178,9 lux Máx : 245,6 lux Uo : 63,3 % Ug : 46,1 %
35,556 231,4 215,8 133,7
34,756 210,7 245,6 148,2
33,956 134,7 176,6 113,2
Y/X 10,176 12,865 15,554
SALON VIP (5) : Iluminancia [lux]
35.556
150.0
34.756
200.0
225.0
175.0
33.956 150.0 175.0 125.0
10.176 12.865 15.554
[m]
SALON VIP (5) : Iluminancia [lux]
35.556
34.756
33.956
10.176 12.865 15.554
[m]
113.2 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 245.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
BAÑOS VIP (6) : Iluminancia [lux]
Mín : 84,2 lux Med (A) 100,1 lux Máx : 123,5 lux Uo : 84,1 % Ug : 68,2 %
37,104 111,2 98,8 84,9
36,168 123,5 97,9 84,2
Y/X 10,421 12,097 13,773
BAÑOS VIP (6) : Iluminancia [lux]
37.104
36.168 120.0 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0
10.421 12.097 13.773
[m]
BAÑOS VIP (6) : Iluminancia [lux]
37.104
36.168
10.421 12.097 13.773
[m]
84.2 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0 95.0 - 100.0 100.0 - 105.0 105.0 - 110.0 110.0 - 115.0
115.0 - 120.0 120.0 - 123.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
TARIMA EXTERIOR (7) : Iluminancia [lux]
Mín : 61,7 lux Med (A) 111,3 lux Máx : 175,6 lux Uo : 55,5 % Ug : 35,2 %
16,776 63,0 124,9
12,224 86,3 175,6
7,672 85,7 172,8
3,120 61,7 120,5
Y/X -14,165 -12,922
TARIMA EXTERIOR (7) : Iluminancia [lux]
16.77675.0
12.224
175.0
10 01.500 .0
7.672
125.0
3.120 75.0
-14.1-6152.922
[m]
TARIMA EXTERIOR (7) : Iluminancia [lux]
16.776
12.224
7.672
3.120
-14.1-1625.922
[m]
61.7 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 175.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matrices No
941055 23,0 0,90
colombianas\Matrices\941055.MAT Picture
TCS760
2xTL5-28W C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 No
5,2 0,80
HFP 2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies Picture
AC-MLO
TCS760
2xTL5-54W C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 No
8,9 0,80
HFP 2xTL5-54W HFP AC-MLO.ies Picture
AC-MLO
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 No
2xPL-C_2P2 3,6 0,80
2xPL-C_2P26W C.ies Picture
6W C
23448C SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11° 6,6 0,93
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
26 8,516 34,430 2,500 TCS760 0,0 0,0 0,0
27 10,442 34,904 3,700 FCS291 0,0 0,0 0,0
Lineal
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X RotaciónPendientInclinaci
25 -10,130 20,480 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0 3 2,500 0,000 0,000 0,000
28 12,387 34,930 3,700 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 2,200 0,000 0,000 0,000
29 11,149 36,688 3,700 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 2,000 0,000 0,000 0,000
30 -11,779 5,532 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,000 90,000 0,000 0,000
Rectangular
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Núm Y Int Y RotaciónPendientInclinaci
23 -9,377 4,000 4,200 941055 0,0 0,0 0,0 3 3,000 2 4,000 0,000 0,000 0,000
24 -9,508 -3,016 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0 2 4,000 2 3,000 0,000 0,000 0,000
31 -9,377 12,000 4,200 941055 180,0 0,0 0,0 3 3,000 2 4,000 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
Documentos fotométricos
941055
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matrices colombianas\Matrices\941055.MAT
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
941055 0° 0° 256 45° 941055 0° 180° 256 45°
941055 0° 90° 187 40° 941055 0° 270° 260 45°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
30 %
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
941055 0° 65.6% 65.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 13 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
TCS760
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
80
70 70
160
60 60
240
50 50
40 320 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
TL5-28W HF 0° 0° 330 0° TL5-28W HF 0° 180° 330 0°
TL5-28W HF 0° 90° 330 0° TL5-28W HF 0° 270° 330 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
30 % K1
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
S760 2xTL5-28W HFP AC-M 0° 61.9% 61.9%
Ulysse Usuario : IMPV Página 14 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
TCS760
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 2xTL5-54W HFP AC-MLO.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
TL5-54W HF 0° 0° 287 0° TL5-54W HF 0° 180° 287 0°
TL5-54W HF 0° 90° 287 0° TL5-54W HF 0° 270° 287 0°
Curva de utilización
30 %
K1
K2
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
S760 2xTL5-54W HFP AC-M 0° 53.9% 53.9%
Ulysse Usuario : IMPV Página 15 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
FCS291
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 2xPL-C_2P26W C.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
60
70 70
120
60 60
180
50 50
40 240 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1 2xPL-C_2P 0° 0° 295 38° 1 2xPL-C_2P 0° 180° 295 38°
1 2xPL-C_2P 0° 90° 255 6° 1 2xPL-C_2P 0° 270° 255 6°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
FCS291 2xPL-C_2P26W C 0° 69.5% 69.5%
Ulysse Usuario : IMPV Página 16 17 12/6/2010 18:10Proyecto COLISEO NIVEL 2 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 2.lpf
23448C
SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
140
70 70
280
60 60
420
50 50
40 560 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
23448C 0° 0° 279 65° 23448C 0° 180° 279 65°
23448C 0° 90° 348 31° 23448C 0° 270° 201 0°
23448C 0° 15° 649 67° 23448C 0° 165° 649 67°
Curva de utilización
60 %
55 %
K1
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 % K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
23448C 0° 77.3% 77.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 17 17 12/6/2010 18:10Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
Información general
Detalles de las mallas
ESTADIO (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 0,000 Y : 0,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 22 Interdistancia X : 5,000 Tamaño X : 105,000
Nº Y : 18 Interdistancia Y : 4,000 Tamaño Y : 68,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
PISTA DE ATLETISMO (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -33,920 Y : -15,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 87 Interdistancia X : 2,010 Tamaño X : 172,860
Nº Y : 66 Interdistancia Y : 1,508 Tamaño Y : 98,020
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
ESTADIO (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 99,8 205,8 154,5 48,5 64,6
PISTA DE ATLETISMO (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 72,7 168,6 114,2 43,1 63,7
Resumen de los observadores
Observador (1) (Posición : 0,000, 34,000, 1,800) GR Mínimo [%] : 0,0 Dirección [°] : 160
Observador (44) (Posición : 35,000, 49,000, 1,800) GR Máximo [%] : 49,7 Dirección [°] : 140
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
ESTADIO (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 99,8 lux Med (A) 154,5 lux Máx : 205,8 lux Uo : 64,6 % Ug : 48,5 %
68,00 151,5 136,1 116,5 100,9 99,8 112,2 131,1 143,7 137,5 130,6 129,4 129,4 130,6 137,5 143,7
64,00 138,4 131,2 114,0 106,3 112,0 129,5 152,9 162,4 155,3 140,8 134,2 134,2 140,8 155,3 162,4
60,00 131,7 129,9 115,4 116,4 125,6 147,6 171,4 173,9 162,9 145,3 134,6 134,6 145,3 162,9 173,9
56,00 140,1 141,8 138,3 134,5 143,7 164,7 183,5 181,3 166,2 148,4 133,0 133,0 148,4 166,2 181,3
52,00 164,3 185,3 175,4 153,7 159,5 179,1 189,1 183,6 165,4 148,1 133,2 133,2 148,1 165,4 183,6
48,00 189,3 205,8 188,6 168,4 169,8 187,0 195,8 186,5 170,6 148,7 135,9 135,9 148,7 170,6 186,5
44,00 181,4 195,3 183,0 172,4 173,8 187,9 185,9 182,1 166,1 148,7 138,7 138,7 148,7 166,1 182,1
40,00 167,9 169,5 165,1 160,5 166,2 177,0 179,9 175,7 160,7 146,5 136,4 136,4 146,5 160,7 175,7
36,00 158,7 142,2 139,2 142,9 158,5 169,6 174,9 172,4 157,5 143,3 134,1 134,1 143,3 157,5 172,4
32,00 158,7 142,2 139,2 142,9 158,5 169,6 174,9 172,4 157,5 143,3 134,1 134,1 143,3 157,5 172,4
28,00 167,9 169,5 165,1 160,5 166,2 177,0 179,9 175,7 160,7 146,5 136,4 136,4 146,5 160,7 175,7
24,00 181,4 195,3 183,0 172,4 173,8 187,9 185,9 182,1 166,1 148,7 138,7 138,7 148,7 166,1 182,1
20,00 189,3 205,8 188,6 168,4 169,8 187,0 195,8 186,5 170,6 148,7 135,9 135,9 148,7 170,6 186,5
16,00 164,3 185,3 175,4 153,7 159,5 179,1 189,1 183,6 165,4 148,1 133,2 133,2 148,1 165,4 183,6
12,00 140,1 141,8 138,3 134,5 143,7 164,7 183,5 181,3 166,2 148,4 133,0 133,0 148,4 166,2 181,3
8,00 131,7 129,9 115,4 116,4 125,6 147,6 171,4 173,9 162,9 145,3 134,6 134,6 145,3 162,9 173,9
4,00 138,4 131,2 114,0 106,3 112,0 129,5 152,9 162,4 155,3 140,8 134,2 134,2 140,8 155,3 162,4
0,00 151,5 136,1 116,5 100,9 99,8 112,2 131,1 143,7 137,5 130,6 129,4 129,4 130,6 137,5 143,7
Y/X 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00
68,00 131,1 112,2 99,8 100,9 116,5 136,1 151,5
64,00 152,9 129,5 112,0 106,3 114,0 131,2 138,4
60,00 171,4 147,6 125,6 116,4 115,4 129,9 131,7
56,00 183,5 164,7 143,7 134,5 138,3 141,8 140,1
52,00 189,1 179,1 159,5 153,7 175,4 185,3 164,3
48,00 195,8 187,0 169,8 168,4 188,6 205,8 189,3
44,00 185,9 187,9 173,8 172,4 183,0 195,3 181,4
40,00 179,9 177,0 166,2 160,5 165,1 169,5 167,9
36,00 174,9 169,6 158,5 142,9 139,2 142,2 158,7
32,00 174,9 169,6 158,5 142,9 139,2 142,2 158,7
28,00 179,9 177,0 166,2 160,5 165,1 169,5 167,9
24,00 185,9 187,9 173,8 172,4 183,0 195,3 181,4
20,00 195,8 187,0 169,8 168,4 188,6 205,8 189,3
16,00 189,1 179,1 159,5 153,7 175,4 185,3 164,3
12,00 183,5 164,7 143,7 134,5 138,3 141,8 140,1
8,00 171,4 147,6 125,6 116,4 115,4 129,9 131,7
4,00 152,9 129,5 112,0 106,3 114,0 131,2 138,4
0,00 131,1 112,2 99,8 100,9 116,5 136,1 151,5
Y/X 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
ESTADIO (1) : Iluminancia [lux]
68.000 150.0 100.0 100.0 150.0
64.000
60.000 125.0 150.0 175.0 125.0
56.000 175.0
52.000 175.0
48.000
200.0 200.0
44.000 175.0
40.000
36.000
32.000 150.0 175.0 175.0 150.0
28.000
24.000 175.0
20.000 200.0 200.0
16.000 175.0
12.000
125.0
8.000 125.0
150.0
4.000
0.000 150.0 100.0 100.0 150.0
0.000 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000
[m]
ESTADIO (1) : Iluminancia [lux]
68.000
64.000
60.000
56.000
52.000
48.000
44.000
40.000
36.000
32.000
28.000
24.000
20.000
16.000
12.000
8.000
4.000
0.000
0.000 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000
[m]
99.8 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 205.8
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
PISTA DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 72,7 lux Med (A) 114,2 lux Máx : 168,6 lux Uo : 63,7 % Ug : 43,1 %
83,02
81,51
80,00
78,50 97,0
76,99 115,0 112,7
75,48 122,8 127,4 117,5
73,97 118,1 122,6 124,8 125,5
72,46 112,9 119,6 121,6 121,1 129,4
70,96 103,0 111,2 121,2 121,7 124,9 137,4
69,45 107,7 103,3 111,0 121,4 124,5 130,0 139,4
67,94 116,7 117,5 112,6 113,9 120,1 124,0 133,2 138,8
66,43 113,0 117,6 123,2 122,6 123,5 116,8 122,4 128,6
64,92 114,6 117,6 123,0 130,5 131,5 121,3 121,6
63,42 112,9 115,4 119,0 125,2 132,9 135,0 130,6
61,91 112,3 114,9 122,0 127,3 131,1 132,4
60,40 113,8 112,0 115,2 121,9 127,1 128,8
58,89 122,7 113,8 116,2 120,3 122,9 124,4
57,38 140,3 130,0 119,8 116,0 116,4 117,5
55,88 150,4 138,6 126,2 118,3 114,9 113,9
54,37 162,5 146,8 135,0 122,2 113,5
52,86 168,5 162,4 152,5 139,9 126,1 118,2
51,35 160,1 158,8 153,3 142,2 130,1
49,84 154,4 154,1 151,6 144,2 135,4
48,34 147,4 148,4 147,9 143,6 138,7
46,83 133,0 139,7 143,2 143,5 142,0
45,32 125,3 131,8 137,6 138,8 140,6
43,81 117,9 125,5 132,4 135,4 139,5
42,30 111,5 120,3 128,6 134,0 141,2
40,80 105,6 115,9 127,4 134,2 143,8
39,29 100,5 112,8 126,4 135,4
37,78 95,4 111,4 125,6 137,1
36,27 91,9 110,5 125,0 138,9
34,76 90,6 109,8 123,9 141,0
33,26 76,5 90,6 109,8 123,8 141,1
31,75 91,8 110,5 124,9 138,9
30,24 95,3 111,4 125,6 137,1
28,73 100,5 112,8 126,4 135,4
27,22 105,5 115,9 127,3 134,2 143,8
25,72 111,4 120,2 128,6 134,0 141,2
24,21 117,8 125,5 132,3 135,4 139,5
22,70 125,2 131,7 137,5 138,7 140,6
21,19 132,9 139,6 143,1 143,5 142,0
19,68 147,3 148,4 147,8 143,6 138,7
18,18 154,3 154,0 151,6 144,2 135,5
16,67 160,0 158,7 153,3 142,3 130,2
15,16 168,6 162,3 152,5 139,9 126,2 118,3
13,65 162,5 146,9 135,1 122,2 113,5
12,14 150,7 138,7 126,3 118,3 114,8 113,9
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
10,64 141,5 130,0 119,9 116,1 116,4 117,5
9,13 122,3 114,0 116,1 120,2 122,9 124,3
7,62 113,8 111,9 115,1 121,9 127,1 128,7
6,11 112,2 114,8 122,0 127,3 131,1 132,4
4,60 112,9 115,5 119,0 125,3 132,9 134,9 130,7
3,10 114,6 117,7 123,0 130,6 131,6 121,4 121,6
1,59 113,1 117,6 123,1 122,7 123,5 116,8 122,3 128,5
0,08 116,7 117,5 112,7 114,0 120,0 123,9 133,2 138,8
-1,43 107,6 103,4 111,0 121,4 124,5 130,1 139,3
-2,94 102,9 111,2 121,2 121,7 124,9 137,5
-4,44 112,8 119,6 121,6 121,1 129,5
-5,95 118,1 122,6 124,8 125,5
-7,46 122,9 127,4 117,6
-8,97 115,3 112,8
-10,48 97,2
-11,98
-13,49
-15,00
Y/X -33,92 -31,91 -29,90 -27,89 -25,88 -23,87 -21,86 -19,85 -17,84 -15,83 -13,82 -11,81 -9,80 -7,79 -5,78
83,02 90,4 87,7 83,2 77,1 74,1 77,2 76,4
81,51 113,7 115,5 110,7 102,5 96,5 92,9 88,2 82,1 80,1 82,3 81,2
80,00 103,4 123,9 131,0 133,3 126,1 117,8 108,5 101,5 97,6 91,9 86,9 84,1 86,3 86,1
78,50 113,9 121,4 138,8 149,2 140,8 133,5 123,5 115,1 108,1 101,9 96,4 91,6 88,7 90,5 89,6
76,99 120,7 132,3 149,1 153,0 147,2 137,9 126,6 118,9 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,6 93,3
75,48 121,7 143,6 153,2 153,9 151,0 140,4 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,6 95,0
73,97 132,6 155,3 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0
72,46 157,1 160,4 153,6 151,0 151,1
70,96 159,7 160,3 151,7
69,45 154,0
67,94
66,43
64,92
63,42
61,91
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
34,76
33,26
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
6,11
4,60
3,10
1,59
0,08
-1,43 153,9
-2,94 159,6 160,3 151,7
-4,44 157,4 160,5 153,6 150,9 151,1
-5,95 132,8 155,4 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0
-7,46 121,7 143,8 153,2 153,9 151,0 140,5 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,7 95,0
-8,97 120,7 132,5 149,2 153,1 147,3 137,9 126,6 119,0 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,7 93,4
-10,48 114,1 121,5 138,9 149,3 140,9 133,6 123,6 115,2 108,2 102,0 96,4 91,6 88,8 90,6 89,6
-11,98 103,7 124,2 131,3 133,4 126,3 117,9 108,6 101,5 97,7 91,9 87,0 84,2 86,3 86,2
-13,49 109,1 114,0 115,6 110,8 102,6 96,6 93,0 88,3 82,2 80,2 82,3 81,3
-15,00 94,4 90,5 87,8 83,3 77,2 74,1 77,3 76,4
Y/X -3,77 -1,76 0,25 2,26 4,27 6,28 8,29 10,30 12,31 14,32 16,33 18,34 20,35 22,36 24,37
83,02 74,7 72,7 73,4 74,7 75,3 76,2 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6
81,51 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,1 81,4 82,1 83,0 83,8 84,5 85,2 85,6 85,4 85,6
80,00 84,2 82,2 83,7 85,2 86,5 87,1 87,7 88,2 89,0 89,8 90,3 90,5 90,2 90,1 90,2
78,50 88,4 87,4 89,8 91,6 93,3 93,6 94,4 94,6 95,0 95,8 96,7 96,7 96,8 96,9 96,8
76,99 92,4 92,0 95,5 98,1 100,6 101,3 101,5 101,1 101,0 101,0 101,4 102,1 103,8 103,9 103,8
75,48 95,2 95,4 100,2 104,3 107,0 108,5 108,7 108,0 107,1 106,2 105,9 106,6 108,1 108,5 108,1
73,97 97,4 98,9 104,8 110,1 113,5 115,9 115,7 114,4 113,1 111,9 111,6 112,3 113,1 113,3 113,1
72,46
70,96
69,45
67,94
66,43
64,92
63,42
61,91
60,40
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
34,76
33,26
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
6,11
4,60
3,10
1,59
0,08
-1,43
-2,94
-4,44
-5,95 97,4 98,9 104,8 110,2 113,6 116,0 115,8 114,5 113,2 112,0 111,7 112,4 113,1 113,4 113,1
-7,46 95,2 95,5 100,3 104,4 107,1 108,6 108,7 108,1 107,2 106,2 106,0 106,7 108,2 108,5 108,2
-8,97 92,5 92,1 95,6 98,2 100,7 101,4 101,6 101,2 101,1 101,1 101,5 102,1 103,9 104,0 103,8
-10,48 88,5 87,5 89,9 91,7 93,4 93,7 94,5 94,7 95,1 95,9 96,7 96,8 96,9 97,0 96,9
-11,98 84,3 82,2 83,7 85,3 86,5 87,2 87,8 88,3 89,1 89,9 90,4 90,6 90,3 90,2 90,3
-13,49 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,2 81,5 82,1 83,0 83,9 84,6 85,3 85,7 85,4 85,7
-15,00 74,7 72,8 73,4 74,8 75,4 76,3 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6
Y/X 26,38 28,39 30,40 32,41 34,42 36,43 38,44 40,45 42,46 44,47 46,48 48,49 50,50 52,51 54,52
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
83,02 81,5 80,5 79,5 78,4 77,3 76,6 76,2 75,3 74,7 73,3 72,7 74,7 76,4 77,1 74,1
81,51 85,2 84,5 83,8 82,9 82,1 81,4 81,1 80,5 80,0 78,5 77,5 79,4 81,2 82,3 80,1
80,00 90,5 90,3 89,8 89,0 88,2 87,7 87,1 86,4 85,2 83,6 82,2 84,3 86,1 86,2 84,1
78,50 96,7 96,7 95,8 95,0 94,6 94,4 93,7 93,3 91,6 89,8 87,4 88,4 89,6 90,5 88,7
76,99 102,1 101,4 101,0 101,0 101,1 101,5 101,3 100,6 98,0 95,5 92,0 92,4 93,3 92,6 92,9
75,48 106,6 105,9 106,2 107,1 108,0 108,7 108,5 107,0 104,2 100,2 95,4 95,2 95,0 94,6 92,4
73,97 112,3 111,6 111,9 113,1 114,4 115,7 115,9 113,4 110,0 104,7 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2
72,46
70,96
69,45
67,94
66,43
64,92
63,42
61,91
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
34,76
33,26
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
6,11
4,60
3,10
1,59
0,08
-1,43
-2,94
-4,44
-5,95 112,4 111,7 112,0 113,2 114,5 115,8 116,0 113,5 110,1 104,8 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2
-7,46 106,7 106,0 106,2 107,2 108,1 108,8 108,6 107,1 104,3 100,2 95,5 95,2 95,0 94,6 92,4
-8,97 102,1 101,4 101,1 101,1 101,2 101,6 101,4 100,7 98,1 95,6 92,1 92,5 93,4 92,7 92,9
-10,48 96,8 96,7 95,8 95,1 94,7 94,4 93,7 93,4 91,7 89,9 87,5 88,5 89,6 90,6 88,8
-11,98 90,6 90,4 89,9 89,1 88,3 87,8 87,2 86,5 85,3 83,7 82,2 84,3 86,2 86,2 84,2
-13,49 85,3 84,6 83,9 83,0 82,1 81,5 81,2 80,6 80,0 78,5 77,5 79,5 81,3 82,3 80,2
-15,00 81,5 80,5 79,5 78,4 77,4 76,6 76,3 75,4 74,8 73,4 72,8 74,7 76,5 77,3 74,2
Y/X 56,53 58,54 60,55 62,56 64,57 66,58 68,59 70,60 72,61 74,62 76,63 78,64 80,65 82,66 84,67
83,02 77,2 83,3 87,8 90,5 94,3
81,51 82,1 88,3 92,9 96,6 102,6 110,7 115,5 113,6
80,00 87,0 91,9 97,7 101,5 108,6 117,9 126,2 133,3 131,0 123,8 103,3
78,50 91,6 96,4 102,0 108,2 115,2 123,6 133,6 140,9 149,2 138,7 121,2 113,7 96,9
76,99 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,6 138,1 147,2 153,1 148,9 132,1 120,7 112,7 115,1
75,48 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,6 151,1 154,0 153,2 143,4 121,5 117,7 127,4 122,8
73,97 93,6 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,8 154,2 153,6 155,3 132,3 125,5 124,8 122,6
72,46 151,2 151,0 153,6 160,6 156,8 129,2 121,1 121,6
70,96 151,8 160,5 159,5 137,1 124,8 121,8
69,45 154,0 139,2 129,9 124,5
67,94 138,7 133,2 123,9
66,43 128,5 122,3
64,92 121,5
63,42
61,91
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
34,76
33,26
31,75
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
6,11
4,60
3,10 121,5
1,59 128,5 122,3
0,08 138,7 133,2 123,9
-1,43 153,9 139,2 130,0 124,5
-2,94 151,8 160,4 159,4 137,2 124,8 121,8
-4,44 151,2 150,9 153,6 160,6 157,1 129,3 121,1 121,6
-5,95 93,5 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,9 154,1 153,6 155,4 132,6 125,6 124,7 122,5
-7,46 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,7 151,1 154,0 153,2 143,6 121,6 117,7 127,5 122,8
-8,97 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,7 138,1 147,3 153,1 149,1 132,3 120,7 112,7 115,4
-10,48 91,7 96,5 102,0 108,3 115,3 123,7 133,7 141,0 149,3 138,8 121,4 114,0 97,1
-11,98 87,0 92,0 97,7 101,6 108,7 118,0 126,3 133,5 131,3 124,1 103,5
-13,49 82,3 88,3 93,0 96,6 102,6 110,8 115,6 113,9 109,1
-15,00 77,3 83,4 87,8 90,6 94,4
Y/X 86,68 88,69 90,70 92,71 94,72 96,73 98,74 100,75 102,76 104,77 106,78 108,79 110,80 112,81 114,82
83,02
81,51
80,00
78,50
76,99
75,48
73,97 118,0
72,46 119,5 112,8
70,96 121,2 111,1 102,9
69,45 121,3 110,9 103,2 107,8
67,94 120,0 113,9 112,8 117,6 116,6
66,43 116,8 123,4 122,5 123,1 117,6 112,9
64,92 121,3 131,6 130,4 122,9 117,6 114,6
63,42 130,7 135,0 132,8 125,1 119,0 115,4 112,8
61,91 132,4 131,0 127,3 121,9 114,9 112,4
60,40 128,8 127,1 121,8 115,1 112,1 114,0
58,89 124,4 122,9 120,3 116,2 113,8 123,1
57,38 117,5 116,4 116,0 119,8 130,1 139,7
55,88 113,9 114,9 118,3 126,3 138,7 150,1
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
54,37 113,6 122,3 135,1 146,9 162,8
52,86 118,3 126,3 140,0 152,6 162,5 168,3
51,35 130,2 142,4 153,4 158,8 160,1
49,84 135,5 144,3 151,7 154,1 154,3
48,34 138,7 143,7 147,9 148,4 147,4 141,8
46,83 142,0 143,5 143,2 139,7 132,9
45,32 140,6 138,8 137,6 131,7 125,2
43,81 139,5 135,4 132,3 125,5 117,8
42,30 141,1 133,9 128,6 120,2 111,4
40,80 143,7 134,1 127,3 115,8 105,5
39,29 135,3 126,3 112,7 100,4
37,78 136,9 125,5 111,2 95,2
36,27 138,7 124,9 110,3 91,7 78,1
34,76 140,9 123,7 109,6 90,4 76,5
33,26 140,9 123,7 109,6 90,4 76,4
31,75 138,8 124,9 110,3 91,7
30,24 136,9 125,5 111,2 95,2
28,73 135,3 126,3 112,7 100,3
27,22 143,7 134,1 127,3 115,8 105,4
25,72 141,1 133,9 128,5 120,1 111,3
24,21 139,5 135,3 132,3 125,4 117,7
22,70 140,6 138,7 137,5 131,6 125,1
21,19 142,0 143,5 143,1 139,6 132,8
19,68 138,7 143,6 147,8 148,4 147,3 141,7
18,18 135,5 144,3 151,7 154,0 154,2
16,67 130,3 142,4 153,4 158,8 160,0
15,16 118,3 126,3 140,1 152,7 162,5 168,4
13,65 113,6 122,4 135,2 147,0 162,8
12,14 113,9 114,9 118,3 126,4 138,9 150,4
10,64 117,5 116,4 116,1 120,0 130,1 140,9
9,13 124,3 122,8 120,2 116,1 114,0 122,8
7,62 128,7 127,1 121,8 115,1 112,0 114,0
6,11 132,4 131,0 127,3 122,0 114,8 112,3
4,60 130,8 135,0 132,8 125,2 119,0 115,4 112,8
3,10 121,4 131,7 130,5 122,9 117,6 114,6
1,59 116,8 123,5 122,7 123,1 117,5
0,08 120,0 113,9 113,0 117,7 116,7
-1,43 121,3 110,9 103,3 107,7
-2,94 121,2 111,1 102,9
-4,44 119,5 112,8
-5,95 118,1
-7,46
-8,97
-10,48
-11,98
-13,49
-15,00
Y/X 116,83 118,84 120,85 122,86 124,87 126,88 128,89 130,90 132,91 134,92 136,93 138,94
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
PISTA DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
78 53 .. 40 82 00 1 1 11 01 13200 500.. 0.0 .0 010 4 1 01 .00 1.0 0 0.0 8 90 0.0 . 0 100.0 80.0 1 10 10 0. .0 01 1 3 5 0 01 1. .1 40 010 0. .00 . 0
. 0 1 10.0 0 0
67.940 110.0 16 105.00 .0 15106.00 .0 110.0
1 2103.00. 0
130.0
60.400
52.860 16 1 0 1 15 .31 04002 0.. 00 .0 0 . 0 11 31 1 2 014 50 .60 00. 00. . 0 0. 0
45.320
33 07 .. 27 48 00 8 19 1 00 10 1 .1 0 2. 0 003 11 . 0 . 0 0 45 .0 0. 00 0 .. 00 1 1 51 4 103 01 21.0 . 1 0 0 9 00. 0 8 0 0 .0. 0 0 .0 ..0 0 0
22.700
15.160 1 11 6145 0 3100 .002.. 00 . 00 . 0 1 11 31 2405 00 .1 0 .0. 006 . 0 0 .0
7.620
130.0
12103.00. 0
0.080
-1-7 5. .4 06 00 0 1 1 10 131 204 06 01 .0 1. 00 .5 0. 05. 00 0 0 . .0 0 100.0 89 00 .0.0 100.0 80.0 100.1 0 11 4 35 0 11 00 .056 .. 00 1 00 0..00 0 .0
-33.920 52.510 138.940
[m]
PISTA DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
83.020
75.480
67.940
60.400
52.860
45.320
37.780
30.240
22.700
15.160
7.620
0.080
-7.460
-15.000
-33.920 52.510 138.940
[m]
72.7 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0
140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 168.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 13 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
233272 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0° 220,0 0,95
234871 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0° 100,0 0,95
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
1 -7,000 -13,000 25,000 233272 19,2 49,7 0,0
2 -7,000 -13,000 25,000 233272 45,9 59,8 0,0
3 -7,000 -13,000 25,000 233272 67,6 56,5 0,0
4 -7,000 -13,000 25,000 234871 322,8 28,3 0,0
5 -7,000 -13,000 25,000 233272 318,9 50,9 0,0
6 -7,000 -13,000 25,000 234871 91,0 44,1 0,0
7 112,000 -13,000 25,000 233272 340,8 49,7 0,0
8 112,000 -13,000 25,000 233272 314,1 59,8 0,0
9 112,000 -13,000 25,000 233272 292,4 56,5 0,0
10 112,000 -13,000 25,000 234871 37,2 28,3 0,0
11 112,000 -13,000 25,000 233272 41,1 50,9 0,0
12 112,000 -13,000 25,000 234871 269,0 44,1 0,0
13 -7,000 81,000 25,000 233272 160,8 49,7 0,0
14 -7,000 81,000 25,000 233272 134,1 59,8 0,0
15 -7,000 81,000 25,000 233272 112,4 56,5 0,0
16 -7,000 81,000 25,000 234871 217,2 28,3 0,0
17 -7,000 81,000 25,000 233272 221,1 50,9 0,0
18 -7,000 81,000 25,000 234871 89,0 44,1 0,0
19 112,000 81,000 25,000 233272 199,2 49,7 0,0
20 112,000 81,000 25,000 233272 225,9 59,8 0,0
21 112,000 81,000 25,000 233272 247,6 56,5 0,0
22 112,000 81,000 25,000 234871 142,8 28,3 0,0
23 112,000 81,000 25,000 233272 138,9 50,9 0,0
24 112,000 81,000 25,000 234871 271,0 44,1 0,0
Ulysse Usuario : IMPV Página 14 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
Documentos fotométricos
233272
ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
500
70 70
1000
60 60
1500
50 50
40 2000 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
233272 0° 0° 979 0° 233272 0° 180° 979 0°
233272 0° 90° 2485 8° 233272 0° 270° 979 0°
Curva de utilización
70 %
65 %
K1
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
233272 0° 81.6% 81.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 15 16 12/6/2010 16:26Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
234871
ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
200
70 70
400
60 60
600
50 50
40 800 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
234871 0° 0° 435 7° 234871 0° 180° 435 7°
234871 0° 90° 995 15° 234871 0° 270° 396 0°
Curva de utilización
50 %
45 %
K1
40 %
35 %
30 %
25 % K2
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
234871 0° 70.4% 70.5%
Ulysse Usuario : IMPV Página 16 16 12/6/2010 16:26Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
Información general
Detalles de las mallas
ACCSESO SUR (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -39,000 Y : 88,364 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 22 Interdistancia X : 2,040 Tamaño X : 42,840
Nº Y : 5 Interdistancia Y : 2,103 Tamaño Y : 8,412
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
ANDEN OCCIDENTE (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 6,000 Y : 80,686 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 58 Interdistancia X : 2,018 Tamaño X : 115,026
Nº Y : 13 Interdistancia Y : 1,976 Tamaño Y : 23,712
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
ANDEN NORTE (3)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 115,877 Y : 5,600 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 4 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 6,000
Nº Y : 38 Interdistancia Y : 2,000 Tamaño Y : 74,000
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
ANDEN ORIENTAL (4)
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 6,000 Y : 0,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 59 Interdistancia X : 1,998 Tamaño X : 115,884
Nº Y : 4 Interdistancia Y : 1,862 Tamaño Y : 5,586
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
ANDEN SUR (6)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : 0,000 Y : 0,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 4 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 6,000
Nº Y : 38 Interdistancia Y : 2,389 Tamaño Y : 88,393
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
ACCSESO SUR (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 12,2 34,3 22,4 35,6 54,6
ANDEN OCCIDENTE (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 8,2 31,0 20,1 26,5 40,9
ANDEN NORTE (3) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 11,4 26,7 18,6 42,6 61,1
ANDEN ORIENTAL (4) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 10,2 30,0 16,6 34,0 61,5
ANDEN SUR (6) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 10,5 50,2 23,5 20,9 44,8
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
ACCSESO SUR (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 12,2 lux Med (A) 22,4 lux Máx : 34,3 lux Uo : 54,6 % Ug : 35,6 %
96,776 12,2 15,2 19,1 23,7 20,5 17,6 16,0 14,6 13,7 13,6 14,4 15,9 17,8 20,7 24,8
94,673 19,1 22,7 25,3 29,4 26,9 26,9 25,2 21,9 19,8 19,8 20,7 24,4 27,2 27,6 29,9
92,570 18,3 21,8 25,4 34,3 28,6 27,8 26,8 24,6 22,4 22,2 23,4 26,1 27,8 28,4 33,5
90,467 14,7 18,1 22,2 31,8 27,0 26,2 25,4 23,2 21,2 20,7 21,6 23,4 25,0 27,2 32,3
88,364 13,2 17,3 22,2 28,9 27,8 27,1 25,6 23,0 20,4 19,4 20,4 22,4 25,4 28,3 31,4
Y/X -39,000 -36,960 -34,920 -32,880 -30,840 -28,800 -26,760 -24,720 -22,680 -20,640 -18,600 -16,560 -14,520 -12,480 -10,440
96,776 23,2 20,0 17,9 16,0 15,2 15,8 18,0
94,673 28,3 27,1 24,3 20,8 17,6 17,2 17,9
92,570 29,8 26,5 24,1 21,4 18,5 18,0 18,6
90,467 29,1 24,6 21,4 19,4 17,3 17,0 18,0
88,364 29,6 25,0 22,1 19,5 17,4 17,1 19,3
Y/X -8,400 -6,360 -4,320 -2,280 -0,240 1,800 3,840
ACCSESO SUR (1) : Iluminancia [lux]
96.776 12.5 1 5 1. 70 . 5 15.0
94.673 22.5 25.0 20.0 17.5 22 2.55 .0 27.5 20.0 17.5
30.0
22.5 30.0
92.570 20.0 27.5
90.467 15.0 32.5 32.5 22.5 17.5
20.0
17.5
88.364
-39.000 -32.880 -26.760 -20.640 -14.520 -8.400 -2.280 3.840
[m]
ACCSESO SUR (1) : Iluminancia [lux]
96.776
94.673
92.570
90.467
88.364
-39.000 -32.880 -26.760 -20.640 -14.520 -8.400 -2.280 3.840
[m]
12.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
30.0 - 32.5 32.5 - 34.3
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN OCCIDENTE (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 8,2 lux Med (A) 20,1 lux Máx : 31,0 lux Uo : 40,9 % Ug : 26,5 %
104,40 8,6 9,7 12,4 9,9 8,8 9,1 9,3 9,7 9,9 11,7 13,5 10,8 10,6 10,7 10,7
102,42 12,6 13,6 18,4 14,3 13,3 13,9 14,9 14,9 15,2 17,1 20,0 16,0 15,6 16,1 16,3
100,45 17,6 19,2 23,9 20,0 19,4 20,1 21,5 21,2 21,5 22,9 26,1 22,4 22,0 22,2 22,9
98,47 21,9 22,7 25,5 23,7 24,1 23,5 24,5 24,9 25,7 26,4 28,1 25,8 25,6 25,1 25,2
96,49 19,8 22,5 26,8 23,5 21,0 19,9 19,5 20,5 22,2 25,3 28,0 23,6 21,2 20,2 19,8
94,52 19,9 21,8 24,6 22,2 19,5 18,0 17,6 18,1 19,8 22,3 24,2 21,3 19,4 17,7 17,5
92,54 20,6 22,3 23,1 21,3 19,7 18,0 17,3 17,9 19,3 21,1 21,9 20,4 18,8 17,3 17,0
90,57 20,5 22,8 25,5 22,9 20,0 18,4 17,8 18,3 19,9 22,4 24,3 21,3 19,4 17,7 17,6
88,59 21,7 24,6 28,6 25,0 22,0 20,5 19,9 20,8 22,4 25,5 28,1 23,7 21,2 20,2 19,8
86,61 24,3 25,0 27,5 25,2 25,1 24,3 25,0 25,2 25,9 26,6 28,3 25,9 25,7 25,2 25,2
84,64 20,4 21,8 26,1 21,6 20,5 20,9 22,1 21,6 21,8 23,2 26,3 22,6 22,1 22,3 23,0
82,66 16,1 16,5 20,7 16,0 14,4 14,6 15,4 15,3 15,5 17,4 20,3 16,2 15,8 16,2 16,4
80,69 13,1 13,1 14,9 11,6 9,9 9,9 9,9 10,2 10,3 12,0 13,8 11,1 10,8 10,8 10,8
Y/X 6,00 8,02 10,04 12,05 14,07 16,09 18,11 20,13 22,14 24,16 26,18 28,20 30,22 32,23 34,25
104,40 10,7 10,5 12,9 13,0 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9 13,7 12,2 10,6 10,7 10,7
102,42 15,6 15,9 18,8 18,9 15,9 15,6 16,4 16,2 15,7 16,1 20,1 17,7 15,8 15,9 16,4
100,45 22,1 21,9 24,5 24,7 21,9 22,1 22,8 22,2 22,0 22,4 26,1 23,3 21,9 22,1 23,0
98,47 25,4 25,9 27,4 27,6 25,8 25,5 25,2 25,2 25,6 25,9 28,1 26,6 25,9 25,4 25,4
96,49 21,3 22,8 26,7 26,9 22,8 21,2 19,8 20,2 21,1 23,5 27,9 25,5 22,4 20,6 19,9
94,52 18,5 20,3 23,5 23,7 20,4 18,5 17,6 17,7 19,4 21,4 24,3 22,6 19,9 18,3 17,6
92,54 18,1 20,1 21,6 21,6 20,4 18,1 17,2 17,5 19,0 20,4 22,0 21,4 19,5 18,1 17,2
90,57 18,5 20,3 23,6 23,7 20,5 18,6 17,8 17,9 19,7 21,6 24,6 23,0 20,3 18,6 17,9
88,59 21,3 22,9 26,8 27,0 22,9 21,4 20,1 20,5 21,5 24,1 28,6 26,2 23,1 21,4 20,6
86,61 25,5 26,0 27,5 27,7 26,0 25,8 25,6 25,9 26,5 26,9 29,3 27,9 27,2 26,7 26,6
84,64 22,2 22,0 24,6 24,8 22,1 22,5 23,4 23,1 23,3 24,1 28,2 25,3 24,0 24,2 25,1
82,66 15,7 16,0 18,9 19,1 16,2 16,0 17,1 17,3 17,5 18,7 23,1 20,8 18,8 18,9 19,5
80,69 10,8 10,6 13,0 13,2 10,8 11,1 11,4 12,0 12,9 14,5 18,1 16,3 14,0 14,6 15,1
Y/X 36,27 38,29 40,31 42,32 44,34 46,36 48,38 50,40 52,41 54,43 56,45 58,47 60,49 62,50 64,52
104,40 10,8 10,6 11,5 14,0 11,0 9,9 9,7 9,3 9,2 9,1 11,2 12,4 9,8 9,9 10,1
102,42 16,0 15,6 16,6 20,9 16,0 15,1 15,0 15,0 14,2 14,3 16,6 18,6 15,1 14,7 14,9
100,45 22,2 22,1 23,0 27,3 22,8 21,8 21,7 22,2 21,1 20,8 22,7 25,2 21,7 21,7 21,3
98,47 25,0 26,2 26,3 28,7 26,5 26,5 25,4 25,8 25,7 26,5 27,6 28,8 26,6 26,6 25,3
96,49 20,5 21,9 24,8 28,5 24,9 22,7 21,5 21,6 22,4 24,6 27,9 29,7 25,3 22,5 21,2
94,52 18,3 19,6 22,2 24,9 22,2 20,4 19,6 19,6 20,7 22,5 25,3 26,4 23,4 20,8 18,5
92,54 17,8 19,5 20,9 22,3 21,4 20,5 19,3 19,5 20,8 22,1 23,9 24,1 22,0 20,2 18,2
90,57 18,5 19,9 22,4 25,0 22,2 20,5 19,7 19,6 20,8 22,5 25,3 26,4 23,4 20,8 18,5
88,59 21,1 22,5 25,2 28,8 25,1 22,8 21,6 21,6 22,5 24,6 27,9 29,6 25,3 22,5 21,2
86,61 26,1 27,1 27,0 29,2 26,8 26,7 25,5 25,9 25,8 26,6 27,7 28,8 26,6 26,6 25,4
84,64 24,1 23,6 24,1 27,9 23,3 22,0 21,8 22,3 21,3 20,9 22,8 25,3 21,9 21,9 21,5
82,66 18,9 17,9 18,0 21,8 16,5 15,3 15,2 15,1 14,3 14,3 16,6 18,7 15,2 14,8 15,0
80,69 14,8 13,4 13,0 14,9 11,5 10,2 9,9 9,4 9,3 9,2 11,3 12,5 9,8 10,0 10,2
Y/X 66,54 68,56 70,58 72,59 74,61 76,63 78,65 80,67 82,68 84,70 86,72 88,74 90,76 92,77 94,79
104,40 10,8 11,8 13,3 15,3 16,9 17,5 16,8 16,5 16,4 15,4 13,7 10,7 8,2
102,42 15,5 15,9 17,8 21,4 26,1 24,1 21,7 21,2 22,3 23,9 18,9 14,0 11,0
100,45 21,8 23,1 24,8 26,3 30,7 29,3 30,0 29,3 27,2 27,6 22,5 19,6 16,2
98,47 24,5 24,5 25,4 26,4 31,0 29,2 28,9 28,4 27,0 28,1 22,2 19,6 17,3
96,49 20,2 19,5 19,5 21,0 26,5 22,2 20,7 20,1 20,8 24,5 17,7 15,2 13,6
94,52 16,8 15,5 15,3 16,8 21,6 17,6 14,9 14,5 16,1 19,9 14,5 11,6 10,3
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
92,54 15,9 14,4 14,0 15,6 19,4 15,9 13,2 12,9 14,5 17,9 13,5 10,5 9,4
90,57 16,8 15,4 15,2 16,8 21,6 17,6 14,9 14,5 16,2 20,0 14,7 11,8 10,5
88,59 20,1 19,4 19,4 20,9 26,4 22,2 20,7 20,2 21,0 24,8 18,2 15,7 14,1
86,61 24,5 24,5 25,4 26,5 30,8 29,3 29,0 28,7 27,6 28,8 23,3 20,7 18,4
84,64 22,1 23,4 25,1 26,6 31,0 29,8 30,8 30,3 28,4 29,3 24,5 21,9 18,4
82,66 15,7 16,2 18,1 21,8 26,8 24,8 22,8 22,5 24,2 26,6 22,2 17,6 14,2
80,69 11,0 12,0 13,6 16,0 18,4 18,1 17,7 17,9 18,8 19,9 18,3 15,8 12,5
Y/X 96,81 98,83 100,85 102,86 104,88 106,90 108,92 110,94 112,95 114,97 116,99 119,01 121,03
ANDEN OCCIDENTE (2) : Iluminancia [lux]
11 00 04 .. 43 49 68 10.0 12.5 10.0 12.5 12. 5 1 7.5 12.5 271 .5 5. 0 1 012 0..50 1 20 2. .0 5 032 07..05 2 5 2. 70 . 5 11 521 ..0 05. 0
27.5 27.5 27.5 25. 27.5 30.
96.494 25.0 17.5 17.5
89 82 .. 55 94 02 20.0 2 7.5 17.5 2 0. 0 2 7.5 17. 5 2 0.0 17 .2 50 .0 2 7 2 .52 .5 17.52 0. 0 2 7.5 20.0 27.5 15.0 1 5 2. 5 0 1 . 051 .2 01 . 50 .0
25.0 27.5 25.0 27.5
84.638 30. 03 0.0
80.686 1 2 1. 05 . 0 17.5 12.5 15.0 12.5 15.0 17. 5 1 2.5 10.0 15 11. 020 .. 05 20.0 1 175.5.0
6.000 44.342 82.684 121.026
[m]
ANDEN OCCIDENTE (2) : Iluminancia [lux]
104.398
100.446
96.494
92.542
88.590
84.638
80.686
6.000 44.342 82.684 121.026
[m]
8.2 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5
27.5 - 30.0 30.0 - 31.0
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN NORTE (3) : Iluminancia [lux]
Mín : 11,4 lux Med (A) 18,6 lux Máx : 26,7 lux Uo : 61,1 % Ug : 42,6 %
79,60 17,3 17,1 15,0 11,4
77,60 16,5 20,6 19,3 13,0
75,60 15,4 19,6 18,1 12,8
73,60 15,5 20,8 19,3 13,7
71,60 15,6 24,6 24,1 14,7
69,60 14,8 20,7 19,4 13,4
67,60 15,3 21,5 20,2 14,5
65,60 15,7 25,0 24,7 15,2
63,60 15,0 21,1 19,7 13,6
61,60 15,6 21,8 20,5 14,7
59,60 15,9 25,2 25,0 15,4
57,60 15,2 21,3 19,9 13,8
55,60 15,7 21,9 20,6 14,9
53,60 15,9 25,3 25,0 15,5
51,60 15,2 21,3 19,9 13,8
49,60 15,7 21,9 20,6 14,9
47,60 15,9 25,3 25,0 15,5
45,60 15,2 21,3 19,9 13,8
43,60 15,7 21,9 20,6 14,9
41,60 15,9 25,3 25,0 15,5
39,60 15,2 21,3 19,9 13,8
37,60 15,7 21,9 20,6 14,9
35,60 15,9 25,3 25,0 15,5
33,60 15,2 21,3 19,9 13,8
31,60 15,7 21,9 20,6 14,9
29,60 15,9 25,3 25,0 15,5
27,60 15,2 21,3 19,9 13,8
25,60 15,7 21,9 20,6 14,9
23,60 16,0 25,3 25,0 15,5
21,60 15,2 21,3 19,9 13,8
19,60 15,7 22,0 20,6 14,9
17,60 16,0 25,3 25,1 15,5
15,60 15,3 21,4 19,9 13,9
13,60 15,9 22,0 20,7 14,9
11,60 16,4 25,6 25,2 15,6
9,60 16,1 21,7 20,1 13,9
7,60 17,8 22,8 20,9 14,9
5,60 21,5 26,7 25,3 15,2
Y/X 115,88 117,88 119,88 121,88
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN NORTE (3) : Iluminancia [lux]
79.600
201.02 .5
15.0
15 2.02 .5
20.0
2 21.55. 0
25.0
2 21.55. 0
22 2115.57.50 .. 05
25.0
2 21.55. 0
25.0
2 21.55. 0
25.0
2 21.55. 0
25.0
2 21.55. 0
22 215.5.50
. 0
25.0
2 21.55. 0
25.0
2 21.55. 0
2252..05
5.600
115.182717.877
[m]
ANDEN NORTE (3) : Iluminancia [lux]
79.600
5.600
115.182717.877
[m]
11.4 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 26.7
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
Mín : 10,2 lux Med (A) 16,6 lux Máx : 30,0 lux Uo : 61,5 % Ug : 34,0 %
5,59 15,6 14,8 13,8 11,9 11,7 12,8 12,7 12,2 10,8 13,4 12,9 12,4 11,4 12,7 13,4
3,72 19,2 16,9 17,9 17,2 16,8 17,2 15,6 17,5 16,0 17,7 15,0 18,4 15,6 19,4 15,7
1,86 18,0 15,9 17,2 17,0 16,5 16,5 14,8 17,0 15,7 17,3 12,4 17,7 15,2 17,9 13,1
0,00 12,9 12,6 12,7 11,8 11,3 11,8 11,5 11,7 10,6 12,4 11,1 11,7 11,1 11,8 10,5
Y/X 6,00 8,00 10,00 11,99 13,99 15,99 17,99 19,99 21,98 23,98 25,98 27,98 29,98 31,97 33,97
5,59 13,8 13,1 15,1 17,3 20,6 19,3 22,2 22,4 23,2 23,0 24,0 24,5 24,5 24,4 24,5
3,72 19,8 17,0 20,2 17,9 21,8 20,7 23,0 21,9 23,3 24,6 26,0 25,4 30,0 30,0 25,4
1,86 18,4 16,2 18,7 14,2 18,8 18,2 20,0 18,6 20,1 21,5 22,7 21,8 26,9 26,9 21,8
0,00 12,3 11,6 12,5 12,2 13,3 12,0 13,4 13,4 14,0 14,2 15,2 15,2 17,6 17,6 15,2
Y/X 35,97 37,97 39,97 41,96 43,96 45,96 47,96 49,96 51,95 53,95 55,95 57,95 59,95 61,94 63,94
5,59 24,0 23,0 23,1 22,3 22,2 19,2 20,4 17,2 14,9 13,0 13,6 13,2 12,4 11,2 12,1
3,72 26,0 24,6 23,3 22,0 22,9 20,6 21,7 17,8 20,0 16,9 19,5 15,4 18,9 15,3 18,1
1,86 22,7 21,4 20,1 18,6 19,9 18,2 18,6 14,1 18,5 16,1 18,2 12,8 17,6 14,9 17,4
0,00 15,2 14,1 13,9 13,4 13,4 11,9 13,2 12,1 12,3 11,4 12,1 10,3 11,6 10,8 11,3
Y/X 65,94 67,94 69,94 71,93 73,93 75,93 77,93 79,93 81,92 83,92 85,92 87,92 89,92 91,91 93,91
5,59 12,6 13,1 10,3 11,6 12,1 12,3 11,2 11,8 13,4 16,0 21,6 26,5 25,1 15,1
3,72 14,7 17,3 15,6 17,0 15,1 16,8 16,3 16,7 17,4 17,9 24,3 22,8 18,4 13,2
1,86 11,9 16,9 15,2 16,6 14,2 16,0 16,0 16,1 16,5 16,6 22,6 20,2 16,3 12,1
0,00 10,8 12,0 10,2 11,2 11,0 11,4 10,7 10,9 11,7 12,6 16,0 17,9 16,2 10,2
Y/X 95,91 97,91 99,91 101,90 103,90 105,90 107,90 109,90 111,89 113,89 115,89 117,89 119,89 121,88
ANDEN ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
05 .. 05 08 06 17. 51 7.5 1 2. 5 1 5 1.07 1 .5 2 1 1. 75 5. .5 01 7 1 . 5 2 11 . 275 .. 55 17. 52 1 0 7. .0 5 2 10 22. .0 2 5 . 5 22.52 7 2 .55 .0 20.0 1 2 72 .2 15.0 5 2 . .0 5 20.0 1 7.51 7.51 11 2 57. ..5 05 12 .1 55 . 01 2.5 17. 5 2 0 2 .2 02 15 . 7. 510 1. 5 5 2. .0 5
6.000 63.942 121.884
[m]
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
5.586
0.000
6.000 63.942 121.884
[m]
10.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN SUR (6) : Iluminancia [lux]
Mín : 10,5 lux Med (A) 23,5 lux Máx : 50,2 lux Uo : 44,8 % Ug : 20,9 %
88,393 17,2 17,3 19,4 21,9
86,004 19,0 19,6 21,6 23,3
83,615 18,9 17,5 17,8 17,9
81,226 18,4 15,4 14,2 13,8
78,837 18,9 15,1 12,9 11,4
76,448 21,8 16,4 13,3 10,5
74,059 25,0 19,4 14,3 10,8
71,670 32,5 22,4 15,9 11,4
69,281 38,8 25,9 17,3 11,8
66,892 40,3 26,2 17,4 10,7
64,503 44,3 29,3 19,2 12,6
62,114 41,6 28,9 20,3 14,1
59,725 39,5 28,8 21,1 14,6
57,336 40,2 29,5 21,4 14,8
54,947 44,6 30,6 21,4 15,0
52,558 49,3 32,3 21,4 14,5
50,169 46,6 30,4 20,5 13,0
47,780 48,9 32,0 21,7 14,7
45,391 44,7 30,4 21,3 15,1
43,002 39,7 29,0 21,0 15,0
40,613 39,8 28,3 21,1 14,9
38,224 40,8 29,3 21,0 15,1
35,835 45,9 30,8 21,4 15,1
33,446 50,2 32,3 21,6 14,2
31,057 47,1 30,6 20,5 13,1
28,668 47,7 31,9 21,4 14,8
26,279 43,7 30,1 21,3 14,9
23,890 38,9 29,3 21,3 14,7
21,501 40,2 28,7 20,8 14,4
19,112 42,0 28,8 19,9 13,7
16,723 44,7 28,5 18,5 11,8
14,334 42,7 26,7 17,5 10,9
11,945 37,0 24,8 17,1 11,8
9,556 30,3 21,7 15,8 11,8
7,167 24,1 18,9 15,0 12,9
4,778 20,7 16,3 15,2 17,0
2,389 17,2 14,5 14,1 19,3
0,000 14,6 11,6 11,1 12,9
Y/X 0,000 2,000 4,000 6,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
ANDEN SUR (6) : Iluminancia [lux]
88.393
20.0
15.0
40.0
402.00 .0
30.0
45.0
15.0
5400..00
43525.50.0. 0
40.0
15.0
15.0
0.000
0.0060.000
[m]
ANDEN SUR (6) : Iluminancia [lux]
88.393
0.000
0.060.0000
[m]
10.5 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0
50.0 - 50.2
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
E61291 ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit 32,0 0,95
993391 K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0° 2,9 0,95
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 No
1xCDM-T70 6,6 0,80
1xCDM-T70W M-D325.ies Picture
W M-D325
23448C SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11° 6,6 0,95
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
1 -2,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
2 -17,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
3 -2,666 31,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
4 -17,666 31,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
5 -22,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
6 -37,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
7 -22,666 31,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
8 -37,666 31,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
9 -2,666 50,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
10 -17,666 50,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
11 -2,666 66,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
12 -17,666 66,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
13 -22,666 50,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
14 -37,666 50,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
15 -22,666 66,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
16 -37,666 66,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
35 46,600 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
36 75,270 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
38 56,420 75,080 4,000 993391 90,0 0,0 0,0
39 65,500 75,080 4,000 993391 270,0 0,0 0,0
42 60,960 19,000 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0
Lineal
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X RotaciónPendientInclinaci
17 8,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
18 71,080 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
19 49,740 19,000 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0 2 6,160 0,000 0,000 0,000
20 118,870 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 13 6,000 90,000 0,000 0,000
21 10,170 95,040 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
29 105,000 82,000 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
30 105,000 103,000 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
31 -32,800 96,400 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 23,000 0,000 0,000 0,000
32 10,170 90,040 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
33 58,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 4,280 0,000 0,000 0,000
40 55,000 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 11,880 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 13 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
41 66,000 19,000 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0 2 6,160 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 14 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
Documentos fotométricos
E61291
ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
100
70 70
200
60 60
300
50 50
40 400 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
E61291 0° 0° 358 62° E61291 0° 180° 358 62°
E61291 0° 90° 294 10° E61291 0° 270° 246 0°
E61291 0° 20° 492 64° E61291 0° 160° 492 64°
Curva de utilización
60 %
55 %
50 % K1
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
K2
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
E61291 0° 77.4% 77.4%
Ulysse Usuario : IMPV Página 15 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
993391
K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
40
70 70
80
60 60
120
50 50
40 160 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
993391 0° 0° 180 68° 993391 0° 180° 180 68°
993391 0° 90° 91 39° 993391 0° 270° 69 40°
993391 0° 190° 181 69° 993391 0° 350° 181 69°
Curva de utilización
30 %
25 %
K1
20 %
K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
993391 0° 52.1% 53.3%
Ulysse Usuario : IMPV Página 16 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
120
70 70
240
60 60
360
50 50
40 480 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1xCDM-T70W 0° 0° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 180° 568 0°
1xCDM-T70W 0° 90° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 270° 568 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
PK630 1xCDM-T70W M-D32 0° 68.6% 68.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 17 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
23448C
SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
140
70 70
280
60 60
420
50 50
40 560 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
23448C 0° 0° 279 65° 23448C 0° 180° 279 65°
23448C 0° 90° 348 31° 23448C 0° 270° 201 0°
23448C 0° 15° 649 67° 23448C 0° 165° 649 67°
Curva de utilización
60 %
55 %
K1
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 % K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
23448C 0° 77.3% 77.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 18 18 13/6/2010 08:24Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
Información general
Detalles de las mallas
PARQUE INFANTIL 1 (1)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -37,500 Y : 107,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 6 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 10,000
Nº Y : 9 Interdistancia Y : 1,945 Tamaño Y : 15,560
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
PARQUE INFANTIL 2 (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -23,400 Y : 113,200 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 6 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 10,000
Nº Y : 9 Interdistancia Y : 1,945 Tamaño Y : 15,560
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
PARQUE INFANTIL 3 (3)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -7,270 Y : 101,370 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 6 Interdistancia X : 2,000 Tamaño X : 10,000
Nº Y : 9 Interdistancia Y : 1,945 Tamaño Y : 15,560
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
SENDERO LAGO 1 (4)
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -31,725 Y : 150,211 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 42 Interdistancia X : 0,366 Tamaño X : 15,006
Nº Y : 59 Interdistancia Y : 0,862 Tamaño Y : 49,996
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
SENDERO LAGO 2 (5)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -49,557 Y : 178,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 31 Interdistancia X : 0,332 Tamaño X : 9,960
Nº Y : 59 Interdistancia Y : 0,552 Tamaño Y : 32,016
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
PARQUE INFANTIL 1 (1) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 23,8 51,5 40,5 46,2 58,7
PARQUE INFANTIL 2 (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 28,2 59,6 42,5 47,3 66,3
PARQUE INFANTIL 3 (3) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 26,8 59,2 41,7 45,3 64,3
SENDERO LAGO 1 (4) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 10,6 22,4 16,2 47,3 65,5
SENDERO LAGO 2 (5) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 10,1 18,5 14,1 54,8 71,6
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
PARQUE INFANTIL 1 (1) : Iluminancia [lux]
Mín : 23,8 lux Med (A) 40,5 lux Máx : 51,5 lux Uo : 58,7 % Ug : 46,2 %
122,56 23,8 33,4 36,9 38,7 39,6 34,7
120,62 30,9 40,6 47,6 49,5 46,5 41,9
118,67 32,4 42,7 49,7 51,5 48,5 43,5
116,73 29,3 42,0 44,4 46,2 47,5 40,0
114,78 29,1 43,5 43,7 45,2 48,5 38,4
112,84 29,5 42,1 44,4 45,7 46,5 37,3
110,89 32,9 43,0 49,6 50,9 46,6 39,5
108,95 31,6 40,9 47,4 48,4 44,1 37,0
107,00 24,8 34,2 37,0 37,9 37,0 29,5
Y/X -37,50 -35,50 -33,50 -31,50 -29,50 -27,50
PARQUE INFANTIL 1 (1) : Iluminancia [lux]
122.560 2 52.7 03. 50 .0 35.0
37.5
120.615 47.5
118.670
3 23.55. 0 50.0
40.0
116.725
114.780
30.0
112.835 45.0 37.5
47.5
37.5
110.890
50.0
108.945 32.5 42.5
37.5
107.000 2 52.7 03. 50 .0 35 3.02 3.50 .0
-37.500 -27.500
[m]
PARQUE INFANTIL 1 (1) : Iluminancia [lux]
122.560
120.615
118.670
116.725
114.780
112.835
110.890
108.945
107.000
-37.500 -27.500
[m]
23.8 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5
42.5 - 45.0 45.0 - 47.5 47.5 - 50.0 50.0 - 51.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
PARQUE INFANTIL 2 (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 28,2 lux Med (A) 42,5 lux Máx : 59,6 lux Uo : 66,3 % Ug : 47,3 %
128,76 31,1 38,9 40,5 40,1 37,1 28,2
126,82 39,1 47,4 56,6 55,9 45,5 35,4
124,87 37,1 45,6 46,6 46,0 43,5 33,1
122,93 37,4 48,1 46,5 45,8 45,7 32,5
120,98 38,9 48,8 47,1 46,3 46,2 33,2
119,04 41,8 48,3 48,5 47,7 45,4 35,9
117,09 45,3 51,3 59,6 58,7 48,5 40,0
115,15 38,5 43,5 43,7 43,0 40,9 34,0
113,20 33,4 39,8 39,3 38,6 37,5 29,3
Y/X -23,40 -21,40 -19,40 -17,40 -15,40 -13,40
PARQUE INFANTIL 2 (2) : Iluminancia [lux]
128.760 32 3.55 3 .07 .5 42.5 30.0
40.0 524 .7 5. 5 3 32 5. .5
126.815 0
55.0 37.5
50.0
124.870
37.5
122.925 32.5
47.5
45 .400 3.05 .0
120.980
119.035
52.5
117.090 57.5
55.0
50.0
115.145
37.5
35.0
113.200 35 .307 .54 0.0 323.05. 0
-23.400 -13.400
[m]
PARQUE INFANTIL 2 (2) : Iluminancia [lux]
128.760
126.815
124.870
122.925
120.980
119.035
117.090
115.145
113.200
-23.400 -13.400
[m]
28.2 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5 42.5 - 45.0 45.0 - 47.5
47.5 - 50.0 50.0 - 52.5 52.5 - 55.0 55.0 - 57.5 57.5 - 59.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
PARQUE INFANTIL 3 (3) : Iluminancia [lux]
Mín : 26,8 lux Med (A) 41,7 lux Máx : 59,2 lux Uo : 64,3 % Ug : 45,3 %
116,93 33,2 39,6 40,4 39,3 36,2 26,8
114,99 39,6 47,3 56,2 55,2 44,3 33,8
113,04 35,9 44,5 45,8 45,0 42,1 31,0
111,10 33,8 46,2 45,4 44,7 44,1 30,0
109,15 33,6 46,3 45,7 45,2 44,8 30,6
107,21 35,5 45,4 47,3 47,0 44,4 33,6
105,26 39,3 48,9 59,2 59,0 48,6 38,4
103,32 34,3 42,7 44,8 44,7 42,8 34,6
101,37 31,7 41,3 42,7 42,7 41,9 33,0
Y/X -7,27 -5,27 -3,27 -1,27 0,73 2,73
PARQUE INFANTIL 3 (3) : Iluminancia [lux]
116.930 35 .307 .5 27.5
30.0
114.985 45.0 5 55 .0 0. 0 32.5
52.5 40.0
113.040 47.5 42.5 35.0
111.095 30.0
35.0
373.52 .5
109.150
37.5
40.0
107.205
50.0
55.0
105.260
57.5
52.5
47.5
103.315 35.0 35.0
37.5 37.5
101.370 32.5
-7.270 2.730
[m]
PARQUE INFANTIL 3 (3) : Iluminancia [lux]
116.930
114.985
113.040
111.095
109.150
107.205
105.260
103.315
101.370
-7.270 2.730
[m]
26.8 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5 42.5 - 45.0
45.0 - 47.5 47.5 - 50.0 50.0 - 52.5 52.5 - 55.0 55.0 - 57.5 57.5 - 59.2
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
SENDERO LAGO 1 (4) : Iluminancia [lux]
Mín : 10,6 lux Med (A) 16,2 lux Máx : 22,4 lux Uo : 65,5 % Ug : 47,3 %
200,21
199,35
198,48
197,62
196,76
195,90
195,04
194,17
193,31
192,45
191,59
190,73
189,86
189,00
188,14
187,28
186,42
185,55
184,69 16,4
183,83 14,1 14,2
182,97 12,1 14,1 12,6
182,11 16,2 14,7 15,2
181,24 17,1 16,8 17,9
180,38 15,8 16,3
179,52 13,1 14,6 14,2
178,66 12,9 13,3 13,5
177,80 14,2 14,2 14,8
176,93 16,6 17,5 17,7
176,07 16,6 16,9 17,4
175,21 14,7 14,7 13,9
174,35 13,7 13,0 12,3
173,49 15,2 14,6
172,62 16,3 17,3 17,3
171,76 15,9 16,7 17,6
170,90 13,9 14,6
170,04 12,5 12,8 13,0
169,18 12,5 12,9 13,0
168,31 14,0 14,7 15,2
167,45 17,0 17,5 17,7
166,59 16,5 17,2 17,2
165,73 14,6 14,2 13,6
164,87 14,3 13,0
164,00 15,7 14,8 14,9
163,14 16,8 16,9 17,8
162,28 16,5 17,1 17,6
161,42 15,0 15,6
160,56 13,3 13,8 13,7
159,69 13,6 13,9
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
158,83 15,4 16,1 16,9
157,97 18,1 19,0 19,9
157,11 19,4 19,1 18,4
156,25 17,1 17,7 15,0
155,38 17,5 15,6 13,9
154,52 19,6 17,7 18,5
153,66 21,7 20,5 21,0 21,6
152,80 21,5 21,3 22,0 21,7 22,4 21,8 20,6
151,94 20,4 19,9 18,8 19,5 19,4 18,7 20,6 21,5 20,4 21,7 20,8 20,2 19,3 18,5
151,07 17,4 16,4 15,5 15,4 16,7 16,9 18,5 18,4 20,6 20,9 19,8 19,5 19,3 18,2 17,3
150,21 14,8 13,5 13,6 13,8 14,8 16,1 18,4 20,5 20,0 20,8 20,5 19,1 18,7 17,9 16,5
Y/X -31,73 -31,36 -30,99 -30,63 -30,26 -29,90 -29,53 -29,16 -28,80 -28,43 -28,07 -27,70 -27,33 -26,97 -26,60
200,21
199,35
198,48
197,62
196,76
195,90 11,3 11,8
195,04 12,1 12,1 12,4
194,17 14,7 14,5 14,1
193,31 16,6 17,0 17,6
192,45 16,0 15,9 16,8
191,59 14,1 13,7 12,5
190,73 13,3 13,9 13,2
189,86 16,2 16,5 15,5
189,00 16,3 16,6 16,9
188,14 14,3 15,0 16,3
187,28 13,2 14,1 14,3
186,42 14,7 14,8 14,7 15,7
185,55 16,6 16,6 17,6
184,69 16,7 17,4
183,83 13,3
182,97
182,11
181,24
180,38
179,52
178,66
177,80
176,93
176,07
175,21
174,35
173,49
172,62
171,76
170,90
170,04
169,18
168,31
167,45
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
166,59
165,73
164,87
164,00
163,14
162,28
161,42
160,56
159,69
158,83
157,97
157,11
156,25
155,38
154,52
153,66
152,80
151,94
151,07
150,21 15,4
Y/X -26,24 -25,87 -25,50 -25,14 -24,77 -24,41 -24,04 -23,67 -23,31 -22,94 -22,58 -22,21 -21,84 -21,48 -21,11
200,21 14,7 14,9 15,7
199,35 12,5 12,1 10,6 11,8
198,48 14,2 13,7 12,1
197,62 15,6 16,0 16,3 16,2
196,76 12,8 13,5 15,3 15,9
195,90 12,4 13,3
195,04
194,17
193,31
192,45
191,59
190,73
189,86
189,00
188,14
187,28
186,42
185,55
184,69
183,83
182,97
182,11
181,24
180,38
179,52
178,66
177,80
176,93
176,07
175,21
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
174,35
173,49
172,62
171,76
170,90
170,04
169,18
168,31
167,45
166,59
165,73
164,87
164,00
163,14
162,28
161,42
160,56
159,69
158,83
157,97
157,11
156,25
155,38
154,52
153,66
152,80
151,94
151,07
150,21
Y/X -20,75 -20,38 -20,01 -19,65 -19,28 -18,92 -18,55 -18,18 -17,82 -17,45 -17,09 -16,72
SENDERO LAGO 1 (4) : Iluminancia [lux]
200.207 1125.5.0
15.0
1125.5.0
111572..0. 55
1152..05
15.0
17.5
15.0
1157..05
11111 25725 ...50.. 550
15.0
1157..05
175.209 11 525 ..0. 50
1
1157..05
12.5
1157..05
15.0
12.5
1157..05
15.0
1157..05
1175..50
17.5
20.0
150.211 2 101522.7.0 0002. 51.. 0 00 7. 0 .5
-31.725 -16.719
[m]
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
SENDERO LAGO 1 (4) : Iluminancia [lux]
200.207
175.209
150.211
-31.725 -16.719
[m]
10.6 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.4
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
SENDERO LAGO 2 (5) : Iluminancia [lux]
Mín : 10,1 lux Med (A) 14,1 lux Máx : 18,5 lux Uo : 71,6 % Ug : 54,8 %
210,02
209,46
208,91
208,36 16,6 16,4
207,81 17,0 15,9 16,2 16,5
207,26 15,7 15,6 16,2 15,4
206,70 14,1 14,6 15,1
206,15 13,7 13,7 14,1
205,60 14,4 14,0 14,3
205,05 14,9 15,6 15,8
204,50 17,1 16,7 16,3
203,94 16,8 16,5 16,5
203,39 15,1 15,2 16,1
202,84 13,3 13,9 14,6
202,29 12,1 11,9 13,3
201,74 11,4 11,7 12,9
201,18 11,6 13,9 14,7
200,63 16,2 14,9 15,3
200,08 17,1 16,6 15,6
199,53 17,6 16,3 16,5
198,98 16,1 15,8 15,4
198,42 13,4 14,2 13,7
197,87 12,7 12,8 12,3
197,32 12,1 12,2 12,2
196,77 11,6 12,3 12,2
196,22 12,5 13,4 13,5
195,66 14,1 15,2 16,2 16,2
195,11 16,4 17,2 18,5 16,9
194,56 17,5 17,6 17,0 16,0
194,01 14,8 14,8
193,46
192,90
192,35
191,80
191,25
190,70
190,14
189,59
189,04
188,49
187,94 15,1 13,8 13,1
187,38 16,4 15,6 14,5 13,8 12,4
186,83 15,2 15,6 15,3 14,1 14,7
186,28 12,6 13,8 13,2 14,7
185,73 10,1 11,8 12,5 13,1
185,18 11,2 11,1 12,8
184,62 11,9 12,3 13,6
184,07 15,5 15,1 15,1
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
183,52 16,4 16,1 15,3
182,97 16,5 16,5 16,1
182,42 14,4 15,1 14,7
181,86 12,7 13,3 13,0
181,31 11,4 11,6 11,1
180,76 11,0 11,0 10,4
180,21 10,9 10,9 10,5
179,66 11,6 11,4 11,1
179,10 13,5 13,1 12,7
178,55 15,0 14,7 14,3
178,00 16,9 15,8 15,5
Y/X -49,56 -49,23 -48,89 -48,56 -48,23 -47,90 -47,57 -47,23 -46,90 -46,57 -46,24 -45,91 -45,57 -45,24 -44,91
210,02
209,46
208,91 13,1 13,1 12,1 12,1 11,8 13,7 13,9 15,7 15,7 15,5 15,5 14,5 14,2 13,3 12,4
208,36 14,1 14,1 13,3 13,3 15,2 15,4 14,9 14,4 13,8 12,6 12,1 11,2
207,81 15,8
207,26
206,70
206,15
205,60
205,05
204,50
203,94
203,39
202,84
202,29
201,74
201,18
200,63
200,08
199,53
198,98
198,42
197,87
197,32
196,77
196,22
195,66
195,11
194,56
194,01 14,0 13,8
193,46 12,6 11,8 12,6 13,1
192,90 11,1 11,4 13,4
192,35 13,6 13,7 14,2
191,80 14,2 16,1 16,2
191,25 16,6 17,1 16,0
190,70 16,7 16,1 15,3
190,14 15,3 15,2 14,4
189,59 13,3 12,9 12,5
189,04 13,1 13,1 11,9
Ulysse Usuario : IMPV Página 13 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
188,49 12,4 11,7 11,1 10,7
187,94 12,9 11,5
187,38
186,83
186,28
185,73
185,18
184,62
184,07
183,52
182,97
182,42
181,86
181,31
180,76
180,21
179,66
179,10
178,55
178,00
Y/X -44,58 -44,25 -43,91 -43,58 -43,25 -42,92 -42,59 -42,25 -41,92 -41,59 -41,26 -40,93 -40,59 -40,26 -39,93
210,02
209,46
208,91 11,6
208,36 10,6
207,81
207,26
206,70
206,15
205,60
205,05
204,50
203,94
203,39
202,84
202,29
201,74
201,18
200,63
200,08
199,53
198,98
198,42
197,87
197,32
196,77
196,22
195,66
195,11
194,56
194,01
Ulysse Usuario : IMPV Página 14 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
193,46
192,90
192,35
191,80
191,25
190,70
190,14
189,59
189,04
188,49
187,94
187,38
186,83
186,28
185,73
185,18
184,62
184,07
183,52
182,97
182,42
181,86
181,31
180,76
180,21
179,66
179,10
178,55
178,00
Y/X -39,60
SENDERO LAGO 2 (5) : Iluminancia [lux]
210.016
1 16 1116.5 043.1 .1 0 ..1 021 003 4 .5 11 .0. 10. 5601 0 4 .. 1 31 00 .1.02 0. .0 0
15.0
111 76541 ..0..4 000 . 0
1
1 11 1115 24 .36. 0.. .0. 00 00
1
11113645....0000
1111 13567 4.... .0000
0
12.0
13.0
194.008 1 114165 1 1. 1 8 0. 1. 7 71500 . 11 6. .0 4. 0 0 230. .0 ..0 00
111456...000
17.0
1154..00
111132...000
1611.430.. 00
11 314.50.0. 0
1 1111 4532. .0 0... 000
1
16.0
11 1135 24.. ..00 00
11.0
11 1 111 62 4531 .. ... 00 0. 000
178.000
-49.557 -39.597
[m]
Ulysse Usuario : IMPV Página 15 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
SENDERO LAGO 2 (5) : Iluminancia [lux]
210.016
194.008
178.000
-49.557 -39.597
[m]
10.1 - 11.0 11.0 - 12.0 12.0 - 13.0 13.0 - 14.0 14.0 - 15.0 15.0 - 16.0 16.0 - 17.0 17.0 - 18.0
18.0 - 18.5
Ulysse Usuario : IMPV Página 16 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
E61291 ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit 32,0 0,95
993391 K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0° 2,9 0,95
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 No
1xCDM-T70 6,6 0,80
1xCDM-T70W M-D325.ies Picture
W M-D325
23448C SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11° 6,6 0,95
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
1 -2,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
2 -17,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
3 -2,666 31,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
4 -17,666 31,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
5 -22,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
6 -37,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
7 -22,666 31,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
8 -37,666 31,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
9 -2,666 50,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
10 -17,666 50,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
11 -2,666 66,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
12 -17,666 66,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
13 -22,666 50,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
14 -37,666 50,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
15 -22,666 66,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
16 -37,666 66,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
35 46,600 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
36 75,270 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
38 56,420 75,080 4,000 993391 90,0 0,0 0,0
39 65,500 75,080 4,000 993391 270,0 0,0 0,0
47 -23,263 143,610 4,000 993391 245,0 0,0 0,0
48 -38,983 152,787 4,000 993391 -4,1 0,0 0,0
49 -27,865 155,710 4,000 993391 -111,3 0,0 0,0
50 -44,988 165,529 4,000 993391 32,2 0,0 0,0
51 -28,931 164,973 4,000 993391 -90,0 0,0 0,0
52 -28,145 174,316 4,000 993391 -82,8 0,0 0,0
53 -17,437 198,640 4,000 993391 -50,2 0,0 0,0
54 -24,001 210,185 4,000 993391 -187,8 0,0 0,0
55 -34,560 210,375 4,000 993391 -173,3 0,0 0,0
56 -43,835 209,344 4,000 993391 -201,5 0,0 0,0
57 -47,917 201,948 4,000 993391 -269,8 0,0 0,0
58 -47,801 185,525 4,000 993391 -257,8 0,0 0,0
59 -48,405 175,488 4,000 993391 83,7 0,0 0,0
61 -22,336 190,866 4,000 993391 -72,3 0,0 0,0
63 -14,850 208,447 4,000 993391 -106,0 0,0 0,0
64 -25,949 183,055 4,000 993391 -74,0 0,0 0,0
Ulysse Usuario : IMPV Página 17 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
65 -30,537 150,688 4,000 993391 38,6 0,0 0,0
66 -44,628 192,962 4,000 993391 59,3 0,0 0,0
68 -46,648 156,937 4,000 993391 -267,1 0,0 0,0
Lineal
Principio Luminaria Geometría
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X RotaciónPendientInclinaci
17 8,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
18 71,080 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
19 47,480 18,800 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0 4 9,000 0,000 0,000 0,000
20 118,870 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 13 6,000 90,000 0,000 0,000
21 10,170 95,040 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
29 105,000 82,000 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
30 105,000 103,000 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
31 -32,800 96,400 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 23,000 0,000 0,000 0,000
32 10,170 90,040 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
33 58,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 4,280 0,000 0,000 0,000
41 -37,500 109,900 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
42 -27,500 109,900 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
43 -23,410 117,100 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
44 -13,410 117,100 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
45 -7,270 105,260 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
46 2,730 105,260 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
62 55,000 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 11,880 0,000 0,000 0,000
Ulysse Usuario : IMPV Página 18 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
Documentos fotométricos
E61291
ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
100
70 70
200
60 60
300
50 50
40 400 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
E61291 0° 0° 358 62° E61291 0° 180° 358 62°
E61291 0° 90° 294 10° E61291 0° 270° 246 0°
E61291 0° 20° 492 64° E61291 0° 160° 492 64°
Curva de utilización
60 %
55 %
50 % K1
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
K2
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
E61291 0° 77.4% 77.4%
Ulysse Usuario : IMPV Página 19 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
993391
K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
40
70 70
80
60 60
120
50 50
40 160 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
993391 0° 0° 180 68° 993391 0° 180° 180 68°
993391 0° 90° 91 39° 993391 0° 270° 69 40°
993391 0° 190° 181 69° 993391 0° 350° 181 69°
Curva de utilización
30 %
25 %
K1
20 %
K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
993391 0° 52.1% 53.3%
Ulysse Usuario : IMPV Página 20 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
MPK630
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
120
70 70
240
60 60
360
50 50
40 480 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
1xCDM-T70W 0° 0° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 180° 568 0°
1xCDM-T70W 0° 90° 568 0° 1xCDM-T70W 0° 270° 568 0°
Curva de utilización
40 %
35 %
K1
K2
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
PK630 1xCDM-T70W M-D32 0° 68.6% 68.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 21 22 12/6/2010 06:51Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
23448C
SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
140
70 70
280
60 60
420
50 50
40 560 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
23448C 0° 0° 279 65° 23448C 0° 180° 279 65°
23448C 0° 90° 348 31° 23448C 0° 270° 201 0°
23448C 0° 15° 649 67° 23448C 0° 165° 649 67°
Curva de utilización
60 %
55 %
K1
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 % K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
23448C 0° 77.3% 77.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 22 22 12/6/2010 06:51Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
Información general
Detalles de las mallas
PISTA DE ATLETISMO (2)
General
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
Geometría
Posición de
X : -33,920 Y : -15,000 Z : 0,000
Tamaño
Nº X : 87 Interdistancia X : 2,010 Tamaño X : 172,860
Nº Y : 66 Interdistancia Y : 1,508 Tamaño Y : 98,020
Cálculo
Iluminancia : Faceta : Normal
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
PISTA DE ATLETISMO (2) Mín Máx Med (A) Mín/Máx Mín/Med
Iluminancia (lux) 72,7 168,6 114,2 43,1 63,7
Resumen de los observadores
Observador (1) (Posición : 51,557, 78,548, 1,800) GR Mínimo [%] : 0,0 Dirección [°] : 60
Observador (1) (Posición : 51,557, 78,548, 1,800) GR Máximo [%] : 44,7 Dirección [°] : 0
Ulysse Usuario : IMPV Página 1 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
Vista actual Configuración (1)
Ulysse Usuario : IMPV Página 2 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
PISTA DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
Mín : 72,7 lux Med (A) 114,2 lux Máx : 168,6 lux Uo : 63,7 % Ug : 43,1 %
83,02
81,51
80,00
78,50 97,0
76,99 115,0 112,7
75,48 122,8 127,4 117,5
73,97 118,1 122,6 124,8 125,5
72,46 112,9 119,6 121,6 121,1 129,4
70,96 103,0 111,2 121,2 121,7 124,9 137,4
69,45 107,7 103,3 111,0 121,4 124,5 130,0 139,4
67,94 116,7 117,5 112,6 113,9 120,1 124,0 133,2 138,8
66,43 113,0 117,6 123,2 122,6 123,5 116,8 122,4 128,6
64,92 114,6 117,6 123,0 130,5 131,5 121,3 121,6
63,42 112,9 115,4 119,0 125,2 132,9 135,0 130,6
61,91 112,3 114,9 122,0 127,3 131,1 132,4
60,40 113,8 112,0 115,2 121,9 127,1 128,8
58,89 122,7 113,8 116,2 120,3 122,9 124,4
57,38 140,3 130,0 119,8 116,0 116,4 117,5
55,88 150,4 138,6 126,2 118,3 114,9 113,9
54,37 162,5 146,8 135,0 122,2 113,5
52,86 168,5 162,4 152,5 139,9 126,1 118,2
51,35 160,1 158,8 153,3 142,2 130,1
49,84 154,4 154,1 151,6 144,2 135,4
48,34 147,4 148,4 147,9 143,6 138,7
46,83 133,0 139,7 143,2 143,5 142,0
45,32 125,3 131,8 137,6 138,8 140,6
43,81 117,9 125,5 132,4 135,4 139,5
42,30 111,5 120,3 128,6 134,0 141,2
40,80 105,6 115,9 127,4 134,2 143,8
39,29 100,5 112,8 126,4 135,4
37,78 95,4 111,4 125,6 137,1
36,27 91,9 110,5 125,0 138,9
34,76 90,6 109,8 123,9 141,0
33,26 76,5 90,6 109,8 123,8 141,1
31,75 91,8 110,5 124,9 138,9
30,24 95,3 111,4 125,6 137,1
28,73 100,5 112,8 126,4 135,4
27,22 105,5 115,9 127,3 134,2 143,8
25,72 111,4 120,2 128,6 134,0 141,2
24,21 117,8 125,5 132,3 135,4 139,5
22,70 125,2 131,7 137,5 138,7 140,6
21,19 132,9 139,6 143,1 143,5 142,0
19,68 147,3 148,4 147,8 143,6 138,7
18,18 154,3 154,0 151,6 144,2 135,5
16,67 160,0 158,7 153,3 142,3 130,2
15,16 168,6 162,3 152,5 139,9 126,2 118,3
13,65 162,5 146,9 135,1 122,2 113,5
Ulysse Usuario : IMPV Página 3 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
12,14 150,7 138,7 126,3 118,3 114,8 113,9
10,64 141,5 130,0 119,9 116,1 116,4 117,5
9,13 122,3 114,0 116,1 120,2 122,9 124,3
7,62 113,8 111,9 115,1 121,9 127,1 128,7
6,11 112,2 114,8 122,0 127,3 131,1 132,4
4,60 112,9 115,5 119,0 125,3 132,9 134,9 130,7
3,10 114,6 117,7 123,0 130,6 131,6 121,4 121,6
1,59 113,1 117,6 123,1 122,7 123,5 116,8 122,3 128,5
0,08 116,7 117,5 112,7 114,0 120,0 123,9 133,2 138,8
-1,43 107,6 103,4 111,0 121,4 124,5 130,1 139,3
-2,94 102,9 111,2 121,2 121,7 124,9 137,5
-4,44 112,8 119,6 121,6 121,1 129,5
-5,95 118,1 122,6 124,8 125,5
-7,46 122,9 127,4 117,6
-8,97 115,3 112,8
-10,48 97,2
-11,98
-13,49
-15,00
Y/X -33,92 -31,91 -29,90 -27,89 -25,88 -23,87 -21,86 -19,85 -17,84 -15,83 -13,82 -11,81 -9,80 -7,79 -5,78
83,02 90,4 87,7 83,2 77,1 74,1 77,2 76,4
81,51 113,7 115,5 110,7 102,5 96,5 92,9 88,2 82,1 80,1 82,3 81,2
80,00 103,4 123,9 131,0 133,3 126,1 117,8 108,5 101,5 97,6 91,9 86,9 84,1 86,3 86,1
78,50 113,9 121,4 138,8 149,2 140,8 133,5 123,5 115,1 108,1 101,9 96,4 91,6 88,7 90,5 89,6
76,99 120,7 132,3 149,1 153,0 147,2 137,9 126,6 118,9 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,6 93,3
75,48 121,7 143,6 153,2 153,9 151,0 140,4 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,6 95,0
73,97 132,6 155,3 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0
72,46 157,1 160,4 153,6 151,0 151,1
70,96 159,7 160,3 151,7
69,45 154,0
67,94
66,43
64,92
63,42
61,91
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
Ulysse Usuario : IMPV Página 4 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
36,27
34,76
33,26
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
6,11
4,60
3,10
1,59
0,08
-1,43 153,9
-2,94 159,6 160,3 151,7
-4,44 157,4 160,5 153,6 150,9 151,1
-5,95 132,8 155,4 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0
-7,46 121,7 143,8 153,2 153,9 151,0 140,5 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,7 95,0
-8,97 120,7 132,5 149,2 153,1 147,3 137,9 126,6 119,0 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,7 93,4
-10,48 114,1 121,5 138,9 149,3 140,9 133,6 123,6 115,2 108,2 102,0 96,4 91,6 88,8 90,6 89,6
-11,98 103,7 124,2 131,3 133,4 126,3 117,9 108,6 101,5 97,7 91,9 87,0 84,2 86,3 86,2
-13,49 109,1 114,0 115,6 110,8 102,6 96,6 93,0 88,3 82,2 80,2 82,3 81,3
-15,00 94,4 90,5 87,8 83,3 77,2 74,1 77,3 76,4
Y/X -3,77 -1,76 0,25 2,26 4,27 6,28 8,29 10,30 12,31 14,32 16,33 18,34 20,35 22,36 24,37
83,02 74,7 72,7 73,4 74,7 75,3 76,2 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6
81,51 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,1 81,4 82,1 83,0 83,8 84,5 85,2 85,6 85,4 85,6
80,00 84,2 82,2 83,7 85,2 86,5 87,1 87,7 88,2 89,0 89,8 90,3 90,5 90,2 90,1 90,2
78,50 88,4 87,4 89,8 91,6 93,3 93,6 94,4 94,6 95,0 95,8 96,7 96,7 96,8 96,9 96,8
76,99 92,4 92,0 95,5 98,1 100,6 101,3 101,5 101,1 101,0 101,0 101,4 102,1 103,8 103,9 103,8
75,48 95,2 95,4 100,2 104,3 107,0 108,5 108,7 108,0 107,1 106,2 105,9 106,6 108,1 108,5 108,1
73,97 97,4 98,9 104,8 110,1 113,5 115,9 115,7 114,4 113,1 111,9 111,6 112,3 113,1 113,3 113,1
72,46
70,96
69,45
67,94
66,43
64,92
63,42
61,91
Ulysse Usuario : IMPV Página 5 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
34,76
33,26
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
6,11
4,60
3,10
1,59
0,08
-1,43
-2,94
-4,44
-5,95 97,4 98,9 104,8 110,2 113,6 116,0 115,8 114,5 113,2 112,0 111,7 112,4 113,1 113,4 113,1
-7,46 95,2 95,5 100,3 104,4 107,1 108,6 108,7 108,1 107,2 106,2 106,0 106,7 108,2 108,5 108,2
-8,97 92,5 92,1 95,6 98,2 100,7 101,4 101,6 101,2 101,1 101,1 101,5 102,1 103,9 104,0 103,8
-10,48 88,5 87,5 89,9 91,7 93,4 93,7 94,5 94,7 95,1 95,9 96,7 96,8 96,9 97,0 96,9
-11,98 84,3 82,2 83,7 85,3 86,5 87,2 87,8 88,3 89,1 89,9 90,4 90,6 90,3 90,2 90,3
-13,49 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,2 81,5 82,1 83,0 83,9 84,6 85,3 85,7 85,4 85,7
-15,00 74,7 72,8 73,4 74,8 75,4 76,3 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6
Ulysse Usuario : IMPV Página 6 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
Y/X 26,38 28,39 30,40 32,41 34,42 36,43 38,44 40,45 42,46 44,47 46,48 48,49 50,50 52,51 54,52
83,02 81,5 80,5 79,5 78,4 77,3 76,6 76,2 75,3 74,7 73,3 72,7 74,7 76,4 77,1 74,1
81,51 85,2 84,5 83,8 82,9 82,1 81,4 81,1 80,5 80,0 78,5 77,5 79,4 81,2 82,3 80,1
80,00 90,5 90,3 89,8 89,0 88,2 87,7 87,1 86,4 85,2 83,6 82,2 84,3 86,1 86,2 84,1
78,50 96,7 96,7 95,8 95,0 94,6 94,4 93,7 93,3 91,6 89,8 87,4 88,4 89,6 90,5 88,7
76,99 102,1 101,4 101,0 101,0 101,1 101,5 101,3 100,6 98,0 95,5 92,0 92,4 93,3 92,6 92,9
75,48 106,6 105,9 106,2 107,1 108,0 108,7 108,5 107,0 104,2 100,2 95,4 95,2 95,0 94,6 92,4
73,97 112,3 111,6 111,9 113,1 114,4 115,7 115,9 113,4 110,0 104,7 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2
72,46
70,96
69,45
67,94
66,43
64,92
63,42
61,91
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
34,76
33,26
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
Ulysse Usuario : IMPV Página 7 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
7,62
6,11
4,60
3,10
1,59
0,08
-1,43
-2,94
-4,44
-5,95 112,4 111,7 112,0 113,2 114,5 115,8 116,0 113,5 110,1 104,8 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2
-7,46 106,7 106,0 106,2 107,2 108,1 108,8 108,6 107,1 104,3 100,2 95,5 95,2 95,0 94,6 92,4
-8,97 102,1 101,4 101,1 101,1 101,2 101,6 101,4 100,7 98,1 95,6 92,1 92,5 93,4 92,7 92,9
-10,48 96,8 96,7 95,8 95,1 94,7 94,4 93,7 93,4 91,7 89,9 87,5 88,5 89,6 90,6 88,8
-11,98 90,6 90,4 89,9 89,1 88,3 87,8 87,2 86,5 85,3 83,7 82,2 84,3 86,2 86,2 84,2
-13,49 85,3 84,6 83,9 83,0 82,1 81,5 81,2 80,6 80,0 78,5 77,5 79,5 81,3 82,3 80,2
-15,00 81,5 80,5 79,5 78,4 77,4 76,6 76,3 75,4 74,8 73,4 72,8 74,7 76,5 77,3 74,2
Y/X 56,53 58,54 60,55 62,56 64,57 66,58 68,59 70,60 72,61 74,62 76,63 78,64 80,65 82,66 84,67
83,02 77,2 83,3 87,8 90,5 94,3
81,51 82,1 88,3 92,9 96,6 102,6 110,7 115,5 113,6
80,00 87,0 91,9 97,7 101,5 108,6 117,9 126,2 133,3 131,0 123,8 103,3
78,50 91,6 96,4 102,0 108,2 115,2 123,6 133,6 140,9 149,2 138,7 121,2 113,7 96,9
76,99 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,6 138,1 147,2 153,1 148,9 132,1 120,7 112,7 115,1
75,48 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,6 151,1 154,0 153,2 143,4 121,5 117,7 127,4 122,8
73,97 93,6 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,8 154,2 153,6 155,3 132,3 125,5 124,8 122,6
72,46 151,2 151,0 153,6 160,6 156,8 129,2 121,1 121,6
70,96 151,8 160,5 159,5 137,1 124,8 121,8
69,45 154,0 139,2 129,9 124,5
67,94 138,7 133,2 123,9
66,43 128,5 122,3
64,92 121,5
63,42
61,91
60,40
58,89
57,38
55,88
54,37
52,86
51,35
49,84
48,34
46,83
45,32
43,81
42,30
40,80
39,29
37,78
36,27
34,76
33,26
Ulysse Usuario : IMPV Página 8 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
31,75
30,24
28,73
27,22
25,72
24,21
22,70
21,19
19,68
18,18
16,67
15,16
13,65
12,14
10,64
9,13
7,62
6,11
4,60
3,10 121,5
1,59 128,5 122,3
0,08 138,7 133,2 123,9
-1,43 153,9 139,2 130,0 124,5
-2,94 151,8 160,4 159,4 137,2 124,8 121,8
-4,44 151,2 150,9 153,6 160,6 157,1 129,3 121,1 121,6
-5,95 93,5 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,9 154,1 153,6 155,4 132,6 125,6 124,7 122,5
-7,46 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,7 151,1 154,0 153,2 143,6 121,6 117,7 127,5 122,8
-8,97 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,7 138,1 147,3 153,1 149,1 132,3 120,7 112,7 115,4
-10,48 91,7 96,5 102,0 108,3 115,3 123,7 133,7 141,0 149,3 138,8 121,4 114,0 97,1
-11,98 87,0 92,0 97,7 101,6 108,7 118,0 126,3 133,5 131,3 124,1 103,5
-13,49 82,3 88,3 93,0 96,6 102,6 110,8 115,6 113,9 109,1
-15,00 77,3 83,4 87,8 90,6 94,4
Y/X 86,68 88,69 90,70 92,71 94,72 96,73 98,74 100,75 102,76 104,77 106,78 108,79 110,80 112,81 114,82
83,02
81,51
80,00
78,50
76,99
75,48
73,97 118,0
72,46 119,5 112,8
70,96 121,2 111,1 102,9
69,45 121,3 110,9 103,2 107,8
67,94 120,0 113,9 112,8 117,6 116,6
66,43 116,8 123,4 122,5 123,1 117,6 112,9
64,92 121,3 131,6 130,4 122,9 117,6 114,6
63,42 130,7 135,0 132,8 125,1 119,0 115,4 112,8
61,91 132,4 131,0 127,3 121,9 114,9 112,4
60,40 128,8 127,1 121,8 115,1 112,1 114,0
58,89 124,4 122,9 120,3 116,2 113,8 123,1
57,38 117,5 116,4 116,0 119,8 130,1 139,7
Ulysse Usuario : IMPV Página 9 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
55,88 113,9 114,9 118,3 126,3 138,7 150,1
54,37 113,6 122,3 135,1 146,9 162,8
52,86 118,3 126,3 140,0 152,6 162,5 168,3
51,35 130,2 142,4 153,4 158,8 160,1
49,84 135,5 144,3 151,7 154,1 154,3
48,34 138,7 143,7 147,9 148,4 147,4 141,8
46,83 142,0 143,5 143,2 139,7 132,9
45,32 140,6 138,8 137,6 131,7 125,2
43,81 139,5 135,4 132,3 125,5 117,8
42,30 141,1 133,9 128,6 120,2 111,4
40,80 143,7 134,1 127,3 115,8 105,5
39,29 135,3 126,3 112,7 100,4
37,78 136,9 125,5 111,2 95,2
36,27 138,7 124,9 110,3 91,7 78,1
34,76 140,9 123,7 109,6 90,4 76,5
33,26 140,9 123,7 109,6 90,4 76,4
31,75 138,8 124,9 110,3 91,7
30,24 136,9 125,5 111,2 95,2
28,73 135,3 126,3 112,7 100,3
27,22 143,7 134,1 127,3 115,8 105,4
25,72 141,1 133,9 128,5 120,1 111,3
24,21 139,5 135,3 132,3 125,4 117,7
22,70 140,6 138,7 137,5 131,6 125,1
21,19 142,0 143,5 143,1 139,6 132,8
19,68 138,7 143,6 147,8 148,4 147,3 141,7
18,18 135,5 144,3 151,7 154,0 154,2
16,67 130,3 142,4 153,4 158,8 160,0
15,16 118,3 126,3 140,1 152,7 162,5 168,4
13,65 113,6 122,4 135,2 147,0 162,8
12,14 113,9 114,9 118,3 126,4 138,9 150,4
10,64 117,5 116,4 116,1 120,0 130,1 140,9
9,13 124,3 122,8 120,2 116,1 114,0 122,8
7,62 128,7 127,1 121,8 115,1 112,0 114,0
6,11 132,4 131,0 127,3 122,0 114,8 112,3
4,60 130,8 135,0 132,8 125,2 119,0 115,4 112,8
3,10 121,4 131,7 130,5 122,9 117,6 114,6
1,59 116,8 123,5 122,7 123,1 117,5
0,08 120,0 113,9 113,0 117,7 116,7
-1,43 121,3 110,9 103,3 107,7
-2,94 121,2 111,1 102,9
-4,44 119,5 112,8
-5,95 118,1
-7,46
-8,97
-10,48
-11,98
-13,49
-15,00
Y/X 116,83 118,84 120,85 122,86 124,87 126,88 128,89 130,90 132,91 134,92 136,93 138,94
Ulysse Usuario : IMPV Página 10 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
PISTA DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
78 53 .. 40 82 00 1 1 11 01 13200 500.. 0.0 .0 010 4 1 01 .00 1.0 0 0.0 8 90 0.0 . 0 100.0 80.0 1 10 10 0. .0 01 1 3 5 0 01 1. .1 40 010 0. .00 . 0
. 0 1 10.0 0 0
67.940 110.0 16 105.00 .0 15106.00 .0 110.0
1 2103.00. 0
130.0
60.400
52.860 16 1 0 1 15 .31 04002 0.. 00 .0 0 . 0 11 31 1 2 014 50 .60 00. 00. . 0 0. 0
45.320
33 07 .. 27 48 00 8 19 1 00 10 1 .1 0 2. 0 003 11 . 0 . 0 0 45 .0 0. 00 0 .. 00 1 1 51 4 103 01 21.0 . 1 0 0 9 00. 0 8 0 0 .0. 0 0 .0 ..0 0 0
22.700
15.160 1 11 6145 0 3100 .002.. 00 . 00 . 0 1 11 31 2405 00 .1 0 .0. 006 . 0 0 .0
7.620
130.0
12103.00. 0
0.080
-1-7 5. .4 06 00 0 1 1 10 131 204 06 01 .0 1. 00 .5 0. 05. 00 0 0 . .0 0 100.0 89 00 .0.0 100.0 80.0 100.1 0 11 4 35 0 11 00 .056 .. 00 1 00 0..00 0 .0
-33.920 52.510 138.940
[m]
PISTA DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
83.020
75.480
67.940
60.400
52.860
45.320
37.780
30.240
22.700
15.160
7.620
0.080
-7.460
-15.000
-33.920 52.510 138.940
[m]
72.7 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0
140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 168.6
Ulysse Usuario : IMPV Página 11 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
Configuración (1) Activado
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
233272 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0° 220,0 0,95
234871 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0° 100,0 0,95
Detalles de los grupos
Solo
Principio Luminaria
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
1 -7,000 -13,000 25,000 233272 19,2 49,7 0,0
2 -7,000 -13,000 25,000 233272 45,9 59,8 0,0
3 -7,000 -13,000 25,000 233272 67,6 56,5 0,0
4 -7,000 -13,000 25,000 234871 322,8 28,3 0,0
5 -7,000 -13,000 25,000 233272 318,9 50,9 0,0
6 -7,000 -13,000 25,000 234871 91,0 44,1 0,0
7 112,000 -13,000 25,000 233272 340,8 49,7 0,0
8 112,000 -13,000 25,000 233272 314,1 59,8 0,0
9 112,000 -13,000 25,000 233272 292,4 56,5 0,0
10 112,000 -13,000 25,000 234871 37,2 28,3 0,0
11 112,000 -13,000 25,000 233272 41,1 50,9 0,0
12 112,000 -13,000 25,000 234871 269,0 44,1 0,0
13 -7,000 81,000 25,000 233272 160,8 49,7 0,0
14 -7,000 81,000 25,000 233272 134,1 59,8 0,0
15 -7,000 81,000 25,000 233272 112,4 56,5 0,0
16 -7,000 81,000 25,000 234871 217,2 28,3 0,0
17 -7,000 81,000 25,000 233272 221,1 50,9 0,0
18 -7,000 81,000 25,000 234871 89,0 44,1 0,0
19 112,000 81,000 25,000 233272 199,2 49,7 0,0
20 112,000 81,000 25,000 233272 225,9 59,8 0,0
21 112,000 81,000 25,000 233272 247,6 56,5 0,0
22 112,000 81,000 25,000 234871 142,8 28,3 0,0
23 112,000 81,000 25,000 233272 138,9 50,9 0,0
24 112,000 81,000 25,000 234871 271,0 44,1 0,0
Ulysse Usuario : IMPV Página 12 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
Documentos fotométricos
233272
ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
500
70 70
1000
60 60
1500
50 50
40 2000 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
233272 0° 0° 979 0° 233272 0° 180° 979 0°
233272 0° 90° 2485 8° 233272 0° 270° 979 0°
Curva de utilización
70 %
65 %
K1
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
K2
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
233272 0° 81.6% 81.6%
Ulysse Usuario : IMPV Página 13 14 12/6/2010 16:31Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
234871
ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0°
Diagrama Polar / Cartesiano
90 90
80 80
200
70 70
400
60 60
600
50 50
40 800 40
30 30
20 20
10 0 10
Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
234871 0° 0° 435 7° 234871 0° 180° 435 7°
234871 0° 90° 995 15° 234871 0° 270° 396 0°
Curva de utilización
50 %
45 %
K1
40 %
35 %
30 %
25 % K2
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo
234871 0° 70.4% 70.5%
Ulysse Usuario : IMPV Página 14 14 12/6/2010 16:31