Consolidación de la base de datos de protecciones de ISA y estudio para identificar problemas de sobrealcance y detección en los relés distancia de ISA
Autor: Arenas Hoyos, David
Asesor: Rojo Ceballos, Clara Rosa (Thesis advisor)
Fecha: 2009-01-13
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: Este documento es el resultado del semestre de práctica desarrollado en la empresa Interconexión Eléctrica S.A E.S.P (ISA) durante el segundo semestre de 2008. El proyecto de práctica tenía como objetivo consolidar la base de datos de protecciones de ISA, desarrollando una aplicación universal que permitiera consultar de forma ágil y confiable los ajustes implementados en sitio de todos los relés propiedad de ISA, ya que anteriormente esta información se encontraba muy dispersa y era necesario emplear diferentes programas para cada tipo de relé, lo cual entorpecía el proceso de consulta de ajustes de las protecciones, siendo esta una actividad muy frecuente cuando se presentan contingencias en el sistema de transmisión nacional, donde se requiere obtener información eficazmente para tomar las decisiones más acertadas en el menor tiempo posible. Paralelamente se desarrollaron simulaciones a todos los relés distancia, las cuales fueron realizadas en el software de coordinación de protecciones CAPE, con el fin de identificar problemas de ajustes asociados con sobrealcance y subalcance en las zonas de los relés. A lo largo de este documento se describen las etapas, metodologías y procedimientos llevados a cabo para cumplir exitosamente los objetivos propuestos en el proyecto de práctica. / Abstract: This document is the result of the semester of practice developed in the company Interconexión Eléctrica S.A E.S.P (ISA) during the second semester of 2008. The internship project was about consolidating the data base of protections of ISA, developing a universal tool that allows to consult easily and reliably the settings implemented in every substations of all the relays ISA property, since previously this information was very dispersed and was necessary to use different programs for each type of relay, which obstructed the process of consulting the adjustments of the protections, being a very frequent activity when contingencies appear in the system of national transmission, where it is mandatory to obtain data effectively to make the rightest decisions in the shortest possible time. Parallelly simulations were developed to all the distance relays, which were realized in the software of protection coordination CAPE, with the purpose of identifying problems of settings associated with overreaching and underreaching in the relay zones. Throughout this document methodologies, procedures and stages carried out are described to successful fulfill the objectives proposed in the internship project.

CONSOLIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Y
ESTUDIO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE SOBREALCANCE Y
DETECCIÓN EN LOS RELÉS DISTANCIA DE ISA
Presentado por:
DAVID ARENAS HOYOS
Tutor académico:
Clara Rosa Rojo Ceballos - Docente
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
Tutor de práctica:
Germán Alonso Gutiérrez
ISA
EQUIPO DE ANÁLISIS OPERATIVO
DIRECCIÓN GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
GERENCIA TRANSPORTE DE ENERGÍA
DOCUMENTO GT – GO 616
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE MINAS
MEDELLÍN, ENERO 13 DE 2009CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 2
TABLA DE CONTENIDO
1. Planteamiento del problema ................................................................................ 8
2. Metodología ......................................................................................................... 8
3. Objetivos ............................................................................................................. 8
4. Antecedentes ...................................................................................................... 9
5. Ubicación de la información ................................................................................ 9
6. Revisión de la información cargada .................................................................. 10
Metodología para la revisión de la información cargada en relaysoft .................... 12
7. Consolidación de ajustes de los relés no distancia ........................................... 16
7.1 Descarga de ajustes por acceso remoto ......................................................... 21
7.2 Metodología para la descarga y manejo de ajustes. ....................................... 22
Relés siemens ....................................................................................................... 23
Relés schweitzer. .................................................................................................. 30
Relés abb .............................................................................................................. 32
Relés alsthom - areva ........................................................................................... 35
Relés optimho_lfzp. ............................................................................................... 40
8. Relaysoft ........................................................................................................... 41
9. Componentes de relaysoft ................................................................................. 44
9.1 Módulos de transformación ............................................................................. 45
9.2 Asociación de módulos.................................................................................... 47
9.3 Equivalencias de variables y ajustes ............................................................... 48
9.4 Mapeo de variables ......................................................................................... 49
9.5 Renombrar elementos ..................................................................................... 49
9.6 Cargar archivos ............................................................................................... 50
9.7 Concatenar archivos ....................................................................................... 53
9.8 Generar información básica ............................................................................ 53
9.9 Auditoria .......................................................................................................... 56
9.10 Reportes ........................................................................................................ 57
9.11 Administración perfiles de usuarios ............................................................... 58
10. Relayweb ......................................................................................................... 59
11. Funcionamiento de Relayweb ......................................................................... 60
11.1 Pestañas para consultar la información deseada .......................................... 60
11.2 Visualizar la relación del ct y el pt del transformador de medida del relé. ..... 60
11.3 Ventana de visualización de ajustes. ............................................................ 61
11.4 Campo observaciones ................................................................................... 61
11.5 Exportar o imprimir la información mostrada ................................................. 63
11.6 Comparar dos grupos de ajustes del mismo relé .......................................... 63CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 3
11.7 Relés que requieren reajustar el grupo dos ................................................... 64
12. Mejoras al aplicativo Relaysoft / Relayweb ..................................................... 67
12.1 Problemas con la información cargada ......................................................... 68
12.2 Asociación correcta de módulos .................................................................... 69
12.3 Problema con pantalla de bienvenida de Relaysoft ....................................... 69
12.4 Errores módulo agregar usuarios de Relayweb. ........................................... 70
12.5 Modificación del módulo genérico - columna observaciones ......................... 71
12.6 Campo de búsqueda de Relayweb ............................................................... 71
12.7 Link sugerencias y comentarios .................................................................... 72
12.8 Modificación ventana de visualización de información en Relayweb. ........... 72
12.9 Error en la asimilación de información del módulo genérico ......................... 73
12.10 Error en la función comparar de Relayweb ................................................. 73
12.11 Borrar todas las cargas de un grupo de ajustes .......................................... 74
12.12 Ventana de error de ingreso a Relayweb .................................................... 75
12.13 Link de acceso directo a relayweb en el portal empresarial ........................ 75
12.14 Modificación a la opción equivalencia de variables ..................................... 76
12.15 Error de relaysoft, cuando se ejecuta sin conexión a la red ........................ 76
12.16 Error relación ct y pt .................................................................................... 77
12.17 Lógicas gráficas para relés distancia .......................................................... 79
12.18 Cargar nuevamente los relés genéricos ...................................................... 82
12.19 Problema exportar o imprimir cuando se usa la función comparar de
Relayweb. .......................................................................................................... 83
12.20 Modificación a la ventana de Relaysoft, editar ajustes de la carga del relé. 83
12.21 Columnas relación de ct y pt en Relaysoft .................................................. 84
12.22 Ubicación de formatos y plantillas de relés en carpeta pública. .................. 85
12.23 Exportar información de relés desde Relaysoft ........................................... 85
13. Requerimientos nuevos Relayweb - Relaysoft ................................................ 86
14. Procedimiento para actualizar la información en Relayweb ............................ 88
15. Simulación de protecciones distancia en cape ................................................ 90
15.1 Relés con problemas de sobrealcance de zona 1 ....................................... 102
15.2 Relés con problemas de detección (subalcance) de fallas en zona 2 ......... 103
16. Actividades adicionales de la práctica ........................................................... 109
17. Actividades a realizar .................................................................................... 109
18. Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 110
19. Bibliografía ................................................................................................... 112CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 4
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Plantilla del relé MCTI. ........................................................................... 19
Figura 2. Archivo de carga .csv creado por la Macro ............................................ 20
Figura 3. Escritorio Remoto - CSM ........................................................................ 21
Figura 4. Módulo para descargar ajustes de los archivos .dex............................. 23
Figura 5. Elección del archivo .dex ........................................................................ 24
Figura 6. Conexión relé SIEMENS ........................................................................ 24
Figura 7. Archivo de Carga Relés SIEMENS ........................................................ 25
Figura 8. Módulo para descargar ajustes de los archivos .de2 ............................ 25
Figura 9. Opción SETTINGS ventana DOS .......................................................... 26
Figura 10. Funciones existentes en el relé ............................................................ 26
Figura 11. Ajustes en archivos .pdf independientes ............................................. 27
Figura 12. Formato .txt resultante de los archivos .de2 ........................................ 27
Figura 13. Módulo para descargar ajustes de los archivos .de3 .......................... 28
Figura 14. Exportar ajustes en archivos ASCII ..................................................... 29
Figura 15. Archivo ASCII exportado desde DIGSI 4.6 .......................................... 29
Figura 16. Hyperterminal SEL2020 ....................................................................... 31
Figura 17. Ventana principal acselerator ............................................................... 31
Figura 18. Ventana del dispositivo acselerator ...................................................... 32
Figura 19. Ventana verificación de seguridad CAP 540 ........................................ 33
Figura 20. Ventana principal CAP 540. ................................................................. 33
Figura 21. Parameter Setting Tool CAP 540 ......................................................... 34
Figura 22. Configuración de impresión CAP 540 .................................................. 34
Figura 23. Ventana Principal Courrier Access. ...................................................... 35
Figura 24. Configuración de la impresión Courrier Access ................................... 36
Figura 25. Pantalla inicial MICOM SI Starup ......................................................... 37
Figura 26. Segunda pantalla MICOM SI Starup .................................................... 37
Figura 27. Ventana principal aplicación Setting Software S&R -103 ..................... 38
Figura 28. Ventana de entrada Winepac. .............................................................. 38
Figura 29. Ventana de entrada ajustes Winepac. .................................................. 39
Figura 30. Ventana de carga de archivo de ajustes en Winepac. ......................... 39CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 5
Figura 31. Ventana visualización de ajustes Winepac. ......................................... 40
Figura 32. Logosímbolo de Relaysoft .................................................................... 42
Figura 33. Ventana de ajustes del EPAC. ............................................................. 42
Figura 34. Componentes de Relaysoft .................................................................. 44
Figura 35. Ventana módulos de transformación de archivos................................. 45
Figura 36. Archivo de texto plano de REL 521. ..................................................... 46
Figura 37. Ventana asociación de módulos. ......................................................... 47
Figura 38. Ventana carga de archivos ................................................................... 48
Figura 39. Ventana equivalencia de variables y ajustes. ....................................... 48
Figura 40. Ventana renombrar elementos. ............................................................ 50
Figura 41. Ventana carga de archivos ................................................................... 51
Figura 42. Ventana concatenar archivos ............................................................... 53
Figura 43. Ventana generar información básica. ................................................... 54
Figura 44. Estructura de archivo para generar LZOP de línea. ............................. 56
Figura 45. Estructura de archivo para generar LZOP de barra. ............................ 56
Figura 46. Estructura de archivo para generar LZOP de transformación. ............. 56
Figura 47. Estructura de archivo para generar LZOP de compensación. .............. 56
Figura 48. Ventana reportes .................................................................................. 57
Figura 49. Ventana comparar grupos y carga del relé. ......................................... 58
Figura 50. Ventana usuarios Relayweb. ................................................................ 59
Figura 51. Logosímbolo de Relayweb. .................................................................. 59
Figura 52. Pestañas para consultar información en Relayweb.. ............................ 60
Figura 53. Campo relación CT y PT en Relayweb. ............................................... 60
Figura 54. Ventana de visualización de ajustes. ................................................... 61
Figura 55. Campo observaciones .......................................................................... 62
Figura 56. Link en Relayweb a lógicas gráficas. ................................................... 62
Figura 57. Ventana exportar – imprimir ajustes. .................................................... 63
Figura 58. Ventana comparar grupos de ajuste. ................................................... 63
Figura 59. Ventana asociación de módulos .......................................................... 69
Figura 60. Ventana de bienvenida transparente en Relaysoft. .............................. 70
Figura 61. Error agregar usuarios Relayweb ......................................................... 70
Figura 62. Archivo de carga módulo genérico con columna observaciones. ......... 71CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 6
Figura 63. Campos de búsqueda Relayweb ......................................................... 71
Figura 64. Link sugerencias y comentarios en Relayweb. .................................... 72
Figura 65. Ventana de visualización de ajustes. ................................................... 72
Figura 66. Ventana de visualización de ajustes ordenada descendentemente. .... 73
Figura 67. Comparación correcta de variables largas en Relayweb. .................... 74
Figura 68. Botón eliminar cargas en ventana reporte de carga de relés ............... 74
Figura 69. Error de ingreso a Relayweb ................................................................ 75
Figura 70. Ventana Portal empresarial. ................................................................. 75
Figura 71. Ventana Equivalencia de variables. ..................................................... 76
Figura 72. Error de Relaysoft cuando no hay conexión a la red ............................ 76
Figura 73. Campo relación CT y PT en ventana renombrar elementos. ............... 77
Figura 74. Campo relación CT y PT en Relayweb. ............................................... 77
Figura 75. Relación CT en Relayweb de PL1 GTP_VAR1. ................................... 78
Figura 76. Relación CT en Relayweb de PL2 GTP_VAR1. ................................... 78
Figura 77. Lógicas gráficas para relés distancia. .................................................. 79
Figura 78. Lógicas gráficas de relés SIEMENS ..................................................... 80
Figura 79. Lógicas gráficas de relés REL .............................................................. 80
Figura 80. Ventana CAP540. ................................................................................. 81
Figura 81. Archivo de carga relé REZ1. ................................................................ 82
Figura 82. Error para exportar o imprimir. ............................................................. 83
Figura 83. Ventana Reportes. ............................................................................... 83
Figura 84 Ventana bahía de renombrar elementos. .............................................. 84
Figura 85. Ventana protección de renombrar elementos. ..................................... 84
Figura 86. Botón exportar en ventana renombrar elementos. ............................... 85
Figura 87. Modo ejecutivo CAPE .......................................................................... 90
Figura 88. Adjuntar base de datos ........................................................................ 91
Figura 89. CAPE Session Setup ........................................................................... 91
Figura 90. Ventana de estado Executive ............................................................... 92
Figura 91. Mostrar relés ........................................................................................ 92
Figura 92. Ventana principal Cordination Graphics (CG) ...................................... 93
Figura 93. Característica operativa del relé ........................................................... 94
Figura 94. Adicionar tramo de línea ...................................................................... 94CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 7
Figura 95. Tramo de línea faltante ........................................................................ 95
Figura 96. Asignar Barra ....................................................................................... 95
Figura 97. Adicionar barra adyacente ................................................................... 96
Figura 98. Adicionar una falla ................................................................................ 96
Figura 99. Ubicación de la falla en la línea ............................................................ 97
Figura 100. Tipo de falla. . .................................................................................... 97
Figura 101. Diagrama del sistema bajo estudio .................................................... 98
Figura 102. Graficar falla activa ............................................................................. 98
Figura 103. Tiempos de operación de las zonas de los relés................................ 99
Figura 104. Característica operativa del relé ....................................................... 100
Figura 105. Cargar macro de fallas resistivas ..................................................... 100
Figura 106. Valor máximo de falla resistiva ......................................................... 101
Figura 107. Operación de la zona del relé bajo estudio ...................................... 102
Figura 108. Detección de Fallas Monofásicas en Zona 1. Problema de
Sobrealcance ................................................................................................... 103
Figura 109. Detección falla Monofásica Zona 2. Problema de Subalcance ........ 104
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Subestaciones por CTE ........................................................................... 10
Tabla 2. Módulos de Transformación .................................................................... 45
Tabla 3. Extensiones de archivos de carga de relés. ............................................ 51
Tabla 4. Equivalencia de módulos ......................................................................... 52
Tabla 5. Lógica para actualizar la información de la base de datos. ..................... 86CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 7
INTRODUCCIÓN
Este documento es el resultado del semestre de práctica desarrollado en la
empresa Interconexión Eléctrica S.A E.S.P (ISA) durante el segundo semestre de
2008. El proyecto de práctica tenía como objetivo consolidar la base de datos de
protecciones de ISA, desarrollando una aplicación universal que permitiera
consultar de forma ágil y confiable los ajustes implementados en sitio de todos los
relés propiedad de ISA, ya que anteriormente esta información se encontraba muy
dispersa y era necesario emplear diferentes programas para cada tipo de relé, lo
cual entorpecía el proceso de consulta de ajustes de las protecciones, siendo esta
una actividad muy frecuente cuando se presentan contingencias en el sistema de
transmisión nacional, donde se requiere obtener información eficazmente para
tomar las decisiones más acertadas en el menor tiempo posible. Paralelamente se
desarrollaron simulaciones a todos los relés distancia, las cuales fueron realizadas
en el software de coordinación de protecciones CAPE, con el fin de identificar
problemas de ajustes asociados con sobrealcance y subalcance en las zonas de
los relés. A lo largo de este documento se describen las etapas, metodologías y
procedimientos llevados a cabo para cumplir exitosamente los objetivos
propuestos en el proyecto de práctica.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente ISA no cuenta con una base de datos unificada de todos los ajustes
de las protecciones del sistema que son propiedad de ISA, por lo que se dificulta
obtener de forma ágil, información técnica de los relés.
2. METODOLOGÍA
• Configurar una base de datos de protecciones y diseñar una aplicación para
la consulta (RELAYWEB) y otra para la carga (RELAYSOFT) de los ajustes
de los relés.
• Gestionar el envío de información de los ajustes de los relés con los
Centros de Transmisión de Energía o descargarlos directamente cuando
exista enlace directo con la subestación mediante conexión remota por la
red de gestión.
• Revisión de la información cargada, siguiendo un procedimiento riguroso
para detectar inconsistencias en los archivos de carga o en el aplicativo que
asimila la información.
3. OBJETIVOS
CONSOLIDAR LA BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA
• Realizar las mejoras necesarias a los aplicativos RELAYSOFT y
RELAYWEB de manera que sean más versátiles, funcionales y amigables
para el usuario.
• Gestionar el envío de ajustes y documentar el procedimiento de obtención
de archivos base y archivos de carga de los relés propiedad de ISA, para
que puedan ser visualizados en RELAYWEB.
• Verificar el correcto funcionamiento de la interfaz de visualización de los
ajustes.
• Verificar la validez de la información cargada.
• Realizar simulaciones en el software de protecciones CAPE a los relés
distancia de ISA, para identificar problemas de sobrealcance y detección.
• Con base en las simulaciones, sugerir ajustes, criterios y esquemas
adecuados para garantizar el correcto funcionamiento de los relés distancia
de ISA ante fallas de múltiples tipos.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 9
4. ANTECEDENTES
Los orígenes del proyecto de consolidación de base de datos de protecciones de
ISA se remontan muchos años atrás, cuando en la entonces dirección gestión red,
ahora gestión de la operación, se tomó la decisión de consolidar una base de
datos que contuviera toda la información de los ajustes de todas las protecciones
del sistema propiedad de ISA, incluyendo tanto relés distancia, como no distancia.
Debido a que se trata de una labor muy demandante, por el volumen de
información que se maneja, ya que existen múltiples tipos de relés de diversos
fabricantes y el objetivo era desarrollar un aplicativo que fuera capaz de asimilar
toda la información, el proyecto fue quedando relegado, ya que las personas
involucradas en el proyecto, disponían de poco tiempo en sus jornadas laborales
para continuar con las tareas que requería el proyecto. Pero en este punto había
unas bases bien estructuradas y una concepción bien definida sobre el proyecto,
por tanto fue fácil retomar el plan, lo cual se dio a principios de 2007, cuando se
decidió acompañar el proyecto con un estudiante en práctica, que soportaría el
programa con dedicación completa. Hasta la fecha, tres estudiantes en práctica
han contribuido a la consecución del objetivo de este proyecto. La anterior
practicante, contribuyó notablemente con la detección de algunos errores
relacionados con las aplicaciones desarrolladas para visualizar y cargar los ajustes
de los relés, además de gestionar el envío de una parte de los ajustes de los relés
no distancia.
5. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Como se mencionó anteriormente, el proyecto ha tenido la participación de otros
estudiantes en práctica que almacenaron la información recopilada en sus
periodos de práctica, en la ruta D:\Publico\Proyecto ISA….., por tanto la
información y las rutas mencionadas en este informe hacen referencia al equipo
propiedad de ISA, ISAE03441, a menos que se indique lo contrario.
La información recopilada por todos los estudiantes en práctica, está catalogada
de manera que sea fácil de ubicar, ya que es vital manejar eficazmente la
información para darle agilidad y optimizar cualquier proceso que se lleva a cabo.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 10
6. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA
La gestión de solicitar la información pendiente se hace con los ingenieros de
protecciones de los CTE´s, en el evento que no sea posible descargarla
remotamente. Los CTE’s (Centros de transmisión de Energía) son organismos
encargados de administrar las subestaciones de ISA que cada uno tiene a su
cargo, actualmente existen 4 CTE´s que agrupan zonas energéticas del país, ellos
son el CTE oriente, suroccidente, centro y Noroccidente.
Cada uno de ellos tiene las siguiente subestaciones a su cargo:
Tabla 1. Subestaciones por CTE
CTE CENTRO CTE NOROCCIDENTE CTE ORIENTE CTE SUROCCIDENTE
BACATÁ ANCÓN SUR BANADÍA JAMONDINO
BETANIA BOLÍVAR CAÑO LIMÓN LA ENEA
CHIVOR CERRO COMUNEROS LA ESMERALDA
IBAGUÉ CHINÚ GUATIGUARÁ LA HERMOSA
LA MESA COPEY LOS PALOS LA VIRGINIA 230
LA MIEL CUESTECITAS OCAÑA 230 LA VIRGINIA 500
LA REFORMA GUATAPÉ OCAÑA 500 PÁEZ
PRIMAVERA
PURNIO JAGUAS 230 PANAMERICANA
PRIMAVERA
SAN FELIPE SABANALARGA 500 SAN BERNARDINO
SOCHAGOTA SAN CARLOS 230 SAMORÉ SAN MARCOS
TORCA SAN CARLOS 500 SAN MATEO YUMBO
TERMOCARTAGÉNA TASAJERO
URABÁ TOLEDO
URRÁ LA SIERRA
VALLEDUPAR
La primera actividad realizada consistió en realizar un balance de la información
pendiente, comenzando con los relés 21 o distancia, esta información quedó
reportada por la anterior estudiante en práctica en un archivo de Excel llamado
relés distancia actualizado, ubicado en la ruta “D:\Publico\Proyecto ISA
2008_primer semestre\INVENTARIO RELÉS\Relés Distancia Actualizado 04-06-
08”, una vez realizada la revisión, se evidenció que faltaba mucha más
información que la reportada en el listado anteriormente mencionado, ya que para
las relés distancia es particularmente importante tener información de todos los
grupos de ajuste y no únicamente el grupo activo, ya que algunos relés tienen
configurado el cambio automático de grupo, por tanto es importante conocer estaCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 11
información adicional. Estos grupos típicamente tienen la siguiente convención: el
grupo uno corresponde a un estado de operación normal y generalmente es el
grupo activo, el grupo dos es el grupo de ajustes para la condición de pérdida de
teleprotección, difiere del grupo uno en que se acelera la temporización de la zona
dos, que generalmente se ajusta en 400 ms para el grupo uno y 200 ms para el
grupo dos. Actualmente varios relés tienen configurado cambio automático de
grupo por alarma de pérdida de teleprotección y se busca implementar este
esquema en todos los relés de ISA. Los tiempos típicos de las zonas de los relés,
son zona 1 - instantánea, zona 2 – 400 ms, zona 3 – 1 a 1.5 s, zona 4 – 10 s.
Generalmente tanto la zona uno y dos son zonas hacia adelante y las demás
zonas pueden ser zonas hacia adelante o zonas reversa. Como información
importante, cabe anotar que se desarrollo un listado de las zonas
correspondientes a las zonas reversa de los relés distancia, el cual se encuentra
ubicado en la ruta: D:\Publico\ProyectoISA2008_segundosemestre\otros\Zonas
Reversa.
El grupo tres contiene ajustes correspondientes a la situación de fuente débil o
weak in feed, los demás grupos son usados o como grupos de respaldo del grupo
uno, es decir que contienen los mismos ajustes del grupo uno, para que cuando se
desconfigure este grupo, se pueda cambiar el grupo activo del relé a uno de estos
grupos de respaldo, para que el relé opere bajo los ajustes de la condición
normalizada. Estos grupos también pueden ser usados para otra configuración de
línea, es decir que debido a mantenimientos o cambios temporales en la topología
del sistema eléctrico, por ejemplo una línea que tiene un bypass en una
subestación, el relé tenga que monitorear parámetros diferentes, como por
ejemplo líneas más largas o más cortas.
Otro asunto detectado en la revisión fue que habían cargados relés ficticios que no
correspondían a la subestación o simplemente faltaba alguno de los relés
distancia, ya que la regulación establece que cada extremo de línea debe tener
dos relés de principios diferentes, frente a lo cual ISA a dispuesto dos relés
distancia o protecciones de línea en cada extremo, denominadas PL1 y PL2. Por
tanto se acudió a Relayweb para contrastar la información cargada con el listado
oficial de todos los relés de ISA obtenido de SAP, la cual es una herramienta que
dispuso ISA, para reportar los elementos asociados al STN que son propiedad de
ISA. Igualmente se usaron los unifilares de las subestaciones, obtenidos del
sistema SCADA. Finalmente el listado actualizado de los relés distancia
propiedad de ISA se encuentra en la ruta: D:\Publico\Escritorio\Relés Distancia
Actualizado.
Debido a que se evidenciaron problemas significativos en la información cargada,
se procedió a diseñar una metodología para revisar la información, ya que la razón
de ser del proyecto es suministrar información confiable y verás, para que la
herramienta de consulta ofrezca confiabilidad al usuario y para que la herramientaCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 12
no caiga en desuso o no sea asociada con una fuente de información poco
confiable. A continuación se describe la metodología implementada.
METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
CARGADA EN RELAYSOFT
La revisión de la información ya cargada fue un asunto complejo porque se
encontraron problemas de los dos constructores principales de este proyecto, de
un lado MVM, que es la empresa encargada de desarrollar el software asociado al
proyecto y de realizar el aplicativo (Relaysoft) en SQL que permite cargar los
ajustes de las diferentes protecciones de los elementos de potencia, esta empresa
también es encargada de administrar la pagina de visualización de dichos ajustes
(Relayweb), del otro lado están las personas encargadas de cargar la información,
ambas partes han incurrido en imprecisiones que hacen que la información
mostrada sea imprecisa o carezca de veracidad. Es por esto que esta metodología
pretende identificar los problemas presentes en la base de datos actual y los
problemas en los que se puede incurrir en futuras cargas de información, además
de sugerir un procedimiento adecuado para la carga de los ajustes de los relés,
buscando minimizar las posibilidades de cargar información incorrecta.
La metodología que se empleará para la revisión de la información ya cargada
consistirá en revisar el número de hojas de todos los grupos de ajustes de todos
los relés distancia y corroborar que contengan el mismo número de hojas de un
archivo bien cargado, además se usará la función comparar de Relayweb entre el
grupo 1 y 2 de todos los relés para verificar que haya diferencia entre ambos
grupos, como por ejemplo los tiempos de zonas 2. También es importante decir
que cuando se encuentre una inconsistencia en una carga, lo mejor es repetir la
carga siendo riguroso en la forma de hacerlo, ya que algunos problemas de cargas
incorrectas se solucionan con este paso.
Aunque no se puede darle el carácter de correcta a ninguna carga, la mejor
manera asegurar una carga fidedigna es mediante un proceso riguroso y
cuidadoso en la consecución del archivo de carga y en la carga del mismo. La
primera etapa consiste en la obtención del archivo base siguiendo la metodología
descrita en los informes de los anteriores practicantes, posteriormente se verifica
cuantitativamente la información en el sentido en que el archivo contenga
aproximadamente el mismo número de variables que se describe en los manuales
de cada relé, además se verifica que el archivo contenga las variables más
relevantes, como por ejemplo los tiempos de zona. Generalmente estos archivos
están completos si se lleva a cabo cuidadosamente la metodología de descarga
de ajustes, ya que esta información es bajada directamente desde el software
propio de cada relé. La siguiente etapa es la más crítica, ya que es la etapa en la
que comúnmente se incurre en errores, ya sea porque el aplicativo no asimila bien
la información o porque la persona que está cargando la información noCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 13
selecciona las funciones correctas o no usa el módulo correcto (Principalmente
para los SEL 421), por ejemplo para el grupo uno de los SEL 421 se deben
seleccionar las funciones L1, S1 además de las funciones comunes, para el grupo
dos se debe seleccionar L2, S2 y las funciones comunes. Para los MICOM y
SIEMENS se deben seleccionar las funciones correspondientes a cada grupo, por
ejemplo en los SIEMENS se debe seleccionar setting group A solo para el grupo
uno, setting group B para el grupo dos y así sucesivamente. El módulo EPAC
debe extraer la función como parte de la variable. Otro error se puede dar porque
se asigna la información a otro relé o a otro grupo que no es el correspondiente.
Finalmente se mira cuidadosamente la información cargada sin entrar en detalles
(no mirar uno por uno cada ajuste, pero si mirar que la información no esté
repetida o que el módulo asimile bien la información, como por ejemplo que
concatene bien el nombre de una función, el cual está compuesto por varios
títulos). Lo cual da como resultado el número de páginas que debería tener un
grupo de ajustes de un tipo de relé en Relayweb.
A continuación se presentarán los errores encontrados en una revisión preliminar y
los posibles errores en los que se puede incurrir al cargar la información, esta
información será presentada lo más generalizada posible, porque se parte de la
base que los errores encontrados pueden estar presentes en otras cargas o
incluso en otros tipos de relé.
• Los principales errores son causados por exceso o defecto de información, el
primer caso puede deberse a que la información está repetida, ya sea porque
se concatenaron dos cargas, se bajó dos veces la información o porque el
módulo que asimila la información duplica las variables. También puede haber
exceso de información porque parte de la información presente es irrelevante,
entonces es posible que hayan cargas con menos hojas, porque la
información que se muestra es la precisa y necesaria. Es muy importante
verificar que funciones tiene asociado Relaysoft a cada grupo de ajustes, ya
que un error muy frecuente se comete en la etapa en que se seleccionan las
funciones a ser cargadas en Relaysoft, dependiendo del grupo de ajustes que
se está cargando, ya que típicamente se omiten funciones importantes o se
seleccionan funciones correspondientes a otro grupo de ajustes o inclusive se
seleccionan funciones correspondientes a varios grupos, para un único grupo
de ajustes. En este punto es necesaria la asesoría de un ingeniero de
protecciones que indique cuales son las funciones relevantes
correspondientes a cada grupo de ajustes, ya que debido a que es una base
de datos robusta, no se desea adicionarle información irrelevante que va a
perjudicar la eficiencia de la interfaz que muestra los ajustes de los relés.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 14
• El caso contrario al anterior lo representa la falta de información, es decir
cuando se muestran menos ajustes de los necesarios. Este error se presenta
en muchos casos, por ejemplo grupos que aparecen vacios, grupos con pocas
hojas respecto a una carga correcta, grupos con cargas residuales (cargas
realizadas incorrectamente, cargas corruptas, cargas interrumpidas o cargas
que no fueron bien asimiladas por el aplicativo) que solo pueden ser borradas
por MVM porque son cargas que aparecen en Relayweb mas no en Relaysoft,
el problema de estas cargas residuales es que deben ser eliminadas porque
contienen menos información de la requerida y si se realiza una nueva carga,
esta carga residual no es borrada, si no que ambas cargas se concatenan y el
resultado es un grupo de variables con más hojas de las normales debido a
variables duplicadas, lo cual causa confusión porque se muestra una sola
carga con diferentes fechas de carga y posiblemente diferentes personas que
realizaron la carga, en la columna fecha y responsable en Relayweb. No es
correcto afirmar tampoco que un grupo de ajustes de un relé MICOM o
SIEMENS tenga solo 2 hojas, ya que estos son relés numéricos que manejan
cientos de variables, también se ha detectado algunos relés que les hace falta
cargar el grupo uno y no es una solicitud reportada en la lista de pendientes de
los anteriores practicantes. Un asunto al cual se le debe prestar atención es
que para un mismo tipo de relé varía el número de hojas cargadas, ya que se
ha detectado que hubo inconsistencias al seleccionar las funciones a cargar,
por ejemplo para los relés SIEMENS hay algunos grupos de ajustes que
contienen 50 hojas y otros que contienen 80 hojas, la razón es que para estos
últimos se seleccionaron funciones adicionales a cargar, como por ejemplo:
Interface Operator, Interface Pc Profibus, Interface Service, Interface VD
adresses, Masking I/O IEC61850, lo cual obviamente hace más voluminoso
los archivos cargados.
• La tarea más difícil consiste en detectar errores en grupos de ajustes que
contienen el mismo número de hojas que un archivo correcto, ya que es
imposible entrar a revisar una por una todas las variables porque sería una
tarea perpetua, en este caso se procede a usar la herramienta comparar de
Relayweb, ya que permite ver las diferencias entre los grupos de ajustes, en
esta comparación se espera encontrar como única diferencia los tiempos de
zona 2, que típicamente es 400 ms para el grupo uno y 200 ms para el grupo
dos. Si al usar la herramienta comparar no se encuentra ninguna diferencia, es
importante estudiar los dos archivos con más detalle, ya que posiblemente se
haya cargado exactamente la misma información, porque no es correcto queCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 15
dos grupos de ajuste consecutivos tengan los mismos tiempos de zona dos.
Otra ventaja de realizar la comparación es comprobar que la información
cargada corresponda a la bahía correcta, ya que una de las variables que
típicamente contiene un grupo de ajustes es la línea sobre la cual opera la
protección, la cual debe ser la misma para todos los grupos de una protección
y en alguna ocasión se encontró que la información cargada en el grupo dos
correspondía a la protección de otra línea. Además los grupos pueden estar
trocados, pero basta con mirar los tiempos de zona para detectar estos
errores.
• Para que la tarea de cargar ajustes tenga éxito es más importante detectar los
errores del aplicativo o de los módulos, que los errores de las personas que
cargan la información, porque estos errores multiplican los problemas, ya que
aunque se siga una metodología rigurosa para la carga de la información,
como el aplicativo que asimila la información no está haciendo bien su tarea,
toda la información cargada será incorrecta, por tanto es necesario corregir
estos errores rápidamente para acabar de raíz con la causa de los demás
problemas, para esto es necesario realizar un estudio cuidadoso de la
información cargada, empleando la metodología descrita anteriormente.
Los principales problemas encontrados en el aplicativo, los cuales fueron
resueltos, son: las cargas residuales, al crear una subestación en Relaysoft no
se veía en Relayweb, no era posible realizar nuevas cargas para los relés REL
511 por problemas de permisos en el servidor y algunos otros errores de
forma.
• El algoritmo que lee la relación de CT y PT en Relayweb tiene un gran
problema, debido a que esta relación es asociada a cada protección y no a
cada bahía. En este sentido es necesario hacer una revisión exhaustiva de
estas relaciones para cada protección, ya que hay valores desactualizados e
inclusive algunas protecciones que no tienen ningún valor de relación de CT o
PT.
• Resulta significativo determinar el número correcto de grupos mostrados en
Relayweb, dependiendo de cada tipo de relé, por ejemplo es ilógico que un
relé siemens tenga tres o cinco grupos cuando se sabe del software original
(DIGSI) que tiene cuatro grupos, sin embargo no es incorrecto decir que
algunos relés como los más antiguos tienen un solo grupo de ajustes y eseCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 16
grupo tiene una sola hoja de variables porque son relés con muy pocos
ajustes, por ejemplo los LFDC y los PD3A6000.
• Líneas, Bahías y subestaciones ficticias, (elementos de prueba de los
semestres anteriores), verificar con el diagrama del STN.
• Finalmente es importante mencionar los problemas que son muy difíciles de
controlar: Información desactualizada, información cargada a otro relé del
mismo tipo, que esté presente el mismo error en el grupo uno y dos o en todos
los grupos, algún ajuste incorrecto, por ejemplo el tiempo de zona 2 del grupo
1 es 300 ms en vez de 400 ms.
El panorama mostrado anteriormente muestra que había muchas cosas por hacer,
pero gracias a que se tomaron los correctivos necesarios y se realizaron auditorias
exhaustivas a la información cargada, se pudo aclarar el panorama para darle
viabilidad al proyecto de consolidación de bases de datos de las protecciones de
ISA.
Después de la revisión anterior, se consolidó la información de todos los relés
distancia de ISA y posteriormente fue cargada a Relayweb para que sea posible
visualizarla. Por lo que actualmente la herramienta se encuentra en productivo,
para ser consultada a través de la intranet de ISA.
7. CONSOLIDACIÓN DE AJUSTES DE LOS RELÉS NO DISTANCIA
Se revisó el listado de los demás relés que no son distancia, ubicado en
“D:\Publico\ProyectoISA2008_primer semestre\INVENTARIO RELÉS\ Lista
Actualizada Relés Faltantes – CTE’s”, el cual reportaba consolidadas todas las
protecciones no distancia del CTE oriente, pero mucha información pendiente de
los demás CTE’s, allí también se evidencio que gran cantidad de los relés
solicitados no correspondían a relés independientes, sino que correspondían a
funciones incorporadas en otros relés, por tanto había confusión sobre cómo
obtener dicha información, por tanto se empezó a depurar estas listas,
actualmente está depurado el listado del CTE suroccidente, que luego del CTE
oriente, es con el que hay más dinamismo en el envío de información.
Finalmente la información pendiente de relés no distancia se encuentra en la
siguiente ruta: D:\Publico\Escritorio\Lista Actualizada Relés Faltantes (no dist) -
CTE's.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 17
Los tipos de relés no distancia son:
RELÉ 2 mando sincronizado
RELÉ 2-27 mando sincronizado - baja tensión
RELÉ 25 Verificación Sincronismo
RELÉ 27 baja tensión
RELÉ 32 Sobrepotencia de envío/recibo
RELÉ 46 desbalance corriente
RELÉ 50BF Falla Interruptor
RELÉ 50/51 sobrecorriente
RELÉ 59 sobretensión
RELÉ Sobrepotencia/Frecuencia de barras
RELÉ 59/27 sobre y baja tensión
RELÉ 67 sobrecorriente direccional
RELÉ 79 recierre
RELÉ 79/25 recierre y sincronismo
RELÉ 81 frecuencia
RELÉ 85E emisión
RELÉ 85R recepción
RELÉ 86 disparo y bloqueo
RELÉ 87 Diferencial
RELÉ 87B Diferencial Barra
RELÉ 87L diferencial línea
RELÉ 87T Diferencial Transformador
RELÉ 95 cantidades superimpuestas
RELÉ Temporizado (GEC RXKE)
RELÉ de separación de áreas (SIEMENS 7UM621)
Hubo avances significativos sobre la consolidación de la información pendiente del
CTE centro y Noroccidente, pero el avance más significativo fue con el CTE
suroccidente, donde se tiene consolidada la mayor parte de los relés no distancia.
Como se mencionó anteriormente, ya se tiene toda la información del CTE oriente.
Para levantar esta base de datos, fue necesario consolidar completamente las
protecciones del sistema de transmisión nacional que son propiedad de ISA,
incluyendo nuevas adquisiciones, como la subestación Betania, de la cual se tiene
cargada toda la información relacionada con relés distancia. Además de actualizar
las protecciones que son cambiadas por renovaciones, para lo cual se debe seguir
el siguiente procedimiento: primero se debe cambiar el tipo del relé en CAPE y
actualizar la cantidad de grupos de ajustes del nuevo relé, si el relé no aparece en
los estilos de CAPE, se debe importar toda la librería, para lo cual en la ventana
database de CAPE, se selecciona library – import – relay y se indica la siguiente
ruta: c:/cape/dat/cape starter, si no está la referencia del relé buscado se debe
asignar el relé genérico ZDIST_X, posteriormente se carga la información en
Relaysoft, en la opción renombrar elementos de Relaysoft, se debe eliminar elCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 18
registro del relé anterior y se debe adicionar una nueva entrada con la descripción
del nuevo relé implementado.
La tarea más crítica en este proceso es la relacionada con el envío de información,
ya que para que sea una base de datos útil, es necesario que se actualice
rápidamente cuando se modifique el sistema, por ejemplo cuando haya
repotenciaciones de subestaciones que involucren cambios de relés, sin embargo
es comprensible que sea una tarea demorada, ya que obtener información de los
relés requiere dedicar suficiente tiempo, ya sea para tomar los datos manualmente
en relés antiguos, no numéricos o de estado sólido, o obtener los datos
directamente del relé, mediante conexión directa al puerto serial del relé, con el
software propio de cada relé. Sin embargo, con la masificación en la
implementación de la red de gestión, para permitir el enlace remoto a las
subestaciones, será más fácil obtener esta información, ya que la obtención de la
misma no dependerá de terceros, sino que podrá ser obtenida directamente por la
persona que esté a cargo del proyecto de consolidación de la base de datos de
protecciones. Mientras se llega a ese estado ideal, se debe continuar con la
gestión con cada ingeniero de protecciones de los CTE´s, para obtener la
información solicitada, además se propuso una nueva metodología para obtener la
información más ágilmente, la cual surgió de una reunión operativa entre el grupo
de análisis operativo y mantenimiento, consiste en aprovechar las consignaciones
(trabajos en subestaciones) relacionadas con mantenimientos a protecciones,
teniendo en cuenta la estandarización de Formatos de Envío de Ajustes y con
ayuda del personal presente, se incluye en el plan de trabajo de la consignación,
la actividad de descargar los ajustes de las protecciones que fueron intervenidas
con el fin de garantizar su cumplimiento y realizar la planeación correspondiente a
la ejecución de la actividad, ya que el proceso de análisis de consignaciones está
presente dentro del grupo de análisis operativo.
Cuando el relé no tiene la opción de exportar un archivo de texto plano que
contenga los ajustes, es necesario tomar manualmente los ajustes actuales del
relé, visualizando la posición actual de cada perilla del relé, para este fin se usan
plantillas para los relés no distancia, las cuales fueron diseñadas por el Ingeniero
Orwin Villamizar, las cuales son muy funcionales y prácticas al momento de
registrar los ajustes del relé ya que los selectores están distribuidas en los mismos
lugares en los que se encontraría en el relé. Estos formatos y las plantillas
definidas para el envío de la información están ubicados en la ruta:
D:\Publico\Escritorio\Formatos. Igualmente, para optimizar el proceso de envío de
información se deben definir formatos para los relés que no tienen uno definido,
según el listado TIPOS DE RELÉ ubicado en D:\Publico\Escritorio\TIPOS DE
RELÉ NODI y adicionar los nuevos formatos definidos en la ruta:
\\isae03441\_Publico_2\PLANTILLAS Y FORMATOS DE RELES.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 19
A continuación se muestra la forma de una plantilla de un relé MCTI tipo breaker
failure.
Figura 1. Plantilla del relé MCTI.
Luego de recibir la plantilla diligenciada, resulta muy sencillo extraer la información
útil, ya que se diseñaron macros de Excel que fueron incorporadas a las plantillas,
para poder exportar la información necesaria a un archivo .csv (separado por
columnas), con la estructura variable – ajuste – función para poder ser cargado
fácilmente en Relaysoft con el módulo genérico, este archivo es generado en la
raíz del disco duro c:\.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 20
El archivo obtenido después de correr la macro tiene la siguiente estructura:
Figura 2. Archivo de carga .csv creado por la Macro
Para los relés que no cuenten con plantilla, se debe diligenciar un archivo de Excel
con la misma estructura que el archivo anterior (variable-ajuste-función) para
poderlo cargar con el módulo genérico de Relaysoft.
Los CTE´s han dispuesto algunas carpetas públicas donde almacenan los ajustes
que van obteniendo, están ubicadas en las siguientes direcciones.
VÍNCULOS CARPETAS DE AJUSTES DE LOS CTE'S
*Todos CTE's:
\\isant01\G_Produccion\GestionRed\EstudiosOperacion\Documentos_Referencia\I
nformacion tecnica - equipos ISA\PROTECCIONES\RECOLECCION_NELSONCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 21
\\isant01\Mantenimiento\SPA
*NOROCCIDENTE:
\\isae03522\AJUSTES CTE NOROC
*Oriente:
\\isant01\Mantenimiento\SPA\Ori\
*Suroccidente:
\\isae03871p
*Centro:
\\isant01\Mantenimiento\SPA\centro\
7.1 DESCARGA DE AJUSTES POR ACCESO REMOTO
Es posible descargar los ajustes de algunos relés vía red de gestión o conexión
remota, representa una muy buena opción que da agilidad al proceso de
consolidar la base de datos.
Para ingresar a la red de gestión se realiza el siguiente procedimiento:
-Entrar al Escritorio Remoto mediante la ruta: D:\Publico\Escritorio
\CSM-EscritorioRemoto.
Figura 3. Escritorio Remoto - CSMCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 22
-Seleccionar la subestación a la que se desea ingresar, una vez se
abre el archivo .rdp para conexión remota, se abrirá un cuadro de
diálogo, en el cual se deben diligenciar los siguientes datos.
Nombre de Usuario: Pcgestion
Contraseña: Supervision1
Es importante no alterar ningún programa ni archivo abierto en el
equipo remoto, ni se debe hundir en los botones write to terminal, ya
que se pueden modificar los ajustes del relé o se puede interrumpir un
proceso en curso.
Una vez se haya descargado los ajustes de interés se debe cerrar la
sesión en el equipo remoto, simplemente se debe dar click en Inicio \
Desconectar y dar nuevamente Desconectar en el cuadro de diálogo
que se despliega.
A continuación se presentan los procedimientos para obtener los
archivos base de todos los relés dependiendo del fabricante, esta
metodología fue tomada del Informe de Práctica presentado por
Christian Fernando Cadena y Andrea Rendón, que se encuentra en
D:\Publico\Escritorio\Informes\INFORME DE PRÁCTICA-CRISTIAN y
D:\Publico\Escritorio\Informes\INFORME DE PRÁCTICA-ANDREA, en
las páginas 34 a 51 y 21 a 28 respectivamente. Allí se describe el
procedimiento para descargar ajustes de los relés SIEMENS, ABB,
SCHWEITZER, ALSTHOM – AREVA y OPTIMHO_LFZP.
7.2 METODOLOGÍA PARA LA DESCARGA Y MANEJO DE AJUSTES.
Los módulos en Relaysoft están programados específicamente para algunas
clases de relés. Su programación obedece a formatos de descarga estándar que
el equipo de estudios operativos envió al desarrollador del aplicativo. En vista de
esto los formatos con que se descarguen los relés a través de la red de gestión
deben corresponder a fin de realizar las cargas adecuadamente.
La conexión a los computadores de la red de gestión se realiza a través de dos
métodos, el PCAnyWhere, por Modem y por Escritorio remoto. En la primera
etapa del proyecto se recopiló información sobre el estado de tales conexiones de
acuerdo con los datos suministrados por el CSM.
Para el caso de los relés Numéricos que no tienen ligado ningún módulo de
transformación o relés de estado sólido cuyos ajustes son enviados en diversos
formatos se deben implementar el formato que obedece a módulos genéricos.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 23
RELÉS SIEMENS
Los relés Siemens tienen tres tipos de extensión.
Procedimiento para descargar ajustes con extensión .dex:
1. Ingresar al software DIGSI 4.6 mediante la ruta Inicio\Programas\DIGSI
4.6\Digsi 4.6
2. Elegir la opción File \ New y poner en el campo Name de la ventana New
Project, el nombre del proyecto a crear. Dar click en el botón OK.
3. Dar doble click en la carpeta Folder y posteriormente dar click derecho para
seleccionar la opción Import Device
4. En el cuadro de diálogo que aparece, se selecciona SIPROTEC 4 del menú
desplegable Type, y se da click en el botón OK.
Figura 4. Módulo para descargar ajustes de los archivos .dex
5. En la ventana Import se selecciona el archivo .dex del cual se necesitan los
ajustes.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 24
Figura 5. Elección del archivo .dex
6. Dar doble click en el relé cargado en el software DIGSI 4.6 y seleccionar la
opción Direct del cuadro de diálogo Open Device.
Figura 6. Conexión relé SIEMENSCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 25
7. Después de cargar completamente el relé que se necesita, se debe
seleccionar File \ Export \ Configuration and Protection Parameters, para así
exportar los ajustes a un archivo .csv que pueda ser reconocido como
archivo de carga por el aplicativo RELAYSOFT.
Figura 7. Archivo de Carga Relés SIEMENS
Procedimiento para descargar ajustes con extensión .de2:
1. Repetir los pasos 1, 2 y 3 del procedimiento anterior.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, se selecciona SIPROTEC 2 del menú
desplegable Type, y se da click en el botón OK.
Figura 8. Módulo para descargar ajustes de los archivos .de2CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 26
3. En la ventana Import se selecciona el archivo .de2 del cual se necesitan los
ajustes.
4. Dar doble click en el relé cargado en el software DIGSI 4.6 y seleccionar la
opción Offline del cuadro de diálogo Open Device.
5. Al desplegarse la ventana en DOS llamada DOSDIGSI (4.81.20), se
selecciona la opción SETTINGS.
Figura 9. Opción SETTINGS ventana DOS
6. La nueva ventana en DOS muestra las funciones de ajustes existentes en
el relé.
Figura 10. Funciones existentes en el relé
7. Al dar click sobre cada una de las funciones aparecen en otra ventana los
ajustes correspondientes. Seguidamente se da la opción hardcopy y seCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 27
guarda cada una de las partes de ajustes como archivos .pdf
independientes.
Figura 11. Ajustes en archivos .pdf independientes
8. Finalmente se copia y se pega en un archivo de texto la información
almacenada en los archivos .pdf para que quede en un solo registro.
Figura 12. Formato .txt resultante de los archivos .de2
Procedimiento para descargar ajustes con extensión .de3:
1. Repetir los pasos 1, 2 y 3 del procedimiento para descargar los ajustes con
extensión .dex, mencionado anteriormente.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 28
2. En el cuadro de diálogo que aparece, se selecciona SIPROTEC 3 del menú
desplegable Type, y se da click en el botón OK.
Figura 13. Módulo para descargar ajustes de los archivos .de3
3. Dar doble click en el relé cargado en el software DIGSI 4.6 y seleccionar la
opción Offline del cuadro de diálogo Open Device.
4. En la nueva ventana se debe dar doble click en Parameter y luego click
derecho en la opción Settings, para así exportar los ajustes en un archivo
ASCII.
Figura 14. Exportar ajustes en archivos ASCIICONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 29
Figura 15. Archivo ASCII exportado desde DIGSI 4.6
RELÉS SCHWEITZER.
En el equipo conectado red de gestión de la subestación la conexión a estos relés
se puede realizar indistintamente con la hyperterminal conexión SEL2020, o el
programa SEL5010 V 2.2, a continuación se describe el procedimiento apara la
conexión con la hyperterminal que es como generalmente se accede, el
procedimiento alternativo con el programa sel5020 es en esencia el mismo.
Se ejecuta la conexión a la hyperterminal desplegándose una ventana. Se accede
al nivel uno, el cual permite la consulta de ajustes siguiendo la siguiente
secuencia.
• Acceso al nivel 1: ACC
Password: OTTER.
• Consultar la disposición de puertos: WHO.
• Selección del puerto de conexión al relé: PORT n, cuando hay muchas
bahías se debe pasar a la segunda hoja, por tanto hay que seleccionar el
puerto donde aparece SEL2020 #2.
• Ingresar al nivel uno del relé: ACCCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 30
Password: OTTER.
Para exportar el archivo de texto plano, en el menú “Transferir” se selecciona la
herramienta “Capturar texto”, a continuación se asigna una ruta e identificador al
archivo con los ajustes.
• Mostrar los ajustes del grupo n: SHOW n.
• Mostrar los ajustes lógicos para grupo n: SHOW L n.
• Mostar ajustes adicionales (Relés distancia GRUPO 1): SHOW P.
• Mostar ajustes adicionales (Relés distancia GRUPO 1): SHOW G.
Finalizada esta secuencia se ingresa nuevamente al menú “Transferir” y en la
herramienta capturar “Capturar texto”, se selecciona detener. Para finalizar la
comunicación con el puerto, se escribe en la línea de comandos quit, luego se
presionan las teclas ctrl + d y finalmente en el menú llamar de la barra de
herramientas se selecciona desconectar.
Figura 16. Hyperterminal SEL2020CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 31
Para los relés SEL 421 se usa el software AcSELerator, el procedimiento para la
descarga de ajustes se describe a continuación:
Al ejecutar el AcSELerator, se despliega una ventana. En el menú “Settings” se
usa la herramienta “read”, para ingresar a los grupos de ajustes, después de
realizada la conexión se despliega una ventana, para exportarlos se utiliza la
herramienta “Export” ubicada en el menú “file”.
Figura 17. Ventana principal AcSELerator
Los ajustes no se exportan en un archivo único, lo cual implica que para realizar
su carga se deben concatenar, dicha operación se realiza en el aplicativo
Relaysoft
Figura 18. Ventana del dispositivo AcSELerator
Por defecto el AcSELerator, está direccionado a algún relé de la subestación para
cambiar el puerto de conexión al asociado a otro relé se accede al menúCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 32
“Terminal”, donde se muestra una interfaz parecida a la hyperterminal, en esta se
puede siguiendo la misma metodología indico antes cambiar el puerto y acceder al
nivel uno.
RELÉS ABB
Para exportar los ajustes asociados a los relés distancia y sobre corriente de este
fabricante se usa el programa CAP 540, el cual permite abrir archivos .prj. Una
vez ejecutado en el equipó de la subestación se solicita el usuario y contraseña,
en los campos de la ventana que se despliega.
En el campo “User Name” se ingresa systemadministrator
“Password” se escribe: a10
Figura 19. Ventana verificación de seguridad CAP 540
En la ventana principal del programa, se selecciona el dispositivo de interés, para
acceder a él se usa el icono de “Parameter Setting Tool”. A continuación de
despliega su respectiva ventana.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 33
Figura 20. Ventana principal CAP 540.
Figura 21. Parameter Setting Tool CAP 540
En esta ventana se puede actualizar los parámetros con los ajustes
implementados en los relés, a través del menú “On-line” usando la herramienta
“Read from Terminal”. Finalizado este proceso se continúa exportando los ajustes,
para ello en el menú “File” se selecciona la función “Print” a continuación seCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 34
configura la impresión. Lo cual generará un archivo en la carpeta
c:\windows\system32.
Figura 22. Configuración de impresión CAP 540
La anterior figura muestra la configuración exacta, para que el archivo exportado
se ajuste al formato con que fue programado el módulo de transformación en
Relaysoft. En la toolbox del campo ·”Print to file”, se escribe un identificador que
de información de la protección exportada.
En algunos de estos relés ABB y de acuerdo a las condiciones operativas de las
bahías que estos protegen, se habilitan más de un grupo de ajuste, para acceder a
ellos, verificar si están implementados y posteriormente exportar sus ajustes.
Ubicados en la ventana “Parameter Setting Tool”, se selecciona la carpeta setting
o alguna otra que no contenga ajustes comunes para todos los grupos, esto
habilita un seleccionador “Setting group” donde se puede acceder a los diferentes
grupos.
Al archivo que se exporto con los ajustes se le asocia una extensión .txt, para
poder realizar la carga en Relaysoft.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 35
RELÉS ALSTHOM - AREVA
A excepción del relé MICOM p437 cuya administración preferiblemente se realiza
con el software WinEPAC V5-V6, los ajustes de estos relés no se pueden
descargar remotamente con la red de gestión, debido a inconsistencias de ajustes
que genera en este proceso el software Courrier Access, esto ocasiona que todos
los ajustes deban ser solicitados a los respectivos CTE`s para su descarga en
sitio.
Los ajustes que se descargan por medio del Courrier Access, poseen extensión
.set, el archivo de texto se puede exportar con el mismo Courrier Access o con el
MICOM SI Starup, se describirá el procedimiento con el primero ya que el formato
con el que se exporta facilita la programación de la macro usada para adecuar el
archivo de ajustes al formato del módulo de transformación genérico
TranGeneri.dll.
Se ejecuta el software Courrier Access abriéndose la ventana principal. Para
seleccionar el dispositivo se ingresa a la función “abrir” del menú “fichero”, por
medio de la subventana que se despliega se accede al archivo con los ajustes.
Figura 23. Ventana Principal Courrier Access.
Una vez adjuntado el archivo de ajustes se carga la información en la ventana
principal, en esta etapa se pueden realizar consultas y editar los ajustes.
Para exportar esta información se usa la función “Imprimir. La impresión se realiza
a un archivo de formato PDF, desde el cual simplemente se copia a un archivo de
texto plano a través de la función “Copy file to clipboard”CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 36
Figura 24. Configuración de la impresión Courrier Access
Este procedimiento se probó para los siguientes relés:
• EPAC.
• KAVS
• KAVR 1300
• KCGG14201
• P442
• KBCH1200.
Para los relés MICOM p437, los archivos con los ajustes poseen una extensión
.x3v se usa el software MICOM SI Starup, cuando se ejecuta se despliega una
ventana como la mostrada a continuación, en ella se selecciona la serie
“Px30/Px30C/….”CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 37
Figura 25. Pantalla inicial MICOM SI Starup
En la siguiente pantalla, se accede al “Setting Software S&R -103”, a continuación
se despliega la ventana principal de dicha aplicación Simplemente se abre el
archivo de ajustes el cual carga como se muestra la Figura siguiente.
Figura 26. Segunda pantalla MICOM SI Starup
Por medio de esta aplicación se puede realizar consultas o modificaciones a los
parámetros de los relés, además de exportar los ajustes a un archivo de texto
plano para su posterior carga, a través de la función “Print File”.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 38
Figura 27. Ventana principal aplicación Setting Software S&R -103
Para los relés EPAC que no tienen instalado en el PC de gestión de la subestación
el programa Courier Acces, se determino la siguiente metodología para ingresar
por medio del Winepac V5-V6.
Una vez se tienen los archivos enviados por el CTE correspondiente en el PC local
se ejecuta Winepac V5-V6, el cual se abre con archivos de extensión .cnf.
Figura 28. Ventana de entrada Winepac.
Se activa la opción EPAC y seguidamente Settings, ya habiendo entrado en la
pantalla principal de ajustes, se ingresa en las opciones de la parte inferior deCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 39
esta pantalla, los cuales contienen los ajustes del relé, se toman las variables que
se encuentran activadas y llevan una por una al archivo FORMATO RELE EPAC
PARA WINEPAC.xls que se encuentra en la carpeta de formatos de los relés una
vez realizada esta acción se guarda el archivo como extensión *.csv.
Figura 29. Ventana de entrada ajustes Winepac.
Figura 30. Ventana de carga de archivo de ajustes en Winepac.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 40
Figura 31. Ventana visualización de ajustes Winepac.
RELÉS OPTIMHO_LFZP.
El software para el manejo de los ajustes del relé Optimho LFZP11 el OptiCom
100 Versión 5.04, es un aplicativo soportado directamente en DOS, por medio del
cual se puede acceder a los ajustes y posteriormente exportarlos a un archivo de
texto plano.
El archivo que contiene los ajustes tiene extensión .02t y generalmente viene
acompañado de otro archivo que necesita el programa para configurar la librería
que le asocia al dispositivo, estos archivos se deben alojar en una carpeta
preferiblemente en uno de los directorios raíces del equipo.
Luego teniendo la carpeta ya creada se ejecuta el software y se sigue la siguiente
metodología:
• En la primera pantalla se presenta el “Main menú” se ingresa al submenú
“Library files”, seleccionado la función “A) Set (drive:)\path” donde se
ingresa la dirección de la carpeta contenedora.
• Con la función “B) Library”, se le asigna un identificador a la librería.
• la creación de la librería permite acceder al archivo de ajustes, para cargar
los ajustes contenidos se usa la función “C) Load settings file from library”CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 41
• Una vez se ha cargado los ajustes, el paso a seguir es seleccionar el grupo
de ajustes a exportar para esto se retorna al “Main menú” y en la función
“Settings group” se escoge el grupo.
• Para exportar los ajustes a un archivo de texto plano se presiona Alt+p, el
software Opticom se bloquea pero el archivo de texto ya ha sido generado.
• Después en la carpeta C:\Opticom, se busca el archivo print.prt donde se
encuentran todos los ajustes con el formato de carga a Relaysoft, solo resta
asignar un identificador a este archivo
Print.prt
Para los archivos con extensión *.0#T (el carácter # representa cualquier
numero natural) que no pueden ser ingresados, simplemente se abre el archivo
GRPTITLE ubicado en la misma ruta, y se coloca la extensión correspondiente
al extensión de el mismo, ya con esto se procede a colocar el archivo al
formato de carga.
8. RELAYSOFT
Como se mencionó anteriormente, la filosofía de este proyecto es poder construir
una aplicación para consultar de manera ágil los ajustes de los relés y que sea
transparente para el usuario el tipo, la referencia o la marca del relé, para lo cual
se debe construir una herramienta de carácter universal e integral, que sin
importar la referencia del relé, pueda mostrar todos los ajustes. Es particularmente
importante que sea una interfaz de consulta rápida, ya que el origen de este
proyecto surgió por lo traumático y demorado que resultaba obtener los ajustes de
algún relé, ya que para las personas interesadas en esta información: el grupo de
análisis operativo, el centro de supervisión y maniobras, el equipo de
mantenimiento, los ingenieros de las subestaciones o el equipo de estudios,
resulta muy importante conocer los ajustes actuales de un relé en particular, ya
sea para realizar estudios de coordinación de protecciones o para identificar
causas de fallas, debidas a implementación inadecuada de ajustes de
protecciones. Para poder visualizar dichos ajustes era necesario ingresar
remotamente por la red de gestión, cuando fuera posible y bajar los ajustes, lo
cual toma un tiempo considerable, luego era necesario tener instalado el software
propio de cada relé, para poder abrir el archivo que contiene los ajustes. Cuando
no era posible contar con comunicación directa a la subestación por acceso
remoto, era necesario gestionar el envío de la información directamente con el
asistente de la subestación y una vez recibido, proceder nuevamente a abrir el
archivo con el software propio de cada relé, para lo cual era necesario tener
instalados los múltiples programas que tienen los diferentes fabricantes de relés.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 42
Para optimizar el proceso de consulta de ajustes, se diseñaron dos herramientas
con colaboración de MVM, una empresa de desarrollo y soporte de software, la
primera herramienta, Relaysoft, es un software de administrador, que tiene la
función de poder interpretar y cargar cualquier archivo de ajustes de cualquier relé,
ya sea mediante los archivos de texto plano exportados directamente de los relés
o mediante archivos de Excel, construidos manualmente con información de los
ajustes de los relés, para poderlo visualizar en Relayweb, que es la segunda
herramienta diseñada, la cual representa la interfaz de consulta.
Figura 32. Logosímbolo de Relaysoft
Igualmente es una herramienta muy útil en el sentido en que ofrece los ajustes en
sitio de las protecciones, por tanto sirve para diagnosticar errores en el STN,
debido a ajustes incorrectos del relé, ya que la filosofía de Relayweb es proveer
los ajustes implementados en sitio de las protecciones, que no necesariamente
son los ajustes correctos o adecuados. Con esta información se pudo identificar
que en algunos casos, no se implementaron los ajustes recomendados.
En el relé EPAC PL1 de San Felipe a Esmeralda, no se acató la recomendación
de deshabilitar la variable Max U tripping.
Figura 33. Ventana de ajustes del EPAC.
Gracias a la herramienta, también se detectó que la función de comparación
direccional estaba habilitada en todos los EPAC de la Virginia, lo cual va en contra
de las recomendaciones hechas previamente por el grupo de coordinación deCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 43
protecciones, además el criterio de funcionamiento estaba por potencia, cuando
las recomendaciones iniciales sugerían que el criterio fuera por activación de
corriente residual 3I .
0
También fue posible detectar que algunos relés siemens tenían problemas en la
compilación de sus lógicas gráficas, lo cual indica que no fueron programados
adecuadamente. Los relés que tenían problemas en la compilación son los
siguientes:
CON WARNINGS:
-PL1 MESA_IBAG_1
-PL1 MESA_IBAG_2
-PL1 BET_SBER_1
-PL1 BET_SBER_2
-PL2 BET_SBER_1
-PL2 BET_SBER_2
-PL1_SBER_BET1
-PL1_SBER_BET2
-PL1_SBER_JAM1
-PL1_SBER_JAM2
-PL1_SBER_PAEZ1
-PL1_SBER_YUMBO1
-PL1_CHINU_CERRO1
-PL1_CERRO_CHINU1
CON ERRORES:
-PL1_ CHINU_SABANA1
La otra parte importante del proyecto tiene que ver con actualizar la base de datos
de CAPE o Interbase, que es el programa de simulación y coordinación de
protecciones usado en ISA para realizar estudios, ya que para actualizar los
ajustes de la base de datos de este programa era necesario realizar las
modificaciones manualmente, ajuste por ajuste, porque no es posible cargar el
archivo de texto plano para todos los estilos del relé, por tanto el otro alcance
importante de este proyecto es que al cargar información en Relaysoft, esta se
actualiza automáticamente en CAPE, lo cual permite mantener actualizada la base
de datos para realizar los estudios de coordinación de protecciones con los ajustes
actualizados.
Una guía del manejo del programa CAPE, puede encontrarse en las páginas 53 a
59 del documento INFORME PRACTICA, ubicado en la ruta D:\Publico\Proyecto
ISA 2007_segundo semestre\Salida\ARCHIVOS PARA INFORME\INFORME
PRACTICA.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 44
Para poder asimilar la información de los diferentes fabricantes de relés y poder
realizar las tareas descritas anteriormente, fue necesario implementar diferentes
componentes al programa que serán descritos en detalle a continuación.
9. COMPONENTES DE RELAYSOFT
Relaysoft presenta al usuario la siguiente ventana de opciones.
Figura 34. Componentes de RelaysoftCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 45
9.1 MÓDULOS DE TRANSFORMACIÓN
En esta etapa se diseñaron los diferentes módulos para poder asimilar la
información de cada fabricante de relé, actualmente existen 7 módulos activos:
Tabla 2. Módulos de Transformación
MÓDULO TIPO DE RELÉ
TRANCAPE540 ABB
TRANEPAC EPAC
TRANGENERI GENÉRICO
TRANMICOMP437 MICOMP437
TRANSEL321 SEL 321
TRANSEL421 SEL 421
TRANSIEMENS SIEMENS
Figura 35. Ventana módulos de transformación de archivos.
Estos módulos están diseñados para identificar en los archivos de carga de cada
relé, en qué posición se encuentra la variable, el ajuste y la función. Es decir que
cuando se intente usar alguno de estos módulos, el archivo de carga debe tener
exactamente la misma estructura para la que el módulo fue diseñado, incluyendoCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 46
los mismos nombres de las funciones y que la configuración regional tenga el
punto como el separador decimal. A continuación se muestra el archivo de carga
de texto plano exportado por un relé REL 521.
Función
Variable
Ajuste
Figura 36. Archivo de texto plano de REL 521.
Al cargar este archivo en Relaysoft, el módulo de transformación Trancape540,
identifica en la estructura del archivo donde se encuentra la información de interés
para que luego de ser cargada sea visualizada en Relayweb. Además se
incorporaron mapeos en algunos módulos para mostrar solo las variables de
interés, ya que por ejemplo el archivo de texto plano exportado por el relé MICOM
P437 presenta información que no es de interés para el usuario.
Igualmente siempre será posible contar con el módulo Trangeneri, para cargar
información de cualquier relé, simplemente con una tabla de Excel de tresCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 47
columnas, variable-ajuste-función, lo cual aplica para la mayoría de las
protecciones no distancia, los cuales son relés de estado sólido, que tienen muy
pocos ajustes e inclusive no tienen una función definida, por lo que el campo de
función de la tercera columna, puede ser dejado en blanco en el archivo de carga.
El programa Relaysoft fue concebido con una estructura flexible, para que cuando
se requiera se pueda incorporar otro módulo de transformación, en el momento en
que ISA adquiera relés de un fabricante diferente a los mencionados
anteriormente.
9.2 ASOCIACIÓN DE MÓDULOS
En esta etapa se establecieron las relaciones respectivas entre los estilos de relé
que ofrece cape con los siete módulos mencionados anteriormente.
Figura 37. Ventana asociación de módulos.
Con el fin de que cuando se quiera cargar un relé, Relaysoft sugiera el módulo con
el que se deben cargar los ajustes del relé, para poder realizar la carga de manera
exitosa.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 48
Figura 38. Ventana carga de archivos
Es posible asociar un estilo de relé a dos módulos diferentes, ya que el archivo de
carga puede venir en formatos diferentes, es decir, ya sea exportado directamente
del relé o si es construido manualmente en el formato del módulo genérico, con la
estructura variable–ajuste–función.
9.3 EQUIVALENCIAS DE VARIABLES Y AJUSTES
Para poder efectuar de manera exitosa la actualización simultanea de la
información cargada en Relaysoft a la base de CAPE es necesario establecer
equivalencias de variables y ajustes para tal fin.
Figura 39. Ventana equivalencia de variables y ajustes.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 49
Las equivalencias se realizan con el fin de que la información se actualice
correctamente en CAPE, ya que los archivos de texto plano exportados del relé
pueden tener nombres de variable diferentes, entonces se realiza la correlación de
las variables que son equivalentes, también se hace la equivalencia de los ajustes,
ya que los archivos de texto plano tienen en ocasiones tienen el detalle de las
unidades de los ajustes y en CAPE no se pueden introducir las unidades, porque
solo admite valores numéricos.
9.4 MAPEO DE VARIABLES
Esta aplicación sirve para que cuando se carga información desde un archivo de
texto plano, se pueda mapear el nombre de la variable que aparece en el archivo
de carga, para mostrar un nombre diferente en Relayweb. Sin embargo con la
nueva concepción del programa, esta función no es usada.
9.5 RENOMBRAR ELEMENTOS
Es una de las herramientas de más utilidad de Relaysoft, ya que desde esta se
puede identificar como será mostrado en Relayweb cada elemento de CAPE
(subestación, bahía o protección), es decir con el nombre real del elemento y no
con el nombre nemotécnico usado en CAPE, que puede ser confuso para el
usuario, ya que generalmente el nombre de la subestación está incompleto,
además al final tiene tres números, donde el primero indica el nivel de voltaje, el
segundo indica el número del circuito y el tercero es el núcleo del que está pegado
el transformador de medida.
También es una herramienta útil, en el sentido en que permite tener control de la
información que se quiere que se muestre en Relayweb, porque la base de datos
de CAPE tiene elementos que no es de interés mostrar, es decir que los
elementos mapeados que aparecen en el listado renombrar elementos, son los
únicos que serán mostrados en Relayweb.
Para agregar una nueva entrada, simplemente se oprime adicionar o eliminar un
registro y se ingresa la descripción del elemento en CAPE y la descripción de
Relayweb.
Es posible visualizar en Relayweb la relación de CT y PT del transformador de
medida conectado a la protección, ya que es un dato de consulta frecuente. Esta
relación puede ser modificada desde la herramienta renombrar elementos.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 50
Figura 40. Ventana renombrar elementos.
9.6 CARGAR ARCHIVOS
Es la opción de uso más frecuente de Relaysoft, ya que cada vez que se realicen
actualizaciones a los ajustes de los relés es necesario cargar nuevamente la
información, para lo cual se usa la opción cargar archivos de Relaysoft.
Simplemente se selecciona la protección y el grupo de ajuste al que se le quiere
cargar la información, luego se selecciona la ruta donde se encuentra el archivo de
carga y se oprime obtener funciones, posteriormente se seleccionan las funciones
correspondientes al grupo de ajustes, si se desea se puede oprimir guardar para
guardar de manera predeterminada las funciones seleccionadas para el estilo de
relé cargado, este paso debe realizarse con cuidado, ya que un mismo archivo de
carga puede tener las funciones correspondientes a todos los grupos de ajustes,
por ejemplo en los SIEMENS si se está cargando el grupo 1, se debe seleccionar
las funciones correspondientes, que en ese caso es setting group A, sin embargo
también aparecerán las funciones de los otros grupos de ajustes que no deben
seleccionarse, como por ejemplo setting group B del grupo 2.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 51
Figura 41. Ventana carga de archivos
La siguiente tabla relaciona las extensiones de los archivos de carga de acuerdo al
fabricante del relé.
Tabla 3. Extensiones de archivos de carga de relés.
Debido a que el enfoque inicial del proyecto tuvo que ver con la carga de los relés
distancia, por lo que los módulos desarrollados tenían como fin principal cargar
este tipo de relés, por tanto cuando se desee cargar relés no distancia y hacer la
asociación de módulos correspondiente, se debe saber que la mayoría de estos
relés, por ser de estado sólido, son cargados con el módulo genérico, para los
demás se pueden usar los módulos existentes, ya que si se trata del mismo
fabricante, los archivos de texto plano exportados por el relé tienen la misma
estructura, por tanto pueden ser asimilados sin problemas por los módulos
existentes. A continuación se presenta una equivalencia de los módulos que se
deben de usar en algunos tipos de relés no distancia, sin embargo para el resto
siempre será posible usar el módulo genérico.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 52
Tabla 4. Equivalencia de módulos
RELÉ FORMATO DE CARGA MÓDULO
7SA611 .csv TranSiemens
7SA522 .csv TranSiemens
7SJ610 .csv TranSiemens
7SJ611 .csv TranSiemens
7SJ621 .csv TranSiemens
7SJ640 .csv TranSiemens
7SJ641 .csv TranSiemens
7UM621 .csv TranSiemens
7UT612 .csv TranSiemens
7UT613 .csv TranSiemens
7UT633 .csv TranSiemens
7VK610 .csv TranSiemens
7VK611 .csv TranSiemens
7SS5220 .csv TranSiemens
7SS5221 .csv TranSiemens
7UM621 .csv TranSiemens
7UT513 .ASC a .csv TranGeneri
7SS5223 .ASC a .csv TranGeneri
7SS523 .ASC a .csv TranGeneri
7SJ600 .ASC a .csv TranGeneri
7SS601 .ASC a .csv TranGeneri
7SJ531 .ASC a .csv TranGeneri
7UM511 .ASC a .csv TranGeneri
SEL279H .txt a .csv TranGeneri
SEL2BFR .txt a .csv TranGeneri
SEL287V .txt a .csv TranGeneri
SEL487B .txt a .csv TranGeneri
SEL351 .txt TranSEL321
REB551 .txt TranCape540
REC561 .txt TranCape540
MCTI40 .csv TranGeneri
MCTI39 .csv TranGeneri
RXKE .csv TranGeneri
SPAU121 .csv TranGeneri
TMAR10 .csv TranGeneri
TMAS111_2a .csv TranGeneri
MBCH13 .csv TranGeneri
MCGG62 .csv TranGeneri
MCGG82 .csv TranGeneri
MFAC .csv TranGeneri
MK20 .csv TranGeneri
MVAG .csv TranGeneri
MVTR .csv TranGeneri
CPR97 .csv TranGeneri
REB103 .csv TranGeneri
RAICA .csv TranGeneri
WT96 .csv TranGeneri
SPAU330 .csv TranGeneri
KBCH .csv TranGeneri
KCGG .csv TranGeneri
KAVS100 .csv TranGeneri
MVTT14 .csv TranGeneri
SPAJ140 .csv TranGeneri
7VE511 .txt - viene del de2 a .csv TranGeneri
7SV5121 .txt - viene del de2 a .csv TranGeneri
KAVR .txt - Formato del relé TranEPAC
KAVR .csv TranGeneri
LFAA .txt a .csv TranGeneri
TC32 .csv TranGeneri
Igualmente, a la par que se cargaban los ajustes de los relés no distancia, se
modelaban las componentes del sistema eléctrico colombiano que no estaban
creadas en CAPE, esto con el fin de cargar la información en las componentes
creadas (transformadores, interruptores, compensación, etc.)CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 53
9.7 CONCATENAR ARCHIVOS
Esta función es usada solo para los relés SEL 421, ya que cuando se descargan
los ajustes de este relé a través del software ascelerator, se exporta la información
en varios archivos de texto, cada uno correspondiente a una función del relé, por
lo que esta opción de Relaysoft permite concatenar la información para generar un
solo archivo de texto que contenga todas las funciones, para poder cargar la
información simplemente es necesario proveer la ruta donde se encuentran los
archivos de texto que contienen los ajustes, se seleccionan los archivos que se
quieren concatenar y se escribe el nombre del archivo que se quiere generar, el
cual será generado en la misma carpeta donde se encuentran los archivos de
texto concatenados.
Figura 42. Ventana concatenar archivos
9.8 GENERAR INFORMACIÓN BÁSICA
Desde este ítem de Relaysoft es posible crear en CAPE las LZOP o bahías, ya
sea de línea, de transformador, de barra, de compensación o de reactor de neutro,
simplemente ingresando datos básicos como las relaciones del CT y el PT de la
protección, el tipo o estilo del relé, tal cual aparece en CAPE, el número de grupos
de ajuste y el grupo activo.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 54
Es una herramienta de gran ayuda ya que se pueden crear fácilmente las zonas
lógicas de protección, en cambio toma mucho tiempo cuando se crean
directamente en CAPE, ya que es necesario crear uno a uno, cada componente,
es decir, primero dar un nombre a la bahía, luego crear individualmente cada
protección asociada a cada bahía, luego modificar el estilo real de la protección,
luego crear los grupos de ajustes correspondientes al tipo de relé, finalmente se
crean individualmente los CT’s y PT´s con sus relaciones y se conectan a la
protección correspondiente.
Para usar esta herramienta simplemente se debe seleccionar el tipo de LZOP que
se desea crear y la subestación en la que se desea establecer, ya sean todas las
subestaciones que tengan la posibilidad de crear ese tipo de LZOP, oprimiendo el
botón “generar todas(os) las(os)….” (el tipo de LZOP correspondiente) o si se
desea generar en una subestación en particular, simplemente se debe seleccionar
la subestación correspondiente en la columna subestación existente, donde se
encuentran todas las subestaciones que posee la base de datos de CAPE, luego
se oprime generar archivo, lo cual genera un archivo de Excel en el que se llenan
los campos mencionados anteriormente y se carga nuevamente en la misma
ventana, oprimiendo el icono con forma de cámara fotográfica, luego se selecciona
la ruta del archivo y finalmente se oprime el botón cargar al CAPE. El archivo de
Excel generado debe llamarse DatosBasicos.xls para que pueda ser asimilado por
Relaysoft.
Figura 43. Ventana generar información básica.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 55
Algunas consideraciones de esta herramienta:
- Cuando se desee crear una LZOP de transformación se debe crear primero la
LZOP de barra correspondiente.
- Para generar una LZOP de compensación se debe editar la base de datos de
CAPE, simplemente creando una nueva barra, copiando la barra existente,
conectando los elementos inductivos o capacitivos en la nueva barra, luego
creando un bus tie entre la barra existente y la nueva barra creada.
- Hay dos opciones, para asignar protecciones a líneas que no están modeladas
en CAPE, la primera es crear la línea con sus parámetros reales, para lo cual es
de utilidad el PARATEC de XM que brinda información de la mayoría de las líneas
propiedad de ISA, o también es posible asignar las protecciones a través de un
bus tie o interruptor en CAPE, para lo cual se debe copiar una barra de la
subestación del nivel de tensión de la línea que posee las protecciones, pegarla en
la misma subestación con otro nombre, crear un nuevo bus tie entre la barra
copiada y la nueva barra, si existen cargas, pegarlas a la nueva barra, luego se
crea desde CAPE una LZOP tipo bus tie, en la cual se asignan las protecciones
que se desean cargar.
-Para asignar un transformador en CAPE a una subestación, se debe buscar otro
transformador en la base de datos, que tenga las mismas relaciones de voltaje, se
copia y se pega en la subestación donde va a ser creado, en DB en menú library -
transformer - catalog, buscar modelo del transformador copiado, seleccionar copy
record y cambiar la referencia del transformador, para que al introducir los valores
reales del transformador no se cambien los datos del transformador copiado, una
vez creadas las barras de tensión del nuevo transformador, en bus number
seleccionar las barras correspondientes a la subestación donde se está creando el
nuevo transformador.
- Al crear una LZOP de compensación, el archivo generado contiene una columna
llamada COMP_TYPE, el cual debe ser llenado con una P si el elemento de
compensación es PASSIVE o con una W si el elemento de compensación es
SWITCHED.
La estructura de los archivos generados varía levemente de acuerdo al tipo de
LZOP que se va a crear. A continuación se muestran partes de los archivos
generados para los diferentes tipos de LZOP.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 56
LZOP DE LÍNEA
Figura 44. Estructura de archivo para generar LZOP de línea.
LZOP DE BARRA
Figura 45. Estructura de archivo para generar LZOP de barra.
LZOP DE TRANSFORMADOR
Figura 46. Estructura de archivo para generar LZOP de transformación.
LZOP DE COMPENSACIÓN
Figura 47. Estructura de archivo para generar LZOP de compensación.
9.9 AUDITORIA
Esta opción permite consultar las cargas o modificaciones hechas por cada
administrador de Relaysoft y la fecha y hora en las que se hicieron los cambios.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 57
9.10 REPORTES
Esta herramienta es particularmente importante, porque ofrece control en términos
de trazabilidad, ya que permite consultar las cargas realizadas a un relé en
particular, ya que debido a la actualización continua de los ajustes de un relé es
posible realizar varias cargas y la última carga realizada es la que se podrá
visualizar en Relayweb, por tanto se puede visualizar el reporte de todas las
cargas realizadas, con el detalle de la fecha de carga y el usuario que realizó la
carga, también se puede modificar una variable en particular, se pueden incluir
comentarios o vínculos en la columna de observaciones, el cual se podrá
visualizar en Relayweb o también se puede eliminar alguna carga realizada.
Igualmente es posible visualizar el estado de cada variable cargada, las que tienen
la letra C significa que fue cargada sin problemas, las letra N indica que no está en
la base de datos, pero si en el archivo de carga. Las variables identificadas con la
letra C y N, son cargadas sin problemas en Relayweb. Finalmente la letra S indica
que si está en la base de datos y no en el archivo de carga, por tanto no se
cargará en Relayweb.
Figura 48. Ventana reportesCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 58
Una aplicación importante de esta herramienta es que se pueden comparar cargas
de un mismo grupo de ajuste, lo cual es muy útil, ya que por ejemplo si los ajustes
de un relé fueron validados y si la protección es sometida a mantenimiento y no
hay planeado cambio de ajustes, una vez terminado el mantenimiento se reciben o
descargan los ajustes de sitio, se cargan en Relaysoft y se realiza la comparación
entre la nueva carga con la carga anterior que fue validada, el resultado esperado
de la comparación es que no hayan diferencias entre las cargas, pero en caso de
encontrar alguna diferencia se debe indagar más sobre porque se realizaron
cambios en los ajustes de la protección intervenida y tomar los correctivos
necesarios, con el fin de evitar operaciones inadecuadas de la protección.
Figura 49. Ventana comparar grupos y carga del relé.
9.11 ADMINISTRACIÓN PERFILES DE USUARIOS
La administración del perfil de los usuarios de Relayweb y Relaysoft se hace
desde la opción seguridad en Relaysoft, en el submenú Usuarios se agregan o
eliminan los usuarios de Relaysoft y desde la opción usuarios Relayweb se
administra el acceso a Relayweb, ya que como esta herramienta presentaCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 59
información confidencial, no puede ser liberada para todo el público, por tanto su
acceso es restringido. Las personas que requieran permisos para ingresar a
Relayweb, deben gestionar los perfiles de acceso con la dirección gestión de la
operación.
Figura 50. Ventana usuarios Relayweb.
10. RELAYWEB
Toda la información cargada anteriormente será visualizada en Relayweb, que es
una interfaz de visualización y consulta, disponible en la intranet de ISA.
Para ingresar a la aplicación simplemente se debe abrir algún explorador de
internet desde un computador conectado a la red de ISA e ingresar a la siguiente
dirección: http://Isanet/Relayweb o hay disponible un link en el menú herramientas
del portal empresarial en ISANET.
Figura 51. Logosímbolo de Relayweb.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 60
11. FUNCIONAMIENTO DE RELAYWEB
Al ingresar a Relayweb aparece una interfaz de consulta que tiene las siguientes
partes:
11.1 PESTAÑAS PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN DESEADA
Figura 52. Pestañas para consultar información en Relayweb.
Aparecen varios campos, donde se puede seleccionar de los diferentes combos la
información buscada, en orden, se selecciona primero la subestación de interés,
luego la bahía, después la protección buscada y por último el grupo de ajustes.
11.2 VISUALIZAR LA RELACIÓN DEL CT Y EL PT DEL TRANSFORMADOR DE
MEDIDA DEL RELÉ.
Una vez se selecciona la protección que se desea consultar en Relayweb, aparece
la relación del CT y el PT del relé consultado, en un campo destinado para tal fin.
Figura 53. Campo relación CT y PT en Relayweb.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 61
11.3 VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE AJUSTES.
Una vez seleccionado el grupo de ajustes de interés, se despliega la ventana de
visualización de ajustes.
Figura 54. Ventana de visualización de ajustes.
En esta ventana se puede visualizar y consultar fácilmente cualquier ajuste.
Aparecen cuatro columnas, en su orden, variable ajuste, función y observaciones.
Las dos primeras columnas que se visualizan en la imagen anterior,
correspondientes a fecha y hora de carga y responsable, solo aparecerán a los
administradores del programa, ya que brindan información sobre el usuario y la
hora en que fue cargada la información.
En la ventana de visualización se habilitaron campos de búsqueda por variable o
por función, además indica la cantidad de registros existentes en el grupo de
ajustes consultado, además es posible desplazarse fácilmente entre las hojas de
ajustes, con el fin de ubicar fácilmente la información buscada.
11.4 CAMPO OBSERVACIONES
La cuarta columna de Relayweb correspondiente al campo de observaciones es
usada para brindar información adicional que puede ser de utilidad para el usuario,
puede ser usada para hacer anotaciones, comentarios o para referenciar o
direccionar información en forma de links o vínculos.
Este campo es usado actualmente para hacer comentarios o brindar información
adicional al usuario, como por ejemplo la formulación matemática asociada con el
relé para calcular las características de operación del mismo.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 62
Figura 55. Campo observaciones
También se usa para direccionar información asociada al relé, como las lógicas
gráficas de los relés SIEMENS y REL.
Figura 56. Link en Relayweb a lógicas gráficas.
Igualmente este campo puede ser usado para direccionar archivos con cualquier
extensión, como por ejemplo el archivo que contiene los ajustes en la extensiónCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 63
del software del fabricante del relé o adjuntar el estudio que soporta los ajustes
actuales del relé.
11.5 EXPORTAR O IMPRIMIR LA INFORMACIÓN MOSTRADA
Es posible extraer la información mostrada, ya sea exportándola en un archivo de
Excel o también es posible exportar los ajustes de la protección de línea
consultada o de la misma protección de línea de otras bahías de la misma
subestación consultada, simplemente el libro de Excel generado contendrá una
hoja por cada bahía exportada. También es posible imprimir el grupo de ajustes
consultado.
Figura 57. Ventana exportar – imprimir ajustes.
11.6 COMPARAR DOS GRUPOS DE AJUSTES DEL MISMO RELÉ
La función comparar de Relayweb es de gran utilidad, ya que se puede identificar
fácilmente las diferencias de ajustes entre los grupos del relé. Simplemente se
debe consultar un grupo de ajustes, una vez visualizados los ajustes del grupo
consultado se procede a oprimir el botón comparar y en el cuadro de diálogo que
se despliega, se indica contra cual grupo se desea comparar el grupo visualizado.
Figura 58. Ventana comparar grupos de ajuste.
Luego de realizar la comparación, aparecen las variables que tienen ajustes
diferentes entre los grupos de ajustes comparados.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 64
Cuando se compara el grupo uno y el grupo dos se espera encontrar como
diferencia el tiempo de zona dos, ya que típicamente se ajusta en 400 ms en el
grupo uno y en 200 ms en el grupo dos, cuando se tiene configurado el cambio
automático de grupo ante alarma por pérdida de teleprotección, además es una
función muy usada para corroborar que no hayan diferencias entre el grupo activo
y los grupos de respaldo, para que ante una desconfiguración del grupo activo se
pueda cambiar de grupo y quede funcionando bajo las mismas condiciones
operativas. Por tanto los grupos que no son usados en los relés deben tener la
misma configuración que el grupo activo, nunca debe tener los valores por
defecto, como es el caso de la PL1 y PL2 de Panamericana a Tulcán.
11.7 RELÉS QUE REQUIEREN REAJUSTAR EL GRUPO DOS
Luego de tener consolidada y actualizada la base de datos de protecciones
distancia, incluyendo las repotenciaciones como la de San Carlos, se procedió a
realizar la comparación entre el grupo uno y dos en todos los relés distancia. Una
vez realizada la comparación, se concluyó que los relés donde se debe reajustar
el grupo dos, con el fin de cambiar el tiempo de zona dos de 400 ms a 200 ms,
para configurar cambio automático de grupo ante alarma por pérdida de
teleprotección son:
-PL1 SCAR_ANCON1 -PL2 CHIV_TORCA2
-PL2 SCAR_ANCON1 -PL2 ESM_ANC1
-PL1 SCAR_ANCON2 -PL2 ESM_ANC2
-PL2 SCAR_ANCON2 -PL1 ESM_HERM1
-PL1 SCAR_PURN1 -PL2 ESM_HERM1
-PL2 SCAR_PURN1 -PL1 ESM_ENEA1
-PL1 SCAR_PURN2 -PL1 ESM_VIRG1
-PL2 SCAR_PURN2 -PL1 ESM_VIRG2
-PL2 BET_IBAG1 -PL1 ESM_SCA1
-PL1 CERR_SCAR1 -PL1 ESM_SCA2
-PL1 CERR_URRA1 -PL1 ESM_SFEL1
-PL2 CHIV_GUAV1 -PL1 GTP_SCA2
-PL2 CHIV_GUAV2 -PL1 GTP_SCA2
-PL2 CHIV_SOCHA1 -PL2 GTP_SCA2
-PL2 CHIV_SOCHA2 -PL1 GUATI_BUCA1
-PL2 CHIV_TORCA1 -PL2 GUATI_BUCA1CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 65
-PL1 GUATI_COMU1 -PL2 LMIEL_SFEL2
-PL2 GUATI_COMU1 -PL1 LSIE_PRIM1
-PL1 GUATI_PALOS1 -PL1 LPAL_OCA1
-PL2 GUATI_PALOS1 -PL2 OCA_LPAL1
-PL1 GUATI_PRIM1 -PL1 OCA_SMT1
-PL2 GUATI_PRIM1 -PL2 OCA_SMT1
-PL1 GUATI_SOCHA1 -PL1 PAE_JUCH1
-PL2 GUATI_SOCHA1 -PL2 PAE_JUCH1
-PL1 GUATI_SOCHA2 -PL1 PAE_SBER1
-PL2 GUATI_SOCHA2 -PL2 PAE_SBER1
-PL1 GUATI_TSJ1 -PL1 PAN_TUL1
-PL2 GUATI_TSJ1 -PL2 PAN_TUL1
-PL1 JAGU_GTP2 -PL1 PLAY_PRIM1
-PL2 JAGU_PRIM1 -PL2 PURN_MIEL2
-PL2 LENEA_ESM1 -PL2 PURN_SCAR1
-PL2 LENEA_SFEL1 -PL2 PURN_SCAR2
-PL1 LHERM_ESM1 -PL1 SAB_BOLIV2
-PL2 LHERM_ESM1 -PL2 SAB_BOLIV2
-PL1 LHERM_VIRG1 -PL1 SAB_CHN1
-PL2 LHERM_VIRG1 -PL2 SAB_CHN1
-PL2 LMESA_BALS1 -PL2 SBER_BET1
-PL2 LMESA_NORO1 -PL1 TERM_BOLIV1
-PL2 LMESA_SFEL1 -PL2 TERM_BOLIV1
-PL1 LMIEL_PURN1 -PL2 MIEL_GEN1
-PL2 LMIEL_PURN1 -PL2 MIEL_GEN2
-PL1 LMIEL_PURN2 -PL2 MIEL_GEN3
-PL2 LMIEL_PURN2 -PL1 URRA_URABA1
-PL1 LMIEL_SFEL1 -PL2 URRA_URABA1
-PL2 LMIEL_SFEL1 -PL2 URRA_CERRO2
-PL1 LMIEL_SFEL2 -PL2 URRA_CERRO1CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 66
-PL2 ANC_ESM1 -PL2 SFEL_MIEL1
-PL2 ANC_ESM2 -PL2 SFEL_MIEL2
-PL1 YUM_SBER1 -PL1 SMT_OCA1
-PL2 YUM_SBER1 -PL1 SMT_TSJ1
-PL2 TORC_GUAV2 -PL1 TSJ_GUAT1
-PL2 TORC_GUAV1 -PL2 TSJ_GUAT1
-PL2 TORC_BACAT2 -PL1 SOCHA_CHIV1
-PL2 TORC_CHIV1 -PL2 SOCHA_CHIV1
-PL2 TORC_CHIV2 -PL1 SOCHA_CHIV2
-PL2 SBER_JAM1 -PL2 SOCHA_CHIV2
-PL2 SBER_JAM2 -PL1 SOCHA_GUAT1
-PL2 SBER_PAEZ1 -PL2 SOCHA_GUAT1
-PL2 SBER_YUM1 -PL1 SOCHA_GUAT2
-PL1 SCAR_CERR1 -PL2 SOCHA_GUAT2
-PL1 SFEL_ESM1 -PL1 SOCHA_PAIPA1
-PL2 SFEL_ESM1 -PL2 SOCHA_PAIPA1
-PL2 SFEL_ENEA1 -PL1 SOCHA_PAIPA2
-PL1 SFEL_MIEL1 -PL2 SOCHA_PAIPA2
Igualmente se enuncian a continuación los relés con tiempos de zona dos no
convencionales, como 350 ms, 150 ms, o los relés que tiene tanto el grupo uno
como el grupo dos en 200 ms, o el grupo uno en 200 ms y el grupo dos en 400
ms, lo cual posiblemente significa que ambos grupos están trocados. Por tanto se
sugiere que se revisen los ajustes tanto para el grupo de relés siguiente, como
para el grupo de relés mencionados anteriormente, para reajustar los relés en el
punto ideal de operación. Los relés con tiempos de zona dos no convencionales
son:
-PL1 BOLI_TERN1
-PL2 BOLI_TERN1
-PL2 JAG_GTP1
-PL2 SMT_COROC1CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 67
-PL2 LMES_SFEL2
-PL1 LVIRG_ESM2
-PL2 SMT_BEL1
-PL2 SMT_TSJ1
-PL1 LVIR_SCA1
-PL1 LVIR_SMAR1 – 230 kV
-PL1 LVIR_SMAR1 – 500kV
-PL2 PURN_LSIE1
-PL1 SMT_BELE1
-PL1 SMT_COR1
-PL2 SBER_BET2
-PL2 SFEL_MES1
-PL2 SFEL_MES2
12. MEJORAS AL APLICATIVO RELAYSOFT / RELAYWEB
Luego de implementar las metodologías mencionadas a lo largo de este
documento y de realizar revisiones exhaustivas, que permitieron corregir múltiples
errores encontrados, se tomó la decisión de poner la aplicación en productivo, ya
que actualmente se encuentra consolidada y revisada toda la información
relacionada con protecciones distancia y se ha comenzado el proceso de subir los
ajustes de los relés no distancia, donde actualmente están montados todos los
relés no distancia del CTE ORIENTE, igualmente están creadas todas las LZOP
correspondientes en CAPE. Para cargar los ajustes de los demás relés no
distancia es necesario crear las LZOP respectivas en CAPE. En cualquier
momento es posible cambiar el estado de la herramienta de productivo a pruebas,
simplemente modificando dos archivos ubicados en la ruta c:\archivos de
programa\cargar Relaysoft. Para pasar la aplicación a pruebas, se debe cambiar el
nombre del archivo relay.ini por relay_prod.ini y el archivo relay_prueb.ini por
relay.ini. Para cambiar el estado de la herramienta de pruebas a productivo, se
deben renombrar los archivos a su estado inicial, es decir el archivo relay.ini por
relay_prueb.ini y el archivo relay_prod.ini por relay.ini.
Si hay dudas sobre el estado actual de la aplicación, simplemente se hunde click
derecho sobre el archivo relay.ini, abrir con wordpad y si en el archivo de texto
dice pruebas es porque la aplicación se encuentra en estado de pruebas, de lo
contrario se encuentra en productivo.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 68
La base de datos en productivo de la herramienta, se encuentra alojada en el
servidor ISANT59, cuando sea necesario leerla desde CAPE, se debe escribir la
siguiente ruta en CAPE: isant59:e:\Relaysoft\upme1_2.GDB. Igualmente hay
disponible una base de datos de prueba en la ruta: D:\Publico\Proyecto ISA
2007_segundo semestre\Salida\ARCHIVOS PARA INFORME\Copia de
upme1_2_dfinitiva.GDB. Se recomienda que se hagan copias periódicamente de
la base de datos de productivo con el propósito de guardar un respaldo de la
misma. Para hacer simulaciones en CAPE es necesario guardar una copia de la
base de datos en el equipo, por tanto se recomienda que una vez realizadas las
simulaciones se guarde nuevamente la base de datos en el servidor ISANT59,
para que contenga la información de la simulación realizada.
Es importante aclarar que cuando se deseen hacer simulaciones en CAPE de un
relé REL, se deben ingresar manualmente en CAPE los valores relacionados con
las zonas y la característica GFC o PHS, como por ejemplo las variables RFPP,
RFPE, X1PP, R1PP, OPERATION PE, OPERATION PP, ya que aunque se
visualizan correctamente en Relayweb, no es posible establecer una equivalencia
de variables a CAPE, ya que en el archivo de texto plano, las variables de las
diferentes zonas tienen el mismo nombre. Esto con el fin de simular
adecuadamente la característica de tierras (Z o GND) y fases (M) o mho y
cuadrilateral.
A continuación se describirán brevemente algunas mejoras implementadas y
errores corregidos, incluyendo errores de forma, que son importante corregir,
porque la idea es tener la herramienta afinada y libre de errores, para que pueda
ser implementada sin problemas en las otras sucursales de ISA, ya que el
proyecto fue mostrado a algunos ingenieros de la filial de ISA en Brasil, CETEEP,
en una visita que hicieron a la sede de ISA Medellín e inmediatamente iniciaron las
gestiones para implementar el programa RELAYSOFT en Brasil, ya que dijeron
que necesitaban desarrollar una aplicación como Relayweb. Igualmente se
presentó la oportunidad de presentar este proyecto en un grupo primario de la
gerencia de transporte de energía, donde se recibieron comentarios muy positivos
de parte de los directores de los CTE’s, del director de gestión de la operación, del
director de gestión mantenimiento y del subgerente técnico.
12.1 PROBLEMAS CON LA INFORMACIÓN CARGADA
Luego de revisar el estado actual de la base de datos, se volvieron a cargar todos
los relés SEL 421, ya que no estaban bien seleccionados las funciones por grupo,
porque se detectó que el grupo uno tenía información de los otros grupos de
ajustes. También se volvió a cargar la mayoría de los SEL 321, ya que tenían
información duplicada o les faltaba información, como las funciones de entrada,CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 69
las cuales deben aparecer en el grupo uno. Se cargaron nuevamente los ajustes
de algunos REL y SIEMENS y MICOM, ya que faltaban funciones en los grupos de
ajustes.
12.2 ASOCIACIÓN CORRECTA DE MÓDULOS
Una de las razones por la cual no se estaba cargando correctamente la
información, consistía en que los módulos no estaban asignados correctamente de
acuerdo al tipo de relé. Por ejemplo había errores al cargar relés SEL 421, ya que
tenía asociado el módulo SEL 321, por lo que no se cargaba correctamente la
información, ya que el módulo usado está diseñado para archivos con otra
estructura.
Figura 59. Ventana asociación de módulos
12.3 PROBLEMA CON PANTALLA DE BIENVENIDA DE RELAYSOFT
Hay un problema relacionado con la ventana de bienvenida implementada en
Relaysoft, para indicar que el programa está en proceso de abrirse; consiste en
que cuando hay poca memoria libre en el computador en que se corre Relaysoft,
la ventana de bienvenida no puede mostrarse, por el contrario aparece una
ventana tranparente en lugar del mensaje. Para dar solución a este problema hay
que contar con mayor memoria RAM libre.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 70
Figura 60. Ventana de bienvenida transparente en Relaysoft.
12.4 ERRORES MÓDULO AGREGAR USUARIOS DE RELAYWEB.
No era posible agregar nuevos usuarios a Relayweb por un error en la aplicación,
el cual fue corregido.
Figura 61. Error agregar usuarios Relayweb
Una vez se corrigió el problema, se encontró un error del software cuando se
quería eliminar un usuario de Relayweb que estaba en la lista de eliminados, lo
cual ocasionaba que se bloqueara el programa, este error también fue
solucionado.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 71
12.5 MODIFICACIÓN DEL MÓDULO GENÉRICO - COLUMNA
OBSERVACIONES
Se modificó el módulo genérico para conservar la misma estructura de Relayweb,
ya que Relayweb presenta cuatro columnas en la ventana de visualización, en su
orden: variable-ajuste-función-observaciones y el módulo genérico asimila solo las
tres primeras columnas, por tanto se modificó el módulo genérico para que en el
archivo .csv que se carga con este módulo, la cuarta columna corresponda al
campo observaciones.
Figura 62. Archivo de carga módulo genérico con columna observaciones.
12.6 CAMPO DE BÚSQUEDA DE RELAYWEB
Había confusión con el campo de búsqueda de Relayweb, ya que para seleccionar
la búsqueda por variable o por función, solo estaba habilitado el link en la etiqueta
del campo de búsqueda, por tanto se amplió el rango de selección del link de
búsqueda también a la caja de texto, ya que frecuentemente es en este punto
donde se hunde click para realizar una búsqueda.
Figura 63. Campos de búsqueda RelaywebCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 72
12.7 LINK SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
Debido a que Relayweb es una aplicación que está en constante cambio y
actualización, es vital incorporar un link para reportar los comentarios y las
sugerencias que tenga cualquier usuario de la herramienta, las cuales serán
direccionadas a la cuenta de correo del coordinador del equipo de análisis
operativo.
Figura 64. Link sugerencias y comentarios en Relayweb.
12.8 MODIFICACIÓN VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN
RELAYWEB.
Se modificó la ventana de visualización de ajustes de Relayweb, para que solo
mostrara información cuando había un grupo de ajustes seleccionado y para que
en otra condición muestre la pantalla en blanco, ya que la estructura anterior de la
herramienta permitía que la ventana de los ajustes consultados se mantuviera
inclusive si se cambiaba de protección, bahía o subestación y solo se refrescaba
cuando se seleccionaba el grupo de ajustes de la nueva protección consultada.
Figura 65. Ventana de visualización de ajustes.
También se modificó el criterio para presentar la información en Relayweb, para
que no se realice ascendentemente con la fecha, sino descendentemente, ya que
cuando se incluía alguna observación en una variable, esta quedaba en la última
hoja, lo cual no era práctico.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 73
Figura 66. Ventana de visualización de ajustes ordenada descendentemente.
Por tanto se modificó el algoritmo del programa con el fin de que presente primero
las modificaciones más recientes.
12.9 ERROR EN LA ASIMILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MÓDULO
GENÉRICO
Cuando la tercera columna (correspondiente a la función) del archivo de carga del
módulo genérico está vacía, el archivo de carga asigna un símbolo (-) para indicar
que la variable no tiene una función definida, sin embargo cuando en un archivo
de carga, al menos una variable tenía una función definida, no se cargaba ninguna
de las variables que no tenían función. Este error fue corregido.
12.10 ERROR EN LA FUNCIÓN COMPARAR DE RELAYWEB
No estaba funcionando adecuadamente la función comparar de Relayweb, ya que
cuando la variable comparada tenía un ajuste con muchos caracteres, el algoritmo
de comparación no podía comparar esas variables, especialmente las funciones
lógicas de los SEL 321. El algoritmo de comparación fue modificado para
solucionar ese problema.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 74
Figura 67. Comparación correcta de variables largas en Relayweb.
12.11 BORRAR TODAS LAS CARGAS DE UN GRUPO DE AJUSTES
Un error que se presentaba muy frecuentemente en Relayweb es que había
grupos de ajustes con cargas residuales, lo que ocasionaba que se visualizara dos
cargas en un grupo de ajustes, lo cual significaba exceso de información como
información duplicada. Este error era producido por problemas del aplicativo en la
asimilación de la información o por interrupción del aplicativo mientras realizaba
una carga. Debido a que la carga no se realiza completamente, la carga no queda
registrada en la opción reportes de Relaysoft, que es donde se eliminan las
cargas, sin embargo si se visualiza en Relayweb la poca información que se
cargaba. Cuando se presentaba este incomodo error, era necesario contactar a la
empresa de soporte del software para que eliminara la información, ya que no era
posible hacerlo desde el aplicativo, lo cual ocasionaba un entorpecimiento al
proceso, porque había que esperar a que se borrara la información, para poder
realizar una nueva carga, de lo contrario se juntaba la información residual con la
nueva carga realizada. Para darle solución a este inconveniente se incorporó en la
opción reportes de Relaysoft, una función para poder borrar todas las cargas
asociadas a un grupo de ajustes.
Figura 68. Botón eliminar cargas en ventana reporte de carga de relésCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 75
12.12 VENTANA DE ERROR DE INGRESO A RELAYWEB
Se implementó una ventana de error de ingreso a Relayweb, la cual aparece
cuando una persona sin perfil de usuario intenta acceder a la herramienta,
igualmente el mensaje indica con qué área se deben contactar las personas
interesadas en obtener permisos para acceder a la aplicación de consulta de
ajustes.
Figura 69. Error de ingreso a Relayweb
12.13 LINK DE ACCESO DIRECTO A RELAYWEB EN EL PORTAL
EMPRESARIAL
Para facilitar el acceso a Relayweb, se adicionó un link de acceso directo, ubicado
en la ruta Portal Empresarial/Operación y Mantenimiento/Herramientas/Relayweb
– Ajustes Relés. Al dar click en el link dispuesto se abre un nuevo explorador de
internet con la aplicación de consulta de ajustes.
Figura 70. Ventana Portal empresarial.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 76
12.14 MODIFICACIÓN A LA OPCIÓN EQUIVALENCIA DE VARIABLES
La opción equivalencia de variables de Relaysoft, fue modificada, ya que cuando
se seleccionaba esta opción, se listaban todas las equivalencias existentes, lo cual
tomaba aproximadamente 5 minutos, porque hay muchas equivalencias. Ya que
no tenía mucho sentido esperar tanto tiempo para agregar una nueva
equivalencia, se modificó el algoritmo que usa esta herramienta, para que solo se
muestre las equivalencias existentes, cuando se oprima el nuevo botón
implementado para tal fin (Cargar Datos), siendo posible agregar una nueva
equivalencia, sin haber listado las ya existentes.
Figura 71. Ventana Equivalencia de variables.
12.15 ERROR DE RELAYSOFT, CUANDO SE EJECUTA SIN CONEXIÓN A LA
RED
Anteriormente cuando se ejecutaba Relaysoft en un computador que no está
conectado a la red de ISA, el programa mostraba un error de Visual Basic y
entraba en un ciclo donde la única forma posible de cerrar el programa, era con el
administrador de tareas de Windows, por tanto se modificó la programación de la
herramienta para que no siguiera presentando este error.
Figura 72. Error de Relaysoft cuando no hay conexión a la redCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 77
12.16 ERROR RELACIÓN CT Y PT
Se corrigió un error significativo que se presentaba con la relación de CT y PT, el
error conceptual consistía en que anteriormente la relación de CT y PT estaba
asociado a la bahía, es decir que al realizar una búsqueda en Relayweb, el campo
de relación de CT y PT reportaba un valor al seleccionar la bahía, lo cual no tiene
mucho sentido, ya que estas relaciones están asociadas a la protección y no a la
bahía, lo cual ocasionaba inconsistencias cuando habían dos protecciones con
relaciones diferentes en una misma bahía, por tanto se modificó la estructura del
programa para que asociara las relaciones de CT y PT a la protección y no a la
bahía para no tener inconvenientes en el evento que hayan dos o más
protecciones de una misma bahía, con relaciones diferentes. Una vez corregido el
problema se actualizaron todas las relaciones de CT y PT de todos los relés
distancia.
Figura 73. Campo relación CT y PT en ventana renombrar elementos.
Figura 74. Campo relación CT y PT en Relayweb.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 78
Esta mejora se ve reflejada en bahías donde la PL1 y PL2 tiene relación de
transformación diferente, como es el caso de la bahía Variante 1 de la subestación
Guatapé.
Figura 75. Relación CT en Relayweb de PL1 GTP_VAR1.
Figura 76. Relación CT en Relayweb de PL2 GTP_VAR1.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 79
12.17 LÓGICAS GRÁFICAS PARA RELÉS DISTANCIA
Debido a que las lógicas gráficas de los relés es información que se consulta
frecuentemente entre los ajustes de los relés, se incluyó un link en Relayweb para
poder mostrar las lógicas gráficas de los relés REL y SIEMENS, denominadas
CAP’s y CFC’s respectivamente, las cuales están ubicadas en el servidor
ISANT59, por tanto es importante no modificar la ubicación de estos archivos ni
las rutas en el computador ISAE03441 donde están ubicados archivos de relés o
bases de datos. Las lógicas de los SEL están dentro de sus ajustes. Para
consultar las lógicas gráficas, simplemente se consulta el relé buscado en
Relayweb y una vez seleccionado el grupo uno de ajustes, en el campo
observaciones de la primera variable, aparecerá un link con extensión .doc para
los SIEMENS y .prj para los REL. Las lógicas gráficas de los SIEMENS pueden
ser visualizadas con Word y las de los REL con el CAP540, además el archivo .prj,
contienen los ajustes del relé consultado.
Figura 77. Lógicas gráficas para relés distancia.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 80
Las lógicas gráficas de los SIEMENS se abren con Word:
Figura 78. Lógicas gráficas de relés SIEMENS
Las lógicas gráficas de los REL se abren con CAP540:
Figura 79. Lógicas gráficas de relés RELCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 81
Las lógicas gráficas de los REL pueden venir en dos extensiones .prj (también
incluyen los ajustes) o .zwt.
Para abrir las lógicas gráficas con extensión .prj se debe seguir el siguiente
procedimiento: Abrir el CAP540 como se indicó anteriormente, en el menú file se
selecciona decompress Project y se indica la ruta donde se encuentra el archivo
.prj, una vez abierto el proyecto, se selecciona click derecho sobre la protección de
la que se desea ver las lógicas gráficas, ya que el proyecto puede contener varias
protecciones, se selecciona Terminal configuration, se introduce el password New
y se selecciona OK, a continuación se despliega el subprograma CAP 531, donde
aparecerán las lógicas gráficas de la protección seleccionada.
Figura 80. Ventana CAP540.
Para abrir las lógicas gráficas con extensión .zwt, se debe seguir el siguiente
procedimiento: Abrir el CAP540 como se indicó anteriormente, en el menú tools,
seleccionar decompress zwt, seleccionar si en la ventana emergente, a
continuación se despliega el subprograma CAP531, donde se selecciona file –
new y en la ventana emergente se escribe el password, que es new y se hunde
OK, luego se selecciona decompress Project en el menú file, se selecciona no en
la ventana emergente y se indica la ubicación del archivo .zwt, se selecciona si en
las cuatro ventanas emergentes y se debe escribir nuevamente la contraseña
(new), finalmente aparecerán las lógicas gráficas del relé seleccionado.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 82
12.18 CARGAR NUEVAMENTE LOS RELÉS GENÉRICOS
Se volvieron a cargar los ajustes de todos los relés genéricos (PXLP, RELZ100,
SLS1600, PSPS-PDTS, RALZA-RAZOA, REL551, LZ96, PXLN, REZ1, LFZP,
PD3A6000, LFDC, RAZFE, LFZR), ya que no tenían bien definidas las funciones,
por tanto fue necesario acudir al manual del fabricante de cada relé, para poder
identificar la función correcta.
Figura 81. Archivo de carga relé REZ1.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 83
12.19 PROBLEMA EXPORTAR O IMPRIMIR CUANDO SE USA LA FUNCIÓN
COMPARAR DE RELAYWEB.
Se corrigió un problema que presentaba Relayweb y consistía en que al realizar
una comparación entre dos grupos de ajustes, no era posible exportar ni imprimir
la información mostrada.
Figura 82. Error para exportar o imprimir.
12.20 MODIFICACIÓN A LA VENTANA DE RELAYSOFT, EDITAR AJUSTES DE
LA CARGA DEL RELÉ.
Al modificar una variable en Relaysoft, en la opción reportes, la ventana editar
ajustes de la carga del relé, ponía por defecto en la casilla nuevo valor un espacio
en blanco, por tanto se modificó la estructura del programa, para que por defecto
en la casilla nuevo valor, aparezca el valor actual, ya que cuando se deseaba
modificar solo el campo observaciones de alguna variable, frecuentemente se
dejaba la variable sin ajuste.
Figura 83. Ventana Reportes.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 84
12.21 COLUMNAS RELACIÓN DE CT Y PT EN RELAYSOFT
Se eliminaron las columnas de relación de CT y PT en las pestañas subestación y
bahía en el menú renombrar elementos de Relaysoft, ya que solo deben estar
ubicadas en la pestaña protección.
Figura 84 Ventana bahía de renombrar elementos.
Figura 85. Ventana protección de renombrar elementos.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 85
12.22 UBICACIÓN DE FORMATOS Y PLANTILLAS DE RELÉS EN CARPETA
PÚBLICA.
Ya que los formatos y las plantillas diseñadas para diligenciar los ajustes de los
relés tienen un alto contenido gráfico, lo cual hace que sean muy pesadas (de
gran tamaño), se decidió ubicar estos archivos en una carpeta pública, para que
no haya necesidad de enviarlos por correo electrónico y no cope los limites de
tamaño de los buzones de correo. Las plantillas y formatos están disponibles para
los asistentes de las subestaciones y los ingenieros de protección de los CTE’s, en
la ruta: \\isae03441\_Publico_2\PLANTILLAS Y FORMATOS DE RELES.
12.23 EXPORTAR INFORMACIÓN DE RELÉS DESDE RELAYSOFT
Se adicionó un botón en la opción renombrar elementos de Relaysoft con el fin de
poder exportar a una tabla de Excel la información relacionada con los relés
cargados en Relaysoft y sus relaciones de CT y PT.
Figura 86. Botón exportar en ventana renombrar elementos.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 86
13. REQUERIMIENTOS NUEVOS RELAYWEB - RELAYSOFT
Tanto Relayweb como Relaysoft son herramientas en desarrollo, las cuales tienen
potencialidades de crecer y poder desarrollar procesos adicionales, por tanto se
listan a continuación los nuevos requerimientos que se solicitarán a MVM, la
empresa de software, para incorporar funciones adicionales en ambas
herramientas, estos requerimientos serán desarrollados a mediados del 2009.
NUEVOS REQUERIMIENTOS RELAYWEB
1. Incluir el número de la serie de los relés y obtener información con el CSM para
tener actualizado el sistema.
2. Gestión en tiempo real en cuanto al servicio de la protección, es decir, poder
consultar si la protección está en servicio, fuera de servicio, en proceso de
montaje o en espera de confirmación de ajustes de sitio y además mostrar el
grupo activo de ajustes de protecciones. Para la implementación de éste
módulo se sugiere la siguiente lógica:
Tabla 5. Lógica para actualizar la información de la base de datos.
• Las columnas “EN SERVICIO”, “FUERA DE SERVICIO” y “GRUPO ACTIVO”,
serán administradas y actualizadas por el CSM, pues son ellos quienes deben
tener el control de estas funciones.
• La columna Ajustes en el servidor será diligenciada por el CTE involucrado en
la consignación, indicando que una vez ejecutado el mantenimiento, se bajaron
los ajustes implementados en sitio, ya sea exportando el archivo de texto plano
directamente del relé cuando sea posible o diligenciando las plantillas o formato
previamente definidos o simplemente llenando un archivo de Excel, tomando
manualmente los ajustes, donde la primera columna corresponde a la variable,
la segunda al ajuste y la tercera a la función, posteriormente guardando este
archivo en un servidor de ISA, preferiblemente en la siguiente ruta
\\isant01\Mantenimiento\SPA, por tanto si la columna ajustes en el servidor está
activada (1), significa que los ajustes implementados en sitio, ya fueron
guardados en el servidor y están a la espera de ser confirmados y cargados a
Relaysoft por parte del equipo de análisis operativo.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 87
• Las columnas “MONTAJE” y “FALTA CONFIRMACIÓN” serán administradas
por el Grupo de análisis operativo de Gestión de la operación y las funciones
del CSM serán limitadas por dichas columnas, es decir, hasta que no se tenga
la información real de los ajustes en sitio no se podrá poner en Servicio o Fuera
de Servicio alguna protección.
“MONTAJE”, indica que se está implementando una línea nueva.
“FALTA CONFIRMACIÓN” solo se podrá desactivar cuando esté activada la
columna ajustes en el servidor, cuando esté activa indica que los estudios ya se
han realizado y enviado a los CTE’s y que aún no se han confirmado los ajustes
implementados por parte de Gestión de la Operación.
• La columna “VISUALIZACIÓN”, indica que en el Relayweb solo se podrá
obtener información de los relés completamente revisados y actualizados.
NOTA: Para el usuario de solo lectura se deben habilitar únicamente las
columnas de Servicio, Fuera de Servicio y Grupo Activo.
• Incorporar en Relayweb un filtro de búsqueda tipo Excel, es decir que se habilite
una pestaña en cada columna (variable – ajuste – función) que despliegue
todos los valores que incluye cada columna, con el fin de realizar una búsqueda
más efectiva.
• Relayweb debe incluir un campo que indique el núcleo del que está pegado el
CT y el PT del relé, lo cual deberá ser modificado desde una nueva función de
Relaysoft.
• Relayweb debe suministrar información en tiempo real relativas a las
condiciones operativas del relé, como indicar cuál es el grupo activo o como
está el recierre, para lo cual debe modificarse el ambiente gráfico de Relayweb
para ofrecer una interfaz amigable al usuario. Además se deben incorporar
estas nuevas funciones en Relaysoft para poder modificar la información.
• Desarrollar un manual de usuario para Relayweb.
NUEVOS REQUERIMIENTOS RELAYSOFT
1. Incluir el número de la serie de los relés y obtener información con el CSM
para tener actualizado el sistema.
2. Inclusión del serial de las protecciones.
a. Crear en "Carga de archivos" (Relaysoft) un campo para el número de
serie de las protecciones que aparezca por carga de relé y que tenga la
opción de modificarse en cada carga, además que tome el valor de la
anterior carga por defecto. Si el relé es nuevo, debe aparecer en blanco con
opción de modificar.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 88
b. Para los relés ya cargados, Gestión Red le enviará a MVM un archivo de
Excel correspondiente al elemento de protección con los siguientes
campos: Nombre en Cape, Descripción en Relayweb y Número de serie
asociado a cada protección.
c. Adicionalmente, al ingresar al módulo de carga de archivos en Relaysoft,
una vez se hayan cargado todos los seriales de las protecciones existentes,
estos valores deberán reflejarse en el campo creado para tal fin. Esto
mismo debe reflejarse en el Reporte de Carga de relés por carga.
d. En Relayweb debe aparecer una etiqueta con el número serial de la
protección.
3. El CSM debe tener la posibilidad de acceder el Relaysoft para actualizar el
selector de recierre PL1, PL2 y el tipo de recierre (Monofásico, Trifásico,
Mono+Tri, Fuera de servicio).
4. Poder crear LZOP’s tipo bus tie desde Relaysoft, en la opción generar
información básica.
5. Cuando se van a cargar los ajustes de un relé en Relaysoft, al hundir el
botón obtener funciones las nuevas funciones deben aparecer al inicio de la
lista de las funciones guardadas y no en orden alfabético, con el fin de
identificar más fácilmente las nuevas funciones que contiene el archivo de
texto plano cargado.
6. Desarrollar un manual de usuario para Relaysoft.
14. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN RELAYWEB
El procedimiento de actualización de la información requiere implementar la lógica
mostrada en la tabla 5. El siguiente procedimiento puede ser implementado una
vez se hayan desarrollado los nuevos requerimientos:
1. Gestión de la Operación hace los estudios necesarios para la implementación
de nuevas líneas o cambios en la red existente.
2. Si la línea es nueva, Gestión de la Operación debe habilitar las opciones En
Montaje y Falta Confirmación en Relaysoft, inmediatamente después de enviar
los estudios a los CTE’s involucrados en el proceso.
3. Si los estudios corresponden a un cambio en la red existente, Gestión de la
Operación debe simplemente enviar la información a los CTE’s.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 89
4. Los CTE’s, de acuerdo a la prioridad del cambio o implementación, programan
la ejecución en las protecciones para una fecha determinada, que debe ser
notificada al CSM. Nota: Hasta no implementar en sitio los nuevos ajustes, se
debe poder visualizar en Relayweb la última carga existente, que corresponde a
los ajustes en sitio hasta el momento.
5. Los CTE’s proceden a la implementación de los ajustes en sitio en la fecha
programada y al término de ésta acción, deben enviar al CSM el estado actual
del relé y subir el archivo que contiene los ajustes implementados en sitio, al
servidor destinado para tal fin y reportar el número de serie de las protecciones.
Además, debe generarse un “Work Flow” para el Ingeniero de Protecciones del
CTE, en el caso en que esté activada la columna falta confirmación y no esté
activada la columna ajustes en el servidor, para recordar que se deben enviar
los reportes, tanto al CSM como a Gestión de la Operación, después de realizar
la operación. Luego de reportar la información en el servidor (ajustes en el
servidor en 1) debe desaparecer el “Work Flow”.
6. Igualmente debe generarse un “Work Flow” para el coordinador de análisis
operativo cuando las columnas ajustes en el servidor y falta confirmación estén
activadas, indicando que debe validar los ajustes implementados en sitio y
proceder a la carga de los mismos en Relaysoft, lo cual se verá reflejado
automáticamente en CAPE y Relayweb. El “Work Flow” debe desaparecer
cuando la columna falta confirmación pase a inactiva, estando activa la columna
ajustes en el servidor.
7. Con la información enviada por los CTE’s, el CSM debe habilitar las opciones:
Servicio, Fuera de Servicio y Grupo Activo en Relayweb, según sea el caso, y
siempre debe habilitar la opción Falta confirmación, pues esto garantiza que
hasta que Gestión de la Operación no verifique los ajustes y el serial de las
protecciones enviados por los CTE’s, no se visualice información errónea en
Relayweb.
8. Gestión de la Operación deshabilita la opción Falta confirmación y En Montaje
(si la línea es nueva). Como administrador del sistema, Gestión de la Operación
debe ser el único que pueda deshabilitar esta opción, pues solo así se podrá
visualizar la información de los ajustes reales en Relayweb.
9. Gestión de la Operación debe revisar la base de datos semanalmente con el fin
de mantener actualizada la información publicada en Relayweb y en el evento
de encontrar líneas con las opciones Falta Confirmación y En Montaje, hará la
gestión necesaria para conseguir la realimentación de parte de los CTE’s.
NOTA: Para garantizar el procedimiento de actualización de la información, se
propone crear indicadores relacionados con el cumplimiento de las actividades,
tanto para el CTE, como para el equipo de análisis operativo.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 90
15. SIMULACIÓN DE PROTECCIONES DISTANCIA EN CAPE
Igualmente se realizaron simulaciones a todas las protecciones distancia
propiedad de ISA, las cuales fueron desarrolladas en el software de análisis de
sistemas de potencia y coordinación de protecciones CAPE (Computer Aided
Protection Engineering), con el fin de identificar problemas de ajustes, asociados
con sobrealcance y subalcance en las zonas de los relés.
El procedimiento para realizar las simulaciones es el siguiente:
Al ejecutar CAPE se despliega una ventana como la mostrada a continuación.
Figura 87. Modo ejecutivo CAPE.
El primer paso siempre consiste en adjuntar la base de datos, para tal fin se
selecciona en el menú File – Attach Database – Open File Dialog y se indica la
ruta en la cual se encuentra la base de datos con que se quiere trabajar. La base
de datos de productivo que tiene modelado el sistema interconectado nacional se
encuentra en la ruta: \\isant59\relaysoft\upme1_2.gdb.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 91
Figura 88. Adjuntar base de datos.
Una vez seleccionada la base de datos se despliega la ventana CAPE Session
Setup, la cual configura el inicio de una nueva sesión de acuerdo con los
parámetros mostrados.
Figura 89. CAPE Session Setup.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 92
Al seleccionar OK, Build SC Network, se debe revisar la ventana de estado del
submenú Executive, para comprobar que no exista ningún error y que se pudo
construir exitosamente la red de corto circuito.
Figura 90. Ventana de estado Executive.
Posteriormente en el menú Curves – Display Devices se selecciona el relé de
interés, seleccionando primero la subestación y luego la bahía.
Figura 91. Mostrar relés.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 93
En la sección elements in selected device se seleccionan las zonas del relé que se
desean graficar, igualmente si se requiere la característica mho o cuadrilateral del
relé, es decir de tierra o de fases, dependiendo de la fase que se desea simular y
del tipo de falla, ya que si se simula una falla monofásica se debe usar la
característica de tierras y si se estudia una falla bifásica o trifásica se debe usar la
característica de fases. Es importante aclarar que la designación de cada zona
depende del fabricante del relé, por tanto se debe acudir al manual para saber la
nomenclatura asociada a cada zona. La simulación se realizará con los ajustes del
grupo activo del relé.
Figura 92. Ventana principal Cordination Graphics (CG).
Una vez seleccionadas las zonas aparecen una ventana con dos secciones, en la
parte izquierda se pintan las zonas del relé seleccionadas y la impedancia
característica de la línea y en la parte izquierda los resultados de la simulación.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 94
La curva característica operativa es totalmente interactiva, se puede modificar
cualquiera de los parámetros de los elementos mostrados directamente en la
gráfica.
Figura 93. Característica operativa del relé.
En este punto es muy importante revisar la longitud de la línea haciendo click
derecho en esta y seleccionando View Data con el fin de compararla con la
longitud real de la línea simulada, ya que frecuentemente es necesario seccionar
estas líneas en este programa de simulación con el fin de conectar elementos
intermedios en las líneas como por ejemplo compensaciones. Sí efectivamente la
longitud es menor, se procede a adicionar el tramo faltante, simplemente
seleccionando la impedancia en el diagrama y usando la función Add forward
looking branches, que se despliega con click derecho.
Figura 94. Adicionar tramo de línea.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 95
Luego se selecciona el nodo que corresponde al tramo de línea faltante.
Figura 95. Tramo de línea faltante.
Una vez se tiene graficada la característica operativa del relé con sus zonas, se
procede a simular la falla que se desea estudiar, para tal fin en la ventana OL (on-
line) se selecciona File – Create Drawing, se despliega un cuadro de diálogo en el
cual se selecciona una barra o un extremo de línea donde se desea simular la
falla.
Figura 96. Asignar Barra.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 96
Para adicionar otras barras adyacentes y las líneas correspondientes se
selecciona add neighbors to diagram haciendo click derecho en la barra, así se
puede visualizar tantas líneas de la base de datos cargada como se desee.
Figura 97. Adicionar barra adyacente
Para realizar la falla se hace click derecho en un extremo de la línea donde se
desea hacer la falla y se selecciona Faults – Midle.
Figura 98. Adicionar una falla.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 97
En el cuadro de diálogo emergente se indica a qué distancia en porcentaje desde
el extremo indicado se desea realizar la falla.
Figura 99. Ubicación de la falla en la línea.
Luego se introducen las características de la falla, como las fases afectadas, la
tipología de la falla y el valor de la falla en R y X. Nótese que se pueden realizar
fallas tanto resistivas como inductivas o combinadas.
Figura 100. Tipo de falla.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 98
En el diagrama OL se comprueba gráficamente que la falla se encuentra en el sitio
indicado.
Figura 101. Diagrama del sistema bajo estudio.
Ahora en la ventana CG (Coordination Graphics), se hunde el botón plot a fault y
se selecciona yes en el cuadro de diálogo emergente, indicando que sí se desea
graficar la falla activa.
Figura 102. Graficar falla activa.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 99
En la parte derecha de la ventana CG aparecen los tiempos de operación del relé
asociados a cada una de las zonas simuladas.
Figura 103. Tiempos de operación de las zonas de los relés.
Para un análisis de sensibilidad con un rango más extenso de fallas, es posible
usar una macro implementada en CAPE que permite hacer simulaciones a un gran
número de fallas, la desventaja respecto al procedimiento anterior es que no es
posible determinar el tiempo de operación, solo determina si la falla cae en la zona
seleccionada, además únicamente es posible realizar fallas resistivas y solo se
puede simular una zona a la vez.
Para llevar a cabo este procedimiento se realizan los mismos pasos descritos
anteriormente hasta la etapa en que se grafica la impedancia característica del
relé y sus zonas. La única precaución que se debe tener es que al momento de
seleccionar las zonas que se desean graficar, se debe seleccionar de último la
curva o zona que se desea estudiar.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 100
Figura 104. Característica operativa del relé.
Para emplear este procedimiento primero se debe cargar la macro, siguiendo la
ruta: Shortcuts – Loads and Resistive Faults – Input\plot_resistive_faults, luego
para hacer uso de la macro se sigue la ruta: Shortcuts – Loads and Resistive
Faults – plot_resistive_faults.
Figura 105. Cargar macro de fallas resistivas.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 101
Luego se selecciona el tipo de falla y el máximo valor de falla, con esto se obtiene
fácilmente el punto de operación de las zonas para diferentes valores de fallas, por
lo que no es necesario hacer varias simulaciones
Figura 106. Valor máximo de falla resistiva.
Los resultados se presentan como se muestra en la parte derecha de la siguiente
figura, se muestran los valores en ohmios de las diferentes fallas hasta el valor
máximo seleccionado y al frente se indica si para ese valor de falla, la zona
seleccionada ve o no la falla, Y o N respectivamente. Además en la parte izquierda
se puede ver gráficamente donde cae cada falla en las curvas características del
relé, igualmente se pueden modificar los alcances resistivos e inductivos de
cualquier zona para ajustar el relé en valores donde no se presenten problemas
de sobrealcance o subalcance.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 102
Figura 107. Operación de la zona del relé bajo estudio.
Se realizaron simulaciones a todos los relés distancia de ISA, con la intención de
verificar la implementación de los ajustes adecuados, garantizando la detección de
fallas en el 99% del extremo lejano de la línea en zona dos y verificando que la
misma falla no sea detectada por la zona uno, en caso contrario se evidencia una
descoordinación de protecciones por un mal desempeño del relé, ya sea por
sobrealcance o subalcance lo cual es motivo de una recomendación para reajustar
el relé y para que opere adecuadamente, despejando las fallas de manera
oportuna y coordinada con las otras protecciones del sistema nacional de
transmisión de energía eléctrica.
• 15.1 Relés con Problemas de Sobrealcance de Zona 1
El sobrealcance de Zona 1 ocasiona disparos indeseados de las protecciones
asociadas. La Zona 1 tiene un tiempo de disparo instantáneo y al detectar fallas
que están fuera de su alcance, donde los tiempos de disparo varían entre 400ms y
200ms dependiendo de la existencia de teleprotección, entra a competir con la
zona 2 de los relés distancia, enviando la señal de disparo cuando no es
necesaria. A esto se le conoce como sobrealcance de Zona1 y ocasiona la
descoordinación de protecciones.
A continuación se muestra un ejemplo de una simulación donde se encontró un
problema de sobrealcance.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 103
RELÉ PL2 LFZP LA SIERRA – PURNIO 2
FALLA MONOFÁSICA DE 10Ω al 99% DE LA LÍNEA
Característica de Tierra
Figura 108. Detección de Fallas Monofásicas en Zona 1. Problema de Sobrealcance.
La simulación indica que si ocurre esta falla, el relé bajo estudio detectará la falla
en su zona uno con fallas desde francas hasta cuatro ohmios, cuando lo correcto
es que estas fallas sean detectadas en la zona dos del relé, porque son al 99% de
la línea. Igualmente con ayuda de este software, se pueden modificar los alcances
de la zona uno, con el fin de que no vea ninguna falla al 99% de la línea. En este
caso, se recomendó analizar los alcances de la Zona 1, reduciendo su impedancia
hasta un valor cercano al 61% de la línea en la característica Mho y 60% de la
línea en la característica cuadrilateral, con la intención de solucionar el problema
de sobrealcance.
• 15.2 Relés con Problemas de Detección de Fallas en Zona 2
Los ajustes de los relés distancia deben garantizar la detección de fallas al 99% de
la línea, hasta de 5Ω de impedancia para cumplir adecuadamente su función
dentro del sistema.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 104
A continuación se muestra un ejemplo de una simulación donde se encontró un
problema de subalcance.
RELÉ PL2 LFZP IBAGUÉ - LA MESA 1
FALLA MONOFÁSICA DE 10Ω al 99% DE LA LÍNEA
Figura 109. Detección falla Monofásica Zona 2. Problema de Subalcance.
La simulación indica que para una falla monofásica al 99% de la línea Ibagué - La
Mesa, la protección PL2 LFZP solo ve fallas de un ohmio, cuando debería ver
hasta 5 ohmios, ya que la zona dos de los relés distancia es ajustada
aproximadamente al 120% de la línea. En los casos que fue detectada esta
anomalía, se recomendó analizar los alcances de Zona 2, aumentando su
impedancia a un valor que permita detectar más fallas, pero sin llegar al traslape
de Zonas 2 con líneas cortas adyacentes.
Una vez realizadas las simulaciones a todas las protecciones distancia se
encontraron los siguientes relés con problemas, los cuales serán revisados por el
equipo de protecciones de ISA, reajustando los relés para garantizar una
operación adecuada y coordinada de las protecciones.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 105
RELÉS CON PROBLEMAS DE SOBREALCANCE DE ZONA 1
PL1 LFZP BET IBAG
PL2 LFZP PRIM TERM1
PL2 LFZP PRIM TERM2
PL1 P437 GTP LASIER
PL1 P437 URRA CERRO1
PL1 P437 URRA CERRO2
PL1 P47 PRIM COM1
PL1 P47 LASIER PRIM
PL1 P47 LASIER PURN1
PL1 P47 LASIER PURN2
PL1 P437 LASIER GTP
SEL 421 – PL1 LÍNEA CHIVOR – GUAVIO 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA CHIVOR – GUAVIO 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA CHIVOR – GUAVIO 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA CHIVOR – GUAVIO 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA JAGUAS – GUATAPÉ 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA JAGUAS – PRIMAVERA 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA SAN CARLOS 230 – GUATAPÉ 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA LA ENEA – ESMERALDA 1
EPAC 3400 – PL1 LÍNEA SAN CARLOS – PURNIO 1
EPAC 3400 – PL1 LÍNEA SAN CARLOS – PURNIO 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – LA SIERRA 1
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – LA SIERRA 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA SAN MATEO – BELÉN 1
RELÉS CON PROBLEMAS DE DETECCIÓN (SUBALCANCE) DE FALLAS EN
ZONA 2
-SIN DETECCIÓN:
PL1 REL511 REFORMA_TUNAL 1
PL2 REL 561 SOCHAGOTA PAIPA 1
PL2 REL511 MIEL GENERACIÓN 1, 2, 3
PL1 REL511 ESM SCAR1
PL1 REL511 ESM ENEA1
PL1 REL511 SCAR_CERR1
PL1 REL511 TASAJERO GUATIG
PL2 REL521 TASAJERO GUATIGCONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 106
PL1 REL511 GUAT PRIM1
PL1 REL511 GUAT COMUNE
PL2 REL561 GUAT PALOS
PL2 LFZP MESA IBAG2
PL1 RAZFE ANC ESM2
PL2 LFZP GTP JAGUAS1
PL2 LFZP GTP JAGUAS2
PL2 LFZP JAG GTPE 2
PL2 REZ1 CMT CHN2
PL2 REZ1 CHN SAB2
PL1 RELZ100 COMU BARR
PL2 LZ96 COMU GUAT
PL2 P442 VIRG HERMOSA
PL1 P437 VIRG SCA
PL1 P437 VIRG SMAR
PL1 P437 VIRG SCAR VIRG
PL1 P437 PRIM JAGUAS
PL1 7SA612 SBER JAM1
PL1 7SA612 SBER JAM2
PL1 7SA612 SCA GTP2
PL2 7SA612 SCAR PURN2
PL2 7SA612 COP OCA
PL1 7SA612 VLLDPAR COPEY
PL2 7SA612 VLLDPAR COPEY
PL1 7SA612 BOL SAB2
PL2 7SA612 BOL SAB2
-DETECCIÓN DE FALLAS HASTA DE 1Ω:
PL2 LFZP IBAG MES1
PL2 LFZP IBAG MES2
SEL 321 – PL2 LÍNEA ANCÓN SUR – SAN CARLOS 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – BACATÁ 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – BACATÁ 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA ANCÓN SUR – SAN CARLOS 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA GUATAPÉ – SAN CARLOS 2
-DETECCIÓN DE FALLAS HASTA DE 2Ω:
PL2 REL521 GUAT PRIM1
PL2 7SA612 BOL SAB1CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 107
SEL 421 – PL1 LÍNEA LA MESA – NOROESTE 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA LA MESA – NOROESTE 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – GUAVIO 1
SEL 321 – PL1 LÍNEA TORCA – GUAVIO 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – GUAVIO 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – GUAVIO 2
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – CHIVOR 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – CHIVOR 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – CHIVOR 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – CHIVOR 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA ANCÓN SUR – SAN CARLOS 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA ANCÓN SUR – SAN CARLOS 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA SAN MATEO – TASAJERO 1
SEL 321 – PL1 LÍNEA PAEZ – JUANCHITO
-DETECCIÓN DE FALLAS HASTA DE 3Ω:
PL1 REL511 REFORM_GUAVIO1
PL1 REL511 SOCHA CHIVOR 1
PL2 REL511 SOCHA CHIVOR1
PL1 REL511 SOCHA CHIVOR 2
PL2 REL511 SOCHA CHIVOR 2
PL2 LZ96 COMU BARR
PL1 7SA612 BAC NORO1
PL2 7SA612 BAC NORO1
PL1 7SA612 BAC NORO2
PL2 7SA612 BAC NORO2
PL1 7SA612 BOL SAB1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – CHIVOR 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – CHIVOR 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA TORCA – CHIVOR 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – CHIVOR 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA ANCÓN SUR – ESMERALDA 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA ANCÓN SUR – ESMERALDA 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – BACATÁ 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA TORCA – BACATÁ 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA PURNIO – SAN CARLOS 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA PURNIO – SAN CARLOS 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA PURNIO – NOROESTE 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA SAN CARLOS 230 – ANCÓN SUR 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA SAN CARLOS 230 – ANCÓN SUR 1
SEL 421 – PL1 LÍNEA SAN CARLOS 230 – ANCÓN SUR 2CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 108
SEL 321 – PL2 LÍNEA SAN CARLOS 230 – ANCÓN SUR 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA ESMERALDA – SAN CARLOS 2
SEL 321 – PL2 LÍNEA ESMERALDA – ANCÓN SUR 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA ESMERALDA – ANCÓN SUR 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – SAN CARLOS 1
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – SAN CARLOS 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – LA SIERRA 1
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – LA SIERRA 2
-DETECCIÓN DE FALLAS HASTA DE 4Ω:
PL2 LFZP LASIE PURN1
PL2 LFZP LASIE PURN2
PL1 7SA522 BET SBER1
PL2 7SA522 BET SBER1
PL1 7SA522 BET SBER2
PL2 7SA522 BET SBER2
SEL 321 – PL2 LÍNEA LA ENEA – ESMERALDA 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA SAN BERNARDINO – BETANIA 1
SEL 321 – PL2 LÍNEA SAN BERNARDINO – BETANIA 2
EPAC 3400 – PL1 LÍNEA SAN FELIPE – ESMERALDA 1
EPAC 3400 – PL1 LÍNEA CERROMATOSO – URRÁ 1
EPAC 3400– PL2 LÍNEA URRÁ – CERROMATOSO 1
EPAC 3400– PL2 LÍNEA URRÁ – CERROMATOSO 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – NOROESTE 1
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PURNIO – NOROESTE 2
EPAC 3400– PL1 LÍNEA PÁEZ – JUANCHITO
EPAC 3400– PL1 LÍNEA URRÁ – CERROMATOSO 1
EPAC 3400– PL2 LÍNEA URRÁ – CERROMATOSO 2CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 109
16. ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA PRÁCTICA
La experiencia de práctica profesional que desarrollé en ISA en el segundo
semestre de 2008, constituye un gran aprendizaje a nivel profesional y personal,
ya que me permitió gozar de grandes beneficios y satisfacciones, desde la
completa interrelación con mi grupo de trabajo, la integración en diferentes
procesos culturales y deportivos de la compañía, la participación en la elaboración
de diferentes estudios de protecciones de alto nivel técnico, la participación en una
consignación nacional, relacionada con mantenimiento de equipos, en la
subestación Ancón Sur, en el marco del programa de capacitación de jefes de
trabajo, la participación del seminario internacional sobre apagones y
restablecimientos en la facultad de minas y la participación en las Segundas
Jornadas Técnicas de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Transmisión de
Energía, desarrolladas en el Hotel Dann Carlton Medellín, con la participación de
expositores internacionales de los principales fabricantes de protecciones del
mundo y con la participación de las diferentes filiales de ISA en Latinoamérica.
Igualmente pude participar en múltiples capacitaciones sobre temas afines a mi
proyecto de práctica.
17. ACTIVIDADES A REALIZAR
• Depurar el listado de relés no distancia faltantes, ubicado en
D:\Publico\Escritorio\Lista Actualizada Relés Faltantes (no dist) - CTE's, ya
que gran cantidad de los relés solicitados no corresponden a relés
independientes, sino que corresponden a funciones incorporadas en otros
relés, por tanto puede presentarse confusión en el envío de información.
• Revisar plantillas en las que se pide la información y las macros
implementadas en ellas, ya que se detectó que algunas de ellas solicitan
información incompleta o asimilan incorrectamente la información, lo cual
ocasiona un reproceso, ya que hay que solicitar nuevamente información de
los datos faltantes del relé.
• Continuar la gestión con los CTE´s para el envió de los ajustes de los relés
pendientes que no son distancia, de acuerdo al listado ubicado en
D:\Publico\Escritorio\Lista Actualizada Relés Faltantes (no dist) - CTE's.
• Realizar la carga en el aplicativo RELAYSOFT, de los relés faltantes que no
son distancia y de los cuales ya se tiene el archivo de carga, de acuerdo al
listado ubicado en D:\Publico\Escritorio\Lista Actualizada Relés
Faltantes(no dist) - CTE's, para lo cual es necesario crear previamente en
CAPE las LZOP respectivas.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 110
• Actualizar las relaciones de CT’s y PT’s en RELAYSOFT para los relés no
distancia, de acuerdo al listado de las relaciones CT-PT ubicado en
D:\Publico\Escritorio\CT’S Y PT’S ACTUALIZADA y de acuerdo a la
información suministrada por los ingenieros de protección cuando falte
información en el listado mencionado.
• Verificar el desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados a MVM, para
que sean implementados en Relaysoft y Relayweb
• Continuar con las Simulaciones de las protecciones distancia en CAPE.
• Cargar en Relaysoft los archivos con los printscreen de las lógicas gráficas
(CAP´s y CFC´s) para los relés no distancia, SIEMENS y REL.
• Cargar las protecciones de Transelca.
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Es vital darle credibilidad a la herramienta desarrollada para que sea
identificada como una aplicación confiable, efectiva y práctica y que
siempre sea asociada como una aplicación de consulta, cuando se requiera
revisar algún ajuste de un relé. Para llegar a este estado, se diseño una
metodología para revisar frecuentemente la información cargada y para
cargar correctamente la nueva información.
• El estado actual de la base de datos de protecciones es muy positivo, se
tienen consolidados y actualizados todos los relés distancia, al igual que
sus lógicas gráficas. También están disponible para consulta los relés no
distancia del CTE Oriente, por tanto el reto es mantener la información
actualizada, para lo cual se requiere honestidad de parte de los operarios
de las subestaciones y de los ejecutores de los mantenimientos, para que
reporten cualquier cambio en los ajustes de protecciones, igualmente
cuando sale una recomendación de reajustes de protecciones se
actualizará la información inmediatamente y si se trata de un relé SIEMENS
o REL, también se deben actualizar las lógicas gráficas y su respectivo link,
las cuales deben aparecer en el grupo uno en la primera variable de este
grupo de ajustes.
• Se consiguió incorporar en Relaysoft y Relayweb mejoras significativas, al
igual que corregir gran cantidad de errores, lo cual permite que ambas
herramientas sean más versátiles, funcionales y amigables para el usuario.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 111
• Debido a que la tarea de consolidación de Bases de datos incorpora tantas
actividades, se recomienda revisar constantemente las metodologías y
procedimientos llevados a cabo en la ejecución de esta actividad, con el fin
de corregir los puntos de mejoramiento y optimizar los procesos
desarrollados.
• Actualmente se tiene un inventario completo de las protecciones existentes
en el sistema, lo cual proporciona un manejo eficiente de la información y
permite llevar un control confiable de los relés que faltan por cargar en la
base de datos.
• Es muy importante que se dinamice el uso de la herramienta y que se
incorpore en los hábitos de trabajo, ante lo cual se solicita que haya
retroalimentación continua con los usuarios de Relayweb, para identificar
puntos de mejoramiento de la herramienta. Ya que debido a que Relaysoft
es una herramienta nueva que está en proceso de desarrollo, debe estar en
evolución permanente, para poder mejorar y optimizarse permanentemente,
corrigiendo sus errores e incorporando nuevas funcionalidades, para
convertirse en el software predilecto de consulta de información técnica de
los relés.
• Las simulaciones constituyen un aporte muy significativo para la verificación
de los ajustes de las protecciones, ya que a través de estas se puede
corroborar la correcta implementación de los parámetros y ajustes en los
relés distancia, para garantizar una operación adecuada y coordinada de
las protecciones ante cualquier anomalía del sistema.CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROTECCIONES DE ISA Página 112
19. BIBLIOGRAFÍA
• Ramírez Carlos Felipe, Subestaciones de alta y extra alta tensión, Mejía
Villegas editores, 1989.
• Alstom, Protective relays for power systems, Alstom t&d protection & control,
1999.
• ABB Automation, Buyer’s Guide: Station automation & protection products for
protection, control and monitoring, 1999.
• Manual de usuario de CAPE - Electrocon.
• Peregrinus Peter, Power system protection systems and methods, the electricity
council, 1981.
• SIEMENS, Numerical distance protection for EHV systems, Protection and
substation control systems, 1995.
• Interconexión eléctrica S.A, Metodología para realizar estudios de protecciones,
Gerencia de producción, 2000.
• Ramírez Carlos Felipe, Introducción a los relés de protecciones, Mejía Villegas
editores, 1988.
• IEB, Guías para el buen ajuste y la coordinación de protecciones del STN,
2000.