Sąd Rejonowy w Świdnicy
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I C 460/11
Data wyroku: 2014-09-30 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Monika Pieczara

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2014 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Monika Pieczara
Protokolant: Marta Bykiewicz – Drzewakowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2014 roku wŚ.
sprawy z p o w ó d z t w aK. P.
p r z e c i w k oK.Sp. J.Z. K.z siedzibą wŚ.
o zapłatę kwoty 30.000 zł

I
oddala powództwo;

II
nakazuje powodowi, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Świdnicy kwotę 648,24 zł tytułem brakujących kosztów sporządzenia opinii przez biegłego sądowego.

UZASADNIENIE
PowódK. P.wniósł o zasądzenie od strony pozwanejK.Sp. J.Z. K.z siedzibą wŚ.kwoty 30.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że dnia 31.12.2008r. strony zawarły umowę o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego wŚ.przyul. (...)wraz zgarażem oznaczonym numerem (...)za kwotę 378.000 zł. W trakcie użytkowania lokalu mieszkalnego powód stwierdził istnienie w nim wad polegających na złym działaniu instalacji wentylacyjnej, w szczególności: 1) w pokoju z kominkiem wydostają się spaliny przez kratkę wentylacyjną w sytuacji, gdy z kominka korzystają właścicielelokalu nr (...)położonego w tym budynku, 2) w pokoju z kominkiem pomimo rozszczelnienia okien wydobywają się spaliny, a zainstalowany nawiewnik w oknie nie zapobiega temu zjawisku, 3) zainstalowany układ wentylacyjny nie działa prawidłowo, albowiem nie wciąga powietrza, lecz je wydmuchuje. Powód jest zmuszony szczególnie w okresie jesienno – zimowym celem zapewnienia prawidłowej wentylacji do otwierania okien, gdyż pomimo ich rozszczelnienia nie osiąga spodziewanego efektu w działaniu wentylacji. Powód wezwał stronę pozwaną do usunięcia wskazanych wyżej wad w terminie 14 dni z sugestią, aby ocena instalacji wentylacyjnej odbyła się przy palącym kominku wlokalu nr (...). Pismem z dnia 29.08.2010r. pozwany poinformował powoda, że po przeprowadzeniu w jego mieszkaniu wizji lokalnej z udziałem mistrza kominiarskiego nie stwierdził istnienia wad opisywanych przez powoda. Powód w związku z brakiem usunięcia przez pozwanego wad żąda obniżenia ceny lokalu mieszkalnego o kwotę 30.000 zł.
Strona pozwana(...) Sp. JawnaZ. K.z siedzibą wŚ.wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu strona pozwana zarzuciła, że powód nie przedstawił kosztorysu, z którego wynikałaby kwota wskazana w pozwie, a ponadto pozwany wskazał, że budynek został wybudowany na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę nr(...)z dnia 19.06.2007r. oraz odebrany na podstawiedecyzji nr (...)z dnia 03.10.2008r. Wentylacja działa prawidłowo zgodnie z instrukcją (pkt 3), którą powód otrzymał i podpisał bez uwag w dniu 12.08.2008r. Na mieszkanie i cały obiekt powód otrzymał pozytywny protokół kominiarski nr(...)z dnia 23.07.2008r. i nr(...)z dnia 23.07.2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku wykonał okresowy przegląd kominów bez uwag wedługprotokołu nr (...)z dnia 22.03.2010r. W dniu 22.09.2010r. przeprowadzono pomiary w mieszkaniu trzonów kominowych bez uwag według protokołu z dnia 22.09.2010r. przy udziale powoda i mistrza kominiarskiegoM. L., który w tamtym okresie nadzorował budynek z ramienia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny
Budynek mieszkalny wielorodzinny położony wŚ.przyul. (...)-5-7 został wybudowany przez(...) Spółkę JawnąZ. K.z siedzibą wŚ.na podstawie pozwolenia na budowę nr(...)wydanego przez Starostę(...)w dniu 19.06.2007r. oraz odebrany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wŚ.decyzją nr (...)z dnia 03.10.2008r.
Dowód:- decyzja Starosty(...)nr(...)z 19.06.2007r. k. 18,
- decyzja(...)wŚ.nr(...)z 03.10.2008r. k. 19.
W dniu 12.08.2008r.K. P.odebrał lokal mieszkalny położony wŚ.przyul. (...). Przy odbiorze lokalu mieszkalnegoK. P.podpisał „Podstawową instrukcję użytkowania lokalu”. W punkcie 3(...)wskazano, że przewody wentylacyjne spełniają swoją funkcję, jeśli do mieszkania (pomieszczenia) jest dopuszczone powietrze, a przewody wentylacyjne (kratki) nie są zasłonięte ani przerobione.
Dowód:- protokół odbioru lokalu mieszkalnego z 12.08.2008r. wraz z „Podstawową instrukcją użytkowania lokalu” k. 22.
Dnia 31.10.2008r.Z. K.działający w imieniu(...) Spółki JawnejZ. K.z siedzibą wŚ.ustanowił odrębną własnośćlokalu mieszkalnego nr (...), położonego wŚ.przyul. (...), wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 13, znajdującym się w przyziemiu budynku i sprzedał przedmiotowy lokalK. P., wraz z udziałem wynoszącym 3,43 % we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własnościdziałki gruntu nr (...), objętejKsięgą Wieczystą nr (...), za cenę 378.000 zł.
Dowód:- umowa o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego z 31.10.2008r. k. 5-7.
W dniu 23.07.2008r. w budynku przyul. (...)mistrz kominiarskiJ. B.dokonał kontroli drożności i prawidłowości wykonania przewodów kominowych oraz podłączeń do nich. Kontrola wykazała, że:
- przewody kominowe wykonano prawidłowo,
- podłączenia do przewodów kominowych wykonano prawidłowo,
- mieszkanie wyposażono w przewody kominowe: wentylacja kuchni, wentylacja łazienki, przewód kominowy spalinowy dla C.O. gazowego i przewód dymowy dla pieca stałopalnego typu „kominek”,
- przewody kominowe są drożne i osiągają prawidłowy ciąg,
- przewody kominowe nadają się do eksploatacji,
- nawiew powietrza do pomieszczenia, w którym znajduje się piec stałopalny wykonano w stolarce okiennej.
Dowód:- protokół wykonawczy nr(...)z 23.07.2008r. k. 20,
- protokół sprawozdawczo – opiniodawczy nr(...)z 23.07.2008r. k. 21.
W dniu 22.03.2010r. mistrz kominiarskiM. L.przeprowadził kontrolę przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych w budynku przyul. (...)-5-7 wŚ.. W toku kontroli stwierdzono, że:
- przewody kominowe są drożne,
- ciąg kominowy przy dopływie powietrza zewnętrznego do pomieszczenia jest prawidłowy,
- dostęp do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych jest dobry,
- ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich długości jest dobry.
Dowód:- protokół z 22.03.2010r. k. 23.
Pismem z dnia 18.08.2010r. pełnomocnikK. P.powiadomiłZ. K.– przedstawiciela(...) Spółki JawnejZ. K.z siedzibą wŚ.wadach fizycznych lokalu mieszkalnego położonego wŚ.przyul. (...)polegających na: 1) wydostawaniu się w pokoju z kominkiem spalin przez kratkę wentylacyjną w sytuacji, gdy z kominka korzystają właścicielelokalu nr (...)położonego w tym budynku, 2) wydobywaniu się spalin w pokoju z kominkiem pomimo rozszczelnienia okien i zainstalowania nawiewnika w oknie, 3) wydmuchiwaniu powietrza przez zainstalowany układ wentylacyjny zamiast jego wciąganiu. W związku z zaistnieniem powyższych wad pełnomocnik powoda wezwał pozwanego do ich usunięcia w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. W piśmie tym pełnomocnik powoda wskazał ponadto, że dla prawidłowej oceny funkcjonowania instalacji wentylacyjnej konieczne jest przeprowadzenie oględzin przy palącym się kominku wlokalu nr (...).
Dowód:- pismo pełnomocnika powoda z 18.08.2010r. k. 8.
W dniu 22.09.2010r. w lokalu mieszkalnym położonym wŚ.przyul. (...)oraz wgarażu nr (...)została przeprowadzona wizja lokalna z udziałemK. P., mistrza kominiarskiegoM. L.iZ. K.. Podczas kontroliM. L.iZ. K.stwierdzili, że ciągi kominowe w pomieszczeniach łazienki, wc, salonowym (obecnie sypialni), a także w garażu są prawidłowe. W łazience i wc stwierdzono zainstalowanie siatek w kratkach wentylacyjnych. W mieszkaniu stwierdzono wykonanie przeróbki polegającej na obniżeniu sufitu w łazience i wc.
Dowód:- protokół z wizji lokalnej z 22.09.2010r. k. 24
W piśmie z dnia 29.09.2010r. skierowanym doK. P.Z. K.wskazał, że w trakcie kontroli instalacji wentylacyjnej odbytej w dniu 22.09.2010r. przy udziale mistrza kominiarskiegoM. L.nie stwierdził żadnych wad ani usterek.
Dowód:- pismo pozwanego z 29.09.2010r. k. 9.
W budynku wielorodzinnym położonym wŚ.przyul. (...)-5-7 została zastosowana wentylacja grawitacyjna, która polega na zapewnieniu dopływie powietrza zewnętrznego dla potrzeby wentylacji przez przegrody zewnętrzne oraz odpływie zużytego powietrza przez kanały wentylacyjne. Dopływ powietrza z zewnątrz powinien być zapewniony m.in. przez system okienny wyposażony w funkcję rozszczelniania okien.
Dowód:- zeznania świadkaA. H.k. 81-83,
- przesłuchanie w charakterze pozwanegoZ. K.k. 121-122.
Przez krótki okres czasuK. P.używał kominka zamontowanego w swoim mieszkaniu. Podłączone palenisko nie miało wymaganego dopływu powietrza z zewnątrz, ażeby mogło funkcjonować prawidłowo i nie zakłócać funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, w tej sytuacji pobierało powietrze z pomieszczenia powodując odwrotny ciąg wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem, zasysając dym z nad dachu do mieszkania.
W okresie zimowymK. P.zatyka 3 kratki wentylacyjne, znajdujące się w pomieszczeniu z kominkiem, w sypialni i w salonie, ponieważ przedostają się przez nie spaliny( z kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu , gdzie był kominek) oraz swąd (w sypialni i w salonie), kiedy sąsiedzi palą w kominkach.
Inny lokator tego samego budynku również zatyka kratki wentylacyjne, ponieważ również obserwuje u siebie w mieszkaniu tzw. cug wsteczny.
Dowód:- zeznania świadkaŁ. M.k. 129-130,
- zeznania świadkaS. P.k. 119,
- przesłuchanie powodaK. P.k. 120-121,
- opinia uzupełniająca biegłego sądowegoJ. S.k. 136-142.
Nieprawidłowe funkcjonowanie wentylacji wywiewnych w lokalu mieszkalnym położonym wŚ.przyul. (...)spowodowane jest brakiem dopływu wymaganej ilości powietrza z zewnątrz. Jeden nawiewnik nie zapewnia dopływu powietrza w ilościach wymaganych przez Polską Normę PN-83/B-(...)ze zmianą(...):2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych.
Według powyższej Polskiej Normy wymagany łączny strumień objętości powietrza wentylującego dla mieszkaniaK. P.wynosi 150m3/h, nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być zredukowany do 20m3/h/osobę. Ponadto do podanej wartości 150m3/h należy jeszcze doliczyć ilość powietrza dla kominka uzależnioną od jego mocy. Jeżeli w mieszkaniuK. P.był podłączony kominek o mocy 8 kW, to należy przyjąć jeszcze 80m3, co daje razem 230m3.
W salonie, gdzie był zamontowany kominek z zamkniętą komorą spalania, nie było i nie ma wymaganej czerpni powietrza dla tego paleniska, tzw. wentylacji nawiewnej.K.powinien mieć zapewniony osobny nawiew powietrza z zewnątrz, brak takiego nawiewu zakłócał funkcjonowanie wentylacji wywiewnej. Podczas spalania opału w kominku, w uszczelnionym mieszkaniu, przy braku wymaganej czerpni powietrza dla kominka, zaczęło się wytwarzać podciśnienie, które spowodowało odwrotny ciąg wentylacji wywiewnej w pokoju i zasysanie powietrza znad dachu do mieszkania, a że w tle nad dachem znajdował się dym z palących się kominków, to był on wyczuwalny w mieszkaniu. Wentylacja w pokoju z kominkiem była najbliższym otworem, przez który kominek pobierał powietrze do spalania. Nawiewnik zainstalowany w oknie w pomieszczeniu z kominkiem nie gwarantuje dopływu powietrza w wymaganych ilościach dla tego paleniska.
Z przeprowadzonych pomiarów prędkości przepływu powietrza w kratkach wentylacyjnych w mieszkaniu wynika, że do mieszkania tego nie ma prawidłowego dopływu powietrza. Wszystkie wentylacje działają prawidłowo dopiero przy zapewnieniu dostatecznego dopływu powietrza do mieszkania (tj. lekkie uchylenie okien).
Drzwi łazienki i wc posiadają po cztery otwory o średnicy 35mm każdy. Drzwi te nie posiadają prawidłowych otworów nawiewnych, które powinny wynosić 220cm2. Przy zamkniętych drzwiach łazienki i wc tak małe nawiewy w drzwiach wejściowych do tych pomieszczeń nie zapewniają prawidłowego napływu powietrza, a tym samym ograniczają funkcjonowanie wentylacji wywiewnych w tych pomieszczeniach, nawet przy prawidłowym dopływie powietrza z zewnątrz do mieszkania.
W pokoju dziecięcym wentylacja posiada zamontowany wentylator elektryczny. W kuchni nad kuchenką elektryczną jest zamontowany pochłaniacz z filtrem na węgiel aktywowany. W kratkach wentylacyjnych są zamontowane siateczki.
Mieszkanie jest uszczelnione nowoczesnymi oknami i drzwiami o dużej szczelności. Mieszkanie jest ogrzewane przez kocioł gazowyA.z zamkniętą komorą spalania, który nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczeń i nie ma wpływu na funkcjonowanie wentylacji wywiewnych.
W mieszkaniu powinny być zamontowane nawiewniki okienne oraz powinien być wykonany dopływ powietrza z zewnątrz dla paleniska kominka.
W garażu wentylacja wywiewna średnicy 130mm funkcjonuje prawidłowo. Przy zasłoniętych otworach nawiewnych i zamkniętych drzwiach garażowych wentylacja wywiewna nie funkcjonuje.
Dowód:- opinia biegłego sądowegoJ. S.k. 47-59, 99-102.
Przewody kominowe - wentylacyjne z pomieszczenia WC, łazienki i salonu są drożne na całej dostępnej długości. Są wykonane zgodnie z przepisami. Zastrzeżenia budzi samo wykonanie tych przewodów, tj. spoinowanie elementów, prefabrykatów, gdzie spoiny nie były zbierane i wygładzane. Obecnie w tych przewodach w miejscach spoinowania prefabrykatów przewodów kominowych widać znaczne zacieki zaprawy murarskiej. Wykonanie przewodów nie ma znaczenia dla użytkowania lokalu, jedynie szybciej osadza się kurz, tłuszcz itp. osady.
Przewód kominowy – wentylacyjny z pomieszczenia kuchni jest częściowo drożny, na głębokości około 190 cm od wylotu stwierdzono znaczną ilość zaprawy murarskiej bądź betonu, który przysłania przekrój przewodu wentylacyjnego o około 40 % oraz widoczne pręty zbrojeniowe, wobec czego ten przewód kominowy jest o tyle procent mniej sprawny.
Dowód:- opinia biegłego sądowegoP. K.k. 232-235, e-protokół k. 272.
- zeznania świadkaB. K.k. 211-214.

Sąd zważył co następuje
Powództwo podlega oddaleniu.
Powód swoje roszczenia wywodzi z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Podstawę prawną tych roszczeń stanowiart. 556 § 1 kc, w myśl którego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wady fizyczne, przy czym wadą fizyczną rzeczy sprzedanej jest wada:

1
zmniejszająca wartość lub użyteczność tej rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,

2
jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,

3
jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Stosownie doart. 560 § 1 kcjeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny; jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo niezwłocznie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.Art. 560 § 3 kcstanowi, że jeśli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
Powód powołuje się na wadę fizyczną lokalu mieszkalnego położonego wŚ.przyul. (...)polegającą na złym działaniu instalacji wentylacyjnej, w szczególności: wydostawaniu się spalin przez kratkę wentylacyjną w pokoju z kominkiem w sytuacji, gdy z kominka korzystają właścicielelokalu nr (...)położonego w tym budynku, wydobywaniu się spalin w pokoju z kominkiem pomimo rozszczelnienia okien i zainstalowanego nawiewnika w oknie, wydmuchiwaniu powietrza przez zainstalowany układ wentylacyjny zamiast jego wciąganiu.
Celem dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu kominiarstwa było uzyskanie odpowiedzi, czy faktycznie lokal mieszkalny nabyty przez powoda odfirmy (...). J.Z. K.z siedzibą wŚ.posiada wady fizyczne polegające na nieprawidłowym działaniu instalacji wentylacyjnej. Biegły sądowy nie odpowiedział wprost na to pytanie, stwierdził jednakowożnieprawidłowe działanie wentylacji wywiewnych w mieszkaniu, nie zapewniające prawidłowej wymiany powietrza, co spowodowane jest brakiem dopływu wymaganej ilości powietrza z zewnątrz.W tym miejscu wymaga wyjaśnienia zastosowana w mieszkaniu powoda, jak w całym budynku mieszkalnym, wentylacja grawitacyjna. Jak wynika z wyjaśnień pozwanego, zeznań świadkaA. H.oraz przede wszystkim twierdzeń zawartych w opinii biegłego sądowegoJ. S., sprawność wentylacji grawitacyjnej zależy od sił natury. Siłą napędową tej wentylacji jest bowiem różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz) i ciepłego (w pomieszczeniach). Lżejsze, ogrzane powietrze unosi się do góry i wydostaje się na zewnątrz przez kominy wentylacyjne. Wloty do nich - zakończone kratkami - znajdują się w pomieszczeniach określanych jako brudne (kuchnia, łazienka, pralnia, garderoba). Na jego miejsce do pomieszczeń czystych powinno napływać świeże powietrze z zewnątrz. Bardzo często przyczyną słabego działania wentylacji naturalnej jest słaby nawiew powietrza. Dzieje się tak zwłaszcza w domach ze zbyt szczelnymi oknami i drzwiami. W szczelnym budynku jest zbyt mało świeżego powietrza, a zjawisko to nasila się zimą, gdy rzadko otwieramy okna. Ponieważ do wnętrza budynku nie dostaje się świeże powietrze, jego cyrkulacja wewnątrz także zostaje zaburzona. Błąd użytkowników mieszkań polega tutaj na zapominaniu o potrzebie rozszczelniania okien, chyba że mają one zamontowane tzw. nawiewniki powietrza, które zapewniają dopływ powietrza z zewnątrz nawet wtedy, gdy przepustnica jest zamknięta, przez nawiewnik nadal przedostaje się powietrze - co najmniej 30% maksymalnego przepływu. Oprócz utrzymywaniu szczelnych okien i drzwi oraz braku rozszczelniania okien do zaburzeń wentylacji prowadzi także zasłanianie czy zaklejanie kratek wentylacyjnych, co jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ oznacza, że wentylacji nie ma - droga do usuwania na zewnątrz zużytego powietrza jest całkowicie zamknięta. Powodem zasłaniania kratki wentylacyjnej przez użytkownika mieszkania jest wydostawanie się z niej nieprzyjemnych zapachów, co z kolei może być następstwem niedrożnych kanałów wentylacyjnych bądź niedostatecznego napływu powietrza z zewnątrz, co prowadzi z kolei do tego, że wytwarza się w pomieszczeniach podciśnienie, zasysające powietrze przez kominy. Jak widać, ogromny wpływ na działanie wentylacji grawitacyjnej ma użytkownik mieszkania i to od niego w znacznym stopniu zależy prawidłowe działanie tej wentylacji, a błędy czynione przez niego mogą doprowadzić do zaburzenia działania systemu wentylacji naturalnej. Takie nieprawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu powoda, wynikające z braku dopływu wymaganej ilości powietrza z zewnątrz, stwierdził biegły sądowyJ. S.. Jednocześnie biegły sądowy zwrócił uwagę na kilka czynników wpływających na brak wymaganej ilości powietrza z zewnątrz w mieszkaniu powoda:
- po pierwsze, brak zamontowanych nawiewników w oknach w ilości dostosowanej do potrzeb mieszkania powoda, zamontowanie jednego nawiewnika w oknie w pokoju z kominkiem zdaniem biegłego nie jest wystarczające,
- po drugie, brak wymaganej czerpni powietrza z zewnątrz dla paleniska kominka, co powodowało, że podczas spalania opału w kominku w mieszkaniu wytwarzało się podciśnienie, które powodowało odwrotny ciąg wentylacji wywiewnej i zasysanie powietrza z nad dachu do mieszkania,
- po trzecie, drzwi łazienki i wc nie posiadają prawidłowych otworów nawiewnych, które powinny wynosić 220 cm2,
- po czwarte, w pokoju dziecięcym w kratce wentylacyjnej znajduje się zamontowany wentylator elektryczny, tymczasem stosowanie wentylacji mechanicznej jest zabronione w pomieszczeniach, gdzie jest stosowana wentylacja grawitacyjna,
- po piąte, w kratkach wentylacyjnych zamontowane są siateczki.
Z ustalenia stanu faktycznego przez Sąd wynika jeszcze jedna nieprawidłowość, o której zeznał powód, a mianowicie:
- w okresie zimowym powód zatyka 3 kratki wentylacyjne, znajdujące się w pomieszczeniu z kominkiem, w sypialni i w salonie.
Wnioski biegłego sądowego nie pozostawiają wątpliwości, że do mieszkania powoda nie ma dopływu wymaganej ilości powietrza z zewnątrz, tj. według jego obliczeń 150 m3/h, a przy paleniu w kominku – 230 m3/h. Powyższe przyczyny braku dopływu wymaganej ilości powietrza z zewnątrz do mieszkania powoda można podzielić na dwie grupy i do pierwszej grupy zaliczyć te przyczyny, które są niezależne od użytkownika mieszkania, tj. brak zamontowanych nawiewników okiennych i brak nawiewu powietrza dla paleniska kominka, zaś do drugiej grupy zaliczyć te przyczyny, na które wpływ mają użytkownicy mieszkania, tj. niedostatecznie rozszczelnianie (jak i uchylanie) nowoczesnych szczelnych okien, zasłanianie kratek wentylacyjnych, zamontowanie w kratkach wentylacyjnych siateczek, zamontowanie w kratce wentylacyjnej wentylatora elektrycznego.
Jeśli można mówić o złym działaniu wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu powoda jako wady fizycznej lokalu, to tylko w kontekście pierwszej grypy przyczyn, tj. braku nawiewników w oknach i braku czerpni powietrza dla paleniska kominka. Odnośnie wymogów montowania nawiewników w oknach wskazać należy, że taki wymóg został wprowadzony dopiero z momentem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniającegorozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. z dniem 1 stycznia 2009r.  Powyższe rozporządzenie zmieniło § 155 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych(…), który otrzymał następujące brzmienie: "W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych." Zatem obecnie nawiewniki, poza kominami wentylacyjnymi, stanowią niezbędny element systemu wentylacji grawitacyjnej. Ponieważ przepis wprowadzający wymóg montowania nawiewników wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009r., to brak nawiewników nie może stanowić uzasadnienia dla roszczeń wynikających z rękojmi wady fizycznej lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku w dniu 03.10.2008r. Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-83/B-(...)Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Ze zmianami - PN-83/B-(...):2000 w budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, w budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa. Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób:
- przeznawiewniki– w przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji "a" mniejszym niż 0,3 m3/((...)),
- przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albo w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji "a" wyższym niż 0,5 a nie większym niż 1,0 m3/((...)), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.
Z kolei odnośnie wymogu wykonania czerpni powietrza z zewnątrz dla paleniska kominka, to żaden przepis prawa nie wskazuje wprost na istnienie takiego obowiązku, zaś w praktyce budowanie takiej czerpni ma miejsce od kilku lat. Biegły sądowy stwierdza w swojej opinii uzupełniającej: „Obecnie praktykuje się to tak, że na etapie budowy domu lub podłączania kominka montuje się rurę z materiału niepalnego o średnicy dobranej do mocy kominka, ale o przekroju nie mniejszym niż 200 cm2, przez którą jest doprowadzane powietrze z zewnątrz” (str. 2 opinii uzupełniającej biegłego sądowegoJ. S.– k. 138 akt sprawy). Zgodnie z§ 132, ust. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz w niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150, ust. 9 rozporządzenia,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140, ust. 1 i 2 oraz § 145, ust. 1 rozporządzenia,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej.
Jednocześnie przepisy techniczno-budowlane wskazują lokalizację paleniska oraz narzucają obowiązek zachowania odpowiednich odległości między poszczególnymi elementami układu grzewczego a palnymi elementami konstrukcji obiektu. Odległości uzależniono od materiału, z którego wykonany jest piec, a także od tego, czy materiały palne posiadają osłonę z tynku lub innego równorzędnego materiału, czy też takiej osłony nie posiadają. Zasadniczo wymagania sprowadzają się do zapewnienia swobodnego przepływu powietrza wokół elementów nagrzewających się podczas normalnej pracy pieca.
Zgodnie z zapisami Polskiej Normy [PN-89/B-(...)Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.] po podłączeniu wkładu kominkowego do przewodu kominowego wymagane są badania wykonane przez mistrza kominiarskiego. Najważniejszymi badaniami są sprawdzenie szczelności, prawidłowości ciągu oraz drożności przewodu dymowego.
Regulacje dotyczące wentylacji pomieszczeń z kominkiem odnoszą się do wymagań w zakresie zapewnienia sprawnej wentylacji nawiewno-wywiewnej całego pomieszczenia (dostarczenia powietrza do spalania w kominku, umożliwienie mu cyrkulacji oraz przemieszczania się do innych pomieszczeń – poprzez np. otwory w drzwiach, ilości wymian powietrza dla różnych pomieszczeń oraz kwestie skutecznego wyprowadzania zużytego powietrza na zewnątrz budynku). Przepisy szczegółowo opisują wymagania dotyczące wentylacji grawitacyjnej – oraz odnoszą się do budynków wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej.
Strona pozwana zakwestionowała istnienie wad fizycznych przedmiotowego lokalu, jak również zakwestionowała kwotę 30.000 zł, podnosząc zarzut, że powód nie przedłożył żadnego kosztorysu, z którego wynikałaby taka wartość, której domaga się pozwany jako różnica pomiędzy wartością lokalu wolnego od wad do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Powód w istocie nie wykazał, w jaki sposób na wartość mieszkania wpływają ewentualne wady instalacji wentylacyjnej, tj. brak nawiewników i brak czerpni powietrza dla paleniska kominka. Reasumując, o ile powód wykazał, że w jego mieszkaniu wentylacja grawitacyjna działa nieprawidłowo z powodu braku dostatecznego dopływu powietrza z zewnątrz, o tyle na ten brak dostatecznego dopływu powietrza wpływ ma przede wszystkim samo niewłaściwe postępowanie powoda. Co więcej, powód nie wykazał również, w jaki sposób na wartość jego mieszkania wpływają wady w przewodach kominowych, polegające na ich wykonaniu niezgodnie ze sztuką budowlaną, tj. spoinowanie między prefabrykatami ścian kominowych, pozostawione znaczne wycieki spoin, co stwierdził kolejny biegły sądowy w swojej opinii.
Mając powyższe na uwadze Sąd powództwo oddalił (pkt I wyroku).
W punkcie II wyroku Sąd orzekł na podstawieart. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) iart. 98 kpc, obciążając powoda kosztami sporządzenia opinii przez biegłych sądowych, tymczasowo uiszczonymi ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Świdnicy (138,22 zł – częściowy koszt sporządzenia opinii uzupełniającej przez biegłegoJ. S.+ 510,02 zł – koszt sporządzenia opinii przez biegłegoP. K.).