プロテクタ遮断器は、ネットワーク継電器で制御される。高圧スポットネットワーク方式においては、真空遮断器又はガス遮断器が、低圧スポットネットワーク方式においては、気中遮断器などが用いられる事が多い。ネットワーク母線.ネットワーク母線は、各プロテクタ遮断器の二次側を母線で接続するものである。非常用発電機の負荷を別母線とするもの、ネットワーク母線を分割し部分停電で点検工事ができるものもある。テイクオフ遮断器.テイクオフ遮断器は、ネットワーク母線から各負荷への分岐配線に接続され、その事故の保護を行うものである。高圧スポットネットワーク方式においては、高圧から低圧へと降圧するための変圧器が設けられ、二次側に配線用遮断器等で分岐して使用されている。ネットワーク継電器.ネットワーク継電器は、無電圧投入・差電圧投入・逆電力遮断で、プロテクタ遮断器を制御する。下記にそれぞれの動作を具体的に述べる。無電圧投入.プロテクタ遮断器が開放状態であり、一次側が充電状態かつネットワーク母線が無電圧でさらに故障が発生していない場合、プロテクタ遮断器を自動投入する。通常は設備が新設された場合や、工事・点検もしくは事故などにより停電したのち復電させる場合に起きる。差電圧投入.あるプロテクタ遮断器が開放状態であり、一次側も二次側(ネットワーク母線)も充電状態で故障が発生しておらず、二次側(ネットワーク母線)の電圧が一次側と比較して低くさらに位相も遅れ状態にあるとき(負荷を使用しているとき)プロテクタ遮断器は自動投入する。逆電力遮断.プロテクタ遮断器が投入状態であったが、何らかの原因でプロテクタ遮断器一次側が停電した場合、他の回線から供給される電力が、ネットワーク母線を経由して逆に停電した回線へ送電してしまう。それを防止するため、継電器に方向性をもたせて逆電力を検出し、該当するプロテクタ遮断器を開放する。通常は、工事・点検もしくは事故などにより、電気事業者側で回線を停電した場合に起こる。その他の機能.ネットワーク継電器の他の機能として、過電流遮断(前述したプロテクタヒューズが省略される)・電源電圧検出・過負荷警報・逆電力タイマ・エレベーター回生トリップロックなどの要素が備わっているものもある。ネットワーク継電器の不必要動作.