各相間の電位差を線間電圧(せんかんでんあつ)といい、各相と大地間の電位差を相電圧(そうでんあつ)という。また、結線外の各相の電流を線電流(せんでんりゅう)といい、結線内の各相の電流を相電流(そうでんりゅう)という。上の三つの関係を数式で表すととなる。Δ結線.Δ結線(デルタけっせん,さんかくけっせん)は、三相各相を相電圧が加わる向きに接続し閉回路とする結線。三角結線(さんかくけっせん)、デルタ結線とも表記する。Δ結線における、線電流と相電流の関係は次の通り。上の三つの関係を数式で表すととなる。Δ結線との関係.導出.である。またΔ結線の回路図より線間電圧と相電圧、線電流と相電流.上の関係を数式で表すと次の通り。三相交流電力.有効電力.とすると、となる。皮相電力・複素電力・無効電力.である。三相交流送電のメリット.三相交流による送電は、単相交流によるものと比較し以下のような利点がある。3、4が正しいことは明らかである。しかし1、2が本当に正しいかどうかは、すぐにはわからない。ここでは1、2となる理由について解説する。三相三線式のほうが送電電力比率が大きいことが分かる。電線の質量の比較.電流比.となるため、電流比はとなる。抵抗比.となるから、抵抗比はとなる。断面積比.となりとなるから、断面積比はとなる。電線質量比.となるから、重量比は動力と電灯の使用例.本来電灯は蛍光灯や白熱灯といった照明器具という意味で、動力は機械を動かす力という意味で使用される。だが、本来の意味とは異なる意味でこれらの語句が使用されることがある。ここではその例を見ていく。配電線.動力と電源.三相電源で使用されるエアコンやエレベータなどが動力にあたる。また、三相電源のことを動力電源という。料金プラン.電力会社の料金プランに電灯・動力の語句が使われることがある。例えば北海道電力には従量電灯という料金プランが存在する。プランの適用対象は「照明器具および単相交流で動作する電気機器を使用する場合」となっている。また東京電力には動力プランという料金プランが存在する。プランの適用対象は三相交流を使用する電気機器(例:大型エアコン)を使用する場合となっている。動力(三相電源)への単相負荷接続.送電方式.