壳管式换热器的管束破坏的主要原因分析
壳管式换热器的管束破坏的主要原因分析        壳管式换热器的管束是薄弱环节，最容易失效。管束失效的形式主要有腐蚀开裂、碰撞破坏、管子切开、管束泄漏等多种原因。 现在主要讲解一下管束破坏的主要原因。 流体流动诱导振动：        为强化传热和减少污垢层，通常采用增大壳程流体流速的方法。而壳程流体流速增加，产生诱导振动的可能性也将大大增加， 从而导致管束中管子的振动，最终致使管束破坏。常见的破坏形式有以下几种： 图1 壳管剖开图 1、碰撞破坏        当管子的振幅足够大时，将致使管子之间相互碰撞，位于管束外围的管子还可能和换热器壳体内壁发生碰撞。在碰撞中， 管壁磨损变薄，最终发生开裂。 2、折流板处管子切开        折流板孔和管子之间有径向间隙，当管子发生横向振动的振幅较大时，就会引起管壁与折流板孔的内表面间产生反复碰撞。 由于折流板厚度不大，管壁多次、频繁与其接触，将承受很大的冲击载荷，因而在不长的时间内就可能发生管子被切开的局部性 破坏。 3、管子与管板连接处破坏        该连接结构可视为固定端约束，管子振动产生横向挠曲时；连接处的应力最大，因此，它是最容易产生管束失效的地区之一。 4、材料缺陷的扩展造成失效        管子材料本身存在缺陷(包括腐蚀和磨蚀产生的缺陷)，那么在振动引起的交变应力作用下，位于主应力方向上的缺陷裂纹就 会迅速扩展，最终导致管子失效。 5、振动交变应力场中的拉应力还会成为应力腐蚀的应力源        流动诱导振动引起管子破坏，易发生在挠度相对较大和壳程横向流速较高的区域。此区域通常是U形弯头、壳程进出口接 管区、管板区、折流板缺口区和承受压缩应力的管子。 管束破坏处理措施 图2 壳程入口          设计时，将蒸汽放在管程侧，避免高速气体流经壳程。壳程有较大流量介质时，可以设计多个壳程入口，缓冲压力。 如图2杭州沈氏采用专利设计—分配器，合理分配4个相同的壳程入口。        为避免残留液和沉积物的滞留，焊接时尽量采用双面对接焊和连续焊，避免搭接焊和点焊。在焊接工艺中应根据实际经验， 引起应力腐蚀破裂的应力主要是残余应力，而残余应力主要是由冷加工以及焊接引起的内应力所构成。如图3 杭州沈氏采用机器 自动焊接工艺，达到连续焊接效果。 图3 机器自动焊接        对冷加工件和焊接件进行热处理，有助于消除残余应力，从而也有助于防止应力腐蚀的产生。常采用应力退火热处理消除 残余应力或其他消除残余应力的方法，如水压试验、振动时效及锤击等。       另外，管束起吊必须采用尼龙带，保证金属表面平整、无划痕、能够顺利入壳。