Klima kontrol ünitesinin çalışması
a) ÖNSÖZ i) Termostat 35°C sıcaklıkta ayarlanmıştır, bu nedenle kabin içindeki sıcaklık daha düşükse, kompresör ve dış fan çalışmaz. Kabin içinde dolaşan hava soğutulmadığı için cihazın “çalışmadığı” gibi görünebilir. ii) Termostatın 35°C olarak ayarlanması, klimanın ve kontrol panelindeki elektroniklerin doğru şekilde çalışmasını ve yoğuşmanın oluşmasını önlemesini sağlar; bu nedenle temel bir işletme parametresi ve garanti şartıdır. b) BAŞLANGIÇ KOŞULLARI i) Termostatı talimat kitabında verilen gösterimlere göre yerleştirin. ii) Klima cihazının nominal gerilim derecesinde çalıştığından emin olun. iii) Üç fazlı beslemeli klima kontrol üniteleri için (Döner Kompresörler), tüm fazların doğru şekilde bağlandığından ve ters bağlanmadığından emin olun (kabloları bağlama diyagramına bakın – K1 = Faz Sırası Kontrol Rölesi). Eğer fazlar ters bağlanmış veya bunlardan biri bağlanmamışsa, klima kontrol ünitesi kapalı olacaktır. Eğer klima cihazında bir ekran varsa, o da kapalı olacaktır. iv) Klima kontrol ünitesi “Kapılar Açık Kontrolü” ile donatılmışsa, kapı temasının bağlı olduğundan emin olun. Değilse, ilgili terminalleri dış terminal şeridinin (X9-1 + X9-2) üzerinde kısa devre yapın. Klima kontrol ünitesi, güç kaynağı ve sinyaller için kablolarla donatılmışsa, 5 yönlü çok kutuplu kablonun 2 kırmızı kablosunu kısa devre yapın (kabloların bağlantı diyagramına bakın – SQP = Kapı teması). Eğer SQP teması açıksa (kabinet kapıları açık), klima kontrol ünitesi kapalı olacaktır. Eğer klima cihazında bir ekran varsa, o da kapalı olacaktır. Yukarıdaki noktaları kontrol ettikten sonra: v) Klima cihazı güçlendirildiğinde iç fanın (Buharlaşma Batarya Tarafı) dönüp dönmediğinden emin olun (kabin içinde hava dolaşımı). c) KLİMA CİHAZI TESTİ Testi gerçekleştirmek için, termostat üzerindeki sıcaklık aşağıdaki gibi düşürülmelidir: i) Elektromekanik termostat: (a) Minimum sıcaklık ayarı durdurma vida kilidini gevşetin (sadece 2000 yılından önce üretilen modellerde bulunur), termostatın ölçek başlangıcına ulaşmasına izin vermek için. (b) Kompresör ve dış fanın çalışmaya başladığı kesme noktasına ulaşmak için ayar vida saat yönünün tersine (bir tornavida kullanarak) çevirin. ii) Ekranlı olmayan elektronik termostat: (a) Kesme noktasına kadar saat yönünün tersine çevirin. iii) Ekranlı elektronik termostat: (a) Sıcaklığı ekrandan değiştirin (işlemi talimat kitabında ve/veya kabloların ikinci yüzünde kontrol edin). iv) Kompresör ve dış fan (yoğuşturma batarya tarafı) çalışacak ve yaklaşık 15 dakika sonra ısıtılmış hava soğutucunun çıkış deliklerinden çıkacaktır (ısınmış hava, kabinin içindeki sıcaklık, çevre sıcaklığı, nem ve yoğuşturma bataryasının temizlik durumuna bağlı olarak değişecektir). Yukarıda açıklanan şekilde klima cihazının doğru çalışmasını kontrol ettikten sonra, iç kontrol termostatını (elektromekanik veya elektronik) tekrar 35°C’ye getirin. Varsa, 35°C ayarını geri getirdikten sonra durdurma vidasını yerine yerleştirin, aksi takdirde termostat kırılabilir. d) DOĞRU TERMOSTAT AYARI TESTİ Bir dijital termometre ve tel dedektörün yardımıyla termostatın çalışmasını kontrol etmek mümkündür: i) Dijital termometrenin dedektörünü kabin içindeki klima fanının yanına yerleştirerek hava sıcaklığı okumasının, termostatın etkilendiği sıcaklıkla aynı olduğunu kontrol edin. ii) İşlemi gerçekleştirmeden önce 10 dakika bekleyin. iii) Elektromekanik versiyon için termostat vida ayarını saat yönünün tersine doğru (0’dan maksimuma) yavaşça çevirerek kesme noktasına ulaşın; daha sonra termostat veri levhasında (veya düğmede) verilen değerin, dijital ölçüm cihazındaki değerle aynı olduğunu kontrol edin.