No abre el log del medidor en la web application usando diagram en vista
Si, luego de una migración al ingresar en la web application aparece el siguiente mensaje al abrir un log del medidor:
There was a problem processing your request
Hay que revisar a donde esta apuntando la query en el Network.dgm
- Ir a esta ruta: ....Program Files (x86)\\Schneider Electric\\Power Monitoring Expert\\config\\diagrams\\ud
- abrir el archivo network.dgm
- verificar que la siguiente linea apunte al nombre del servidor QUERYSERVER.nombredelservidor
En caso de que el problema persista enviar el caso al soporte tecnico Schneider Electric.
Publicado para:Schneider Electric Mexico