Conocimientos eléctricos necesarios para instaladores de paneles solares - instrumentos de medición
Conocimientos eléctricos necesarios para instaladores fotovoltaicos - instrumentos de medida Después de instalar el sistema fotovoltaico, no se puede encender y conectar a la red inmediatamente. Es necesario probar si el sistema es seguro y está calificado antes de conectarlo a la red. Si hay problemas de cortocircuito y puesta a tierra durante la instalación del sistema, todos ellos deben ser descubiertos y eliminados uno por uno. Esto requiere instrumentos de medición eléctricos. Los instrumentos que miden diversas cantidades de electricidad se denominan colectivamente instrumentos de medición eléctrica. Hay muchos tipos de instrumentos de medición de electricidad, el más común es el que mide la electricidad básica. Hay muchos tipos de instrumentos eléctricos según el método de medición, la estructura del instrumento y el uso del instrumento. En general, los instrumentos eléctricos se utilizan para medir cantidades físicas como corriente, voltaje, potencia eléctrica, potencia eléctrica, factor de potencia, frecuencia de la electricidad, resistencia y condiciones de aislamiento en los circuitos. Como resultado, existen instrumentos que llevan el nombre de varias cantidades físicas a medir, como amperímetros, voltímetros, etc. 1. Multímetro Un multímetro es un instrumento portátil. Debido a su capacidad para medir parámetros de corriente o voltaje de CA, CC, así como la resistencia en los circuitos, se le llama multímetro. multímetro digital 1. Precauciones para el uso del multímetro 1) Antes de usarlo, debe familiarizarse con las funciones del multímetro y seleccionar el engranaje, el rango y el conector de cable de prueba correctos de acuerdo con el objeto a medir. Los principiantes deben prestar especial atención a no insertar los cables de prueba al revés. 2) Cuando se desconoce el tamaño de los datos medidos, el interruptor de rango debe configurarse en el valor máximo y luego cambiarse del rango grande al rango pequeño. 3) Al medir la resistencia, toque los dos bolígrafos de prueba para que el puntero apunte a la posición cero. Si la pantalla no es cero, debe usar el botón "Cero" para restablecer el puntero a cero, a fin de garantizar resultados de medición precisos. Si no se puede ajustar a cero o la pantalla digital emite una alarma de bajo voltaje, debe verificarse a tiempo. 4) Al medir la resistencia de un circuito, se debe cortar la fuente de alimentación del circuito bajo prueba y no se permite la medición en vivo. 5) Cuando utilice el multímetro para medir, preste atención a la seguridad de la persona y del instrumento y equipo. No toque la parte metálica de la pluma de prueba con las manos durante la prueba, y no está permitido cambiar el interruptor de marcha con electricidad para garantizar una medición precisa y evitar accidentes como descargas eléctricas y quemaduras del instrumento. . 2. Medida de tensión, corriente y resistencia 1) Medición de voltaje de CC, como batería, fuente de alimentación de Walkman, etc. Primero, inserte el cable de prueba negro en el orificio "COM" y el cable de prueba rojo en "V Ω". Seleccione la perilla a un rango mayor que el valor estimado (nota: los valores en el dial son el rango máximo, "V-" significa rango de voltaje de CC, "V~" significa rango de voltaje de CA), luego conecte los cables de prueba a la fuente de alimentación oa ambos extremos de la batería; mantener el contacto estable. El valor se puede leer directamente desde la pantalla de visualización. Si se muestra como "1", significa que el rango es demasiado pequeño, por lo que es necesario aumentar el rango antes de medir. Si aparece "-" en el lado izquierdo del valor, significa que la polaridad del cable de prueba es opuesta a la de la fuente de alimentación real. En este momento, el cable de prueba rojo está conectado al polo negativo. 2) Medición de voltaje AC. El conector de la pluma de prueba es el mismo que el de la medición de voltaje de CC, pero la perilla debe girarse al rango requerido en el engranaje de CA "V~". No hay voltaje de CA positivo o negativo, y el método de medición es el mismo que el anterior. Ya sea que mida voltaje de CA o CC, preste atención a la seguridad personal y no toque la parte metálica de la pluma de prueba con las manos. 3) Medida de corriente. Inserte primero el cable de prueba negro en el orificio "COM". Si mide una corriente superior a 10A, inserte el cable de prueba rojo en el conector "10A" y gire la perilla a DC "A"; si mide la corriente menos de 200 mA, inserte el cable de prueba rojo en el conector "mA", gire la perilla a un rango adecuado dentro de DC mA. Una vez ajustado, se puede medir. Conecte el multímetro al circuito, manténgalo estable y podrá leerlo. Si la pantalla es "1", entonces se debe aumentar el rango; si aparece "-" en el lado izquierdo del valor, significa que la corriente fluye hacia el multímetro desde el cable de prueba negro. Para medir corrientes superiores a 10 A, se requiere un amperímetro de pinza. 4) Medición de resistencia: inserte los cables de prueba en los orificios "COM" y "VΩ", gire la perilla al rango deseado en "Ω" y conecte los cables de prueba a las partes metálicas en ambos extremos de la resistencia, que pueden ser tocado con la mano durante la medición. Resistencia, pero no toque ambos extremos de la resistencia con las manos al mismo tiempo, esto afectará la precisión de la medición, el cuerpo humano es un conductor con una resistencia grande pero limitada. Al leer, mantenga los cables de prueba en buen contacto con la resistencia y preste atención a la unidad: el dígito de la unidad es "Ω", el dígito de mil es "KΩ" y el dígito mega es "MΩ". 2. Pinza amperimétrica La pinza amperimétrica es un instrumento que integra transformador de corriente y amperímetro. Es una rama importante del multímetro digital. Su principio de funcionamiento es el mismo que el del transformador de corriente para medir corriente. La pinza amperimétrica está compuesta por un transformador de corriente y un amperímetro. El núcleo de hierro del transformador de corriente se puede abrir cuando se aprieta la llave; el cable a través del cual pasa la corriente medida puede pasar a través de la abertura del núcleo de hierro sin cortarlo, y el núcleo de hierro se cierra cuando se suelta la llave. El cable del circuito bajo prueba que pasa a través del núcleo de hierro se convierte en la bobina primaria del transformador de corriente, en el que la corriente se induce en la bobina secundaria al pasar la corriente. Para que el amperímetro conectado a la bobina secundaria tenga una indicación-----mida la corriente de la línea bajo prueba. La pinza amperimétrica se puede cambiar a diferentes rangos mediante el cambio del interruptor. Sin embargo, no está permitido operar con la energía encendida al cambiar de marcha. La precisión de la pinza amperimétrica generalmente no es alta, generalmente de 2,5 a 5 grados. Para mayor comodidad de uso, también hay interruptores de diferentes rangos en el medidor para medir diferentes niveles de corriente y tensión de medición. La pinza amperimétrica se usó originalmente para medir corriente alterna, pero ahora el multímetro tiene todas las funciones que tiene, que pueden medir voltaje CA y CC, corriente, capacitancia, diodo, triodo, resistencia, temperatura, frecuencia, etc. Los amperímetros de abrazadera pueden medir la corriente CC fotovoltaica y la corriente CA de salida del inversor. Se debe prestar especial atención al hecho de que algunos amperímetros de abrazadera no tienen función de CC, y las mordazas deben cerrarse herméticamente y el rango no se puede cambiar mientras está electrificado. 3. Mesa vibratoria (megóhmetro) Cuando se expone al calor y la humedad, el material aislante envejece, lo que provoca una disminución de la resistencia del aislamiento, lo que provoca fugas eléctricas o accidentes por cortocircuitos en los equipos eléctricos. Para evitar accidentes, es necesario medir con frecuencia la resistencia de aislamiento de varios equipos eléctricos. Determinar si el grado de aislamiento cumple con las necesidades del equipo. Hay dos formas de medir la resistencia común: medición de bajo voltaje y medición de alto voltaje. Sin embargo, debido al valor generalmente alto de la resistencia de aislamiento (generalmente nivel de megaohmios), el valor medido bajo voltaje bajo no puede reflejar el valor de resistencia de aislamiento real que funciona bajo condiciones de alto voltaje. El megóhmetro, también llamado medidor de resistencia de aislamiento, es el instrumento más utilizado para medir la resistencia de aislamiento. Tiene una fuente de alimentación de alto voltaje cuando mide la resistencia de aislamiento, que es la diferencia entre él y un instrumento de medición de resistencia. Los megóhmetros son convenientes y confiables para medir la resistencia de aislamiento. Cuando el megóhmetro está funcionando, genera alto voltaje y el objeto de medición es un equipo eléctrico, por lo que debe usarse correctamente, de lo contrario, provocará accidentes personales o de equipo. Antes de usar, primero haga las siguientes preparaciones: 1) Antes de la medición, se debe cortar la fuente de alimentación del dispositivo bajo prueba y se debe realizar la descarga de cortocircuito a tierra. 2) Para equipos que puedan inducir electricidad de alto voltaje, esta posibilidad debe eliminarse antes de que se pueda realizar la medición. 3) La superficie del objeto a medir debe estar limpia para reducir la resistencia de contacto y garantizar la exactitud de los resultados de la medición. 4) Antes de la medición, verifique si el megóhmetro está en condiciones normales de funcionamiento, principalmente verifique sus puntos "0" y "∞". Es decir, agite el mango para que el motor alcance la velocidad nominal. El megóhmetro debe apuntar a la posición "0" cuando está en cortocircuito y debe apuntar a la posición "∞" cuando está abierto. 5) Al medir la resistencia de aislamiento de equipos eléctricos con un megóhmetro, asegúrese de prestar atención a que los terminales "L" y "E" no se puedan conectar de forma inversa. El método de conexión correcto es: cable "L" E "botón del terminal de tierra carcasa del equipo conectado a tierra, terminal de blindaje "G" conectado a la parte aislante del equipo bajo prueba. Si la "L" y la "E" están invertidas, la corriente de fuga que fluye a través del aislador y la superficie se recogerá en el suelo a través de la carcasa, y fluirá hacia la bobina de medición desde el suelo a través de "L", de modo que la "G" pierda su efecto de protección y suministre la cinta métrica al suelo. viene un gran error.