¿Existen automáticos Curva A? ¿Qué curvas existen?
Los diferentes tipos de curva estan indicados en las normas de fabricación  UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2 y se calsifican según la intensidad en que el automático dispara en 0,1s. Según norma aparecen las siguientes curvas:.
- Curva A: entre 2In y 3In (saltaría en 0,1 segundos cuando la intensidad que lo atraviesa esta entre 2 veces y 3 veces la nominal). Se utilizan para protecciones de semiconductores. Realmente en electricidad este tipo no se utiliza.
- Curva B: 3 a 5 In  o 3,2 y 4,8 In segun norma UNE-EN 60898 o UNE-EN 60947-2. Se utilizan para protección de generadores y grandes longitudes de cable. Sin puntas de corriente.
- Curva C: 5 a 10 In  o 7 y 10 In segun norma UNE-EN 60898 o UNE-EN 60947-2. Estos son los más utilizados. Son los utilizados en las instalaciones domésticas, alumbrado, tomas de corriente y usos generales.
- Curva D: 10 a 14 In. Receptores con fuertes puntas de arranque como motores o transformadores.
Hay otras curvas aunque menos utilizadas:
- Curva K: 10 a 14 In. Para protección de motores (prácticamente igual a la curva D).
- Curva Z: 2,4 a 3,6 In. Para protección de circuitos electrónicos.
- Curva MA: 12 a 14 In; protección de arranque de motores, pero estos no tienen protección contra sobrecargas.
Nosotros no tenemos equipos de Curva A, la mas parecida seria la curva Z.