Прошу дать пояснение логики работы блокировки дифференциaльной защиты на Sepam 1000+ М87 при насыщении трансформаторов тока (ТТ установлены в 2 фазах). Что является критерием насыщения?
В том случае, если ТТ установлены в двух фазах (что недопускается по схеме подключения), необходимо отключить блокировку дифзащиты от неисправности ТТ. Так как в этом случае будет определено, что ТТ в фазе В отсутствует. Далее, чувствительная ступень защиты будет блокирована во всех трех фазах по алгоритму работы защиты и работать не будет.
2. По вопросу критерия насыщения - защита обнаруживает изменение формы кривой в ТТ.
3. Обращаем Ваше внимание, что для исключения неправильной работы защиты должны быть выполнены требования к классу точности ТТ.