Владелец опор в замечаниях указал следующее: «Не выполнены расчеты для аварийного и монтажных режимов в соответствии с п.2.5.4, 2.5.71, 2.5.72 ПУЭ». Целесообразно ли его замечание?
Да, целесообразно.
В проекте на подвес ВОК по существующим опорам должен быть приложен механический расчет опор (для каждого типа опоры ВЛ с выводом о том, выдерживает она возникающие нагрузки, или требуется ее усиление/замена).
Делается он в основном на самые наихудшие климатические условия с целью проверить состояние опоры, хватит ли остаточного резерва прочности опоры с учетом подвеса ВОК.
В вашем случае нужно просчитать два режима:
Здесь учитываются все уже имеющиеся провода, кабели. Считается общая нагрузка и смотрится сколько процентов остается.
Помним, что даже после подвеса ВОК должен остаться процент запаса прочности опор (какой именно процент — оговаривают собственники, чаще они просят 30-50 процентов). Если этот запас после расчета остается — все отлично, можете подвешивать свой ВОК. Нет — прорабатываете мероприятия по замене или усилению опоры.
Данные мероприятия сейчас на особом контроле у собственников ВЛ в связи с уже большим количеством ВОК на опорах. Поэтому эти расчеты необходимы.
Также нужно посмотреть что написано про расчет в ТУ. Обычно это прописывается отдельным пунктом.