Что включаете в себя обслуживание септика?
Согласно утвержденным Правилам Технической Эксплуатации Установок Очистки Сточных вод, Стандартное обслуживание необходимо выполнять каждые 3-4 месяца! Подробно, как это делаем мы: Производим визуальный осмотр и предварительную диагностику состояния септика Дренажным насосом откачиваем излишки активного ила из стабилизатора на удаление 20 метров от септика (опционально: до 30м) Снимаем и промываем главный эирлифт Снимаем и промываем рециркуляционный эирлифт Снимаем и промываем эирлифт стабилизированного ила Промываем эирлифт откачки ила Снимаем и очищаем волосоуловитель Промываем жироудалитель Промываем фильтр тонкой очистки Снимаем и очищаем фильтр крупных фракций Снимаем и очищаем успокоитель Проверяем состояния аэратора приемной камеры и аэротенка Прочищаем все форсунки в блоках Проверяем и продуваем воздушную систему аирлифтов,успокоителя, фильтра грубых фракций Прочищаем все штуцеры Моем внутренние стенки и элементы септика Удаляем не перерабатываемый мусор Проверяем компрессоры Очищаем воздушные фильтры компрессоров Проверяем состояние блока управления и электрической схемы септика Проверяем и регулируем рабочий датчик Проверяем и регулируем датчик уровня насоса (для Пр) Проверяем исправность аварийной сигнализации септика