В чем отличия активных и пассивных сигналов?
Активный сигнал: В системе сбора сигнала 4–20 мА источник сигнала обладает собственным питанием напряжения, что исключает необходимость использования внешнего оборудования источника питания. Обычно активные сигналы поступают от 4-проводных и 3-проводных датчиков Пассивный сигнал: В цепи сбора сигнала 4–20 мА источник сигнала не обладает встроенным источником энергии и требует внешнего оборудования для питания. Обычно двухпроводные датчики температуры используются для передачи пассивных сигналов. Для определения необходимости внешнего источника питания в цепи сбора сигнала следует выполнить следующий метод: Отключите цепь сбора сигнала и подсоедините вольтметр к двум линиям передатчика напряжения. Если вольтметр показывает напряжение, это указывает на то, что полевое устройство генерирует активные сигналы, в противном случае — пассивные.