Выявляет ли инверторный стабилизатор разность потенциалов между нулем и землей?
Инверторные стабилизаторы не выявляют разность потенциалов. Это не является их задачей. Подробнее о возможностях данных устройств можно узнать в нашей статье.
Разницу потенциалов между нулем и землей важно не допускать в целом и устранять в случае обнаружения. Она появляется в основном из-за следующих причин:
разницы в длине проводников (например, когда в доме используется местная система заземления, а нейтральный проводник тянется от далеко расположенного трансформатора);
перекоса фаз (вследствие этого на нейтральном проводнике может появиться уравнительный ток с величиной, превышающей ток на фазах);
электромагнитных наводок, также влияющих на провод нейтрали (встречаются нечасто);
низкого качества системы заземления.
Разность потенциалов может негативно повлиять на фазозависимое оборудование (вызывая сбои в его работе) и значительно повышать риск поражения током во влажных помещениях (например, ванных комнатах) с системами водоснабжения, сантехническими узлами и устройствами, выполненными из металла.