Здравствуйте. При работе перфоратором несколько раз зацепил проводку, проходящую в стене. Разрыва не было, но обмотку подпортил. В итоге все заизолировал. Теперь заметил, что бьет током от газовых труб, батарей, кранов и прочих металлических изделий.
Не знаю, куда идет тот провод. В распределительной коробке провод заземления находился под напряжением. После разъединения всех проводов заземления, бить током перестало. Сейчас планирую достать поврежденный провод. Подскажите, что может быть причиной описанного выше? Не создается ли опасности для электроприборов, включенных в розетку?
Добрый день. Проблема в фазе, находящейся на земле. Искать ее следует методом исключения. Возможный вред для электроники – это полбеды, ведь такая утечка может нести опасность для жизни. Чтобы найти проводники, обесточьте электросеть и используйте Mastech MS6812. Также проблема может заключаться в плохой изоляции проводников.