Подойдет ли стабилизатор мощностью 20 кВА для нагрузки 19 кВт?
При подборе стабилизатора нельзя сравнивать активную мощность, которая измеряется в ваттах (Вт) и полную, которая измеряется в вольт-амперах (ВА). Необходимо следовать следующему алгоритму:
Максимальную (с учётом пусковых токов, если они есть) активную потребляемую мощность нагрузки в ваттах перевести в полную потребляемую мощность в вольт-амперах. Особенно это важно для электродвигателей и устройств, имеющих в своём составе ёмкостные элементы! Перевод осуществляется делением значения в ваттах на cos(φ) – коэффициент, учитывающий реактивную составляющую электрического тока. Соответственно, формула будет такой – ВА=Вт/cos(φ). Как правило, значение сos(φ) указывается производителем в сопроводительной документации к электроприбору (может обозначаться как PF – Power Factor). При отсутствии данных допустимо принять cos(φ) в пределах 0,7-0,8.
К полученному значению в вольт-амперах необходимо добавить запас мощности в 20-30%. Это связано с тем, что при снижении входного напряжения выходная мощность стабилизатора уменьшается! Кроме того, наличие запаса мощности позволит в процессе эксплуатации подключить к стабилизатору другие электроприборы.
В нашем примере нет данных по типу нагрузки и наличию пусковых токов, поэтому мы примем значение cos(φ) равным 0,8 и получим следующее значение полной потребляемой мощности нагрузки – 23,75 кВА (19 кВт/0,8). С учётом запаса в 30% требуемая выходная мощность стабилизатора напряжения составит не менее 30 кВА.
О том, какой мощности выбрать стабилизатор напряжения, можно узнать в данной статье.