Порядок монтажа солнечного коллектора
Определите оптимальное месторасположение прибора в соответствии с рекомендациями; Произведите разметку внешних сторон коллектора и отверстий по Схеме 1. Входные отверстия должны быть расположены так, чтобы они не попадали в несущие балки строения. Рекомендуемый диаметр отверстий – 130-140 мм, но не менее 127 мм; Просверлите отверстия коронкой соответствующего диаметра или любым другим известным способом; Установите несущие кронштейны (10) в соответствии со Схемой 3 на саморезы. Коллектор комплектуется саморезами (8) для работы по дереву. При выполнении работ по иному виду поверхности, рекомендуется использовать крепления соответствующего типа; Произведите предварительную сборку коллектора: — прикрепите гофрированные трубы (1) к отверстиям коллектора, руководствуясь Схемой 2; — проденьте гофированные трубы и провод управления коллектором в соответствующие отверстия в стене; Надежно закрепите собранный коллектор на кронштейнах при помощи болтов (9) по Схеме 3; С внутренней стороны строения установите выключатель (2) и подключите к нему провод управления; Руководствуясь Схемой 2, установите диффузор (3) с обратным клапаном (4), осуществив их предварительную сборку по Схеме 4; По Схеме 2 установите вентиляционную решетку (5) со сменным фильтром (6).