Quando o ventilador interno do ATV61 e ATV71 é acionado
Há 2 tipos de gerenciamento do(s) ventilador(es) interno(s) :
inversores tamanhos T 2 a T 5B, o ventilador parte quando o estado térmico do inversor atinge SUP- / tHd = 70%
inversores tamanhos T 6 a T 15 e com final Y (690V), o ventilador parte assim que o comando de partida do motor é dado
Veja abaixo relação de referências dos inversores conforme tamanho do ATV61 e ATV71 (considere mesmo tamanho se a referência do seu inversor terminar com 'Z') :
Exemplos :
ATV71HU15M3Z - tamanho T 2 - o ventilador inserido no dissipador interno roda assim que o aquecimento atinge tHd = 70%
ATV61HC13N4 - tamanho T 10 - o ventilador interno no dissipador interno opera assim que o comando de partida/marcha é realizado
Manual em português do ATV61 -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279304/
Manual em português do ATV71 -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279306/
Publicado para:Schneider Electric Brasil