Como substituir o módulo de exibição nos terminais Allen Bradley PanelView Plus 700 a 1500?
Esta seção mostra como substituir o módulo de exibição nos terminais Allen Bradly PanelView Plus 700 a 1500. É necessário remover o módulo de comunicação do módulo de lógica para realizar esta operação. Siga estas etapas para substituir o módulo de exibição. 1. Desconecte a alimentação do terminal. 2. Remova o terminal do painel. 3. Desconecte o módulo de comunicação, se conectado, do módulo de lógica removendo os quatro parafusos. 4. Afrouxe os seis parafusos prisioneiros que prendem o módulo de lógica ao módulo de exibição. 5. Levante cuidadosamente o módulo de lógica do terminal. 6. Coloque o módulo de exibição de lado. 7. Posicione o novo módulo de lógica sobre o novo módulo de exibição de forma que os conectores fiquem alinhados. 8. Empurre o módulo de lógica até que esteja firmemente encaixado 9. Aperte os seis parafusos prisioneiros que prendem o módulo de lógica ao módulo de visor com um torque de 0,58 Nm (5 a 7 lb • pol.). 10. Prenda o módulo de comunicação (se necessário) e aperte os quatro parafusos com um torque de 0,58 Nm (5 a 7 lb • pol.).