Co muszę wiedzieć o zbiornikach na gaz chcąc taki zainstalować w swoim gospodarstwie domowym?
Rozróżniamy dwa typy zbiorników pod względem ich montażu: naziemne i podziemne. Zbiornik podziemny wymaga najmniej miejsca i zapewnia dobrą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Jeśli jednak jest wystarczająco dużo miejsca, zbiornik LPG może być również zainstalowany nad ziemią. Armatura zbiornikowa musi być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Może to być zapewnione przez zamykaną pokrywę zaworu lub zamykaną pokrywę studzienki albo, w szczególnych przypadkach, przez ogrodzenie miejsca instalacji. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zabrania się posługiwania otwartym płomieniem i palenia tytoniu. Teren wokół zbiornika musi być wolny od roślinności (drzewa, krzewy). Tylko w ten sposób można zapewnić łatwy dostęp do zbiornika w każdej chwili. Bezpośredni obszar wokół armatury zbiornikowej musi być zawsze wolny od źródeł zapłonu, takich jak połączenia elektryczne i inne urządzenia pod napięciem. Podczas procesu napełniania bezpośrednie otoczenie zbiornika oraz cysterny musi być wolne od źródeł zapłonu, a urządzenia elektryczne i inne źródła zapłonu znajdujące się w dalszym otoczeniu muszą być wyłączone z eksploatacji. Zbiorniki umieszczone nad ziemią mają specjalną powłokę lakierniczą, która odbija promienie słoneczne. Muszą one być utrzymywane w czystości, aby były chronione przed nagrzewaniem. Dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów typu garaż, budynek gospodarczy, warsztat itp. użyteczności publicznej określono w §179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. i wynoszą one odpowiednio: – 3 m przy pojemności 2700 l – (naziemny) oraz 1 m (podziemny), – 5 m przy pojemności 4850 l – (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny), – 7,5 m przy pojemności 6400 l – (naziemny) oraz 3 m (podziemny). Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna wynosić: – 1,5 m przy pojemności 2700 l – (naziemny), – 2,5 m przy pojemności 4850 l – (naziemny), – 3,75 metra przy pojemności 6400 l – (naziemny). Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one umieszczone w odległości: – 5 m od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu, – 3 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV, – 15 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV.