Jak ustawić klapkę wentylatora w kotle zasypowym?
Sposób ustawienia klapki wentylatora w kotle jest bardzo istotnym elementem poprawnego przebiegu procesu spalania, w szczególności podczas sterowania zPID. W pierwszej kolejności należy wstępnie ustawić położenie klapki (oraz śruby obciążającej) w zależności od modelu i ustawienia wentylatora.
Sprawdzenia poprawności ustawienia klapki dokonuje się na wentylatorze zamontowanym na kotle, podczas gdy w kotle jest rozpalone (aby ustawić właściwe położenie dla odpowiedniego ciągu kominowego). Aby tego dokonać, należy wybrać w sterowniku funkcję „praca ręczna” i skontrolować działanie klapki dla różnych wariantów mocy wentylatora. Podczas pracy nadmuchu poprawnie ustawiona klapka powinna zacząć się uchylać dopiero przy około 10÷20% mocy nadmuchu. Praca na niższych obrotach będzie prawidłowa przy minimalnym ciągu przez szczeliny w konstrukcji wentylatora i samego kotła.