Hoe laat ik mijn boiler leeglopen?
Het leeglopen van de boiler gebeurd altijd aan de blauwe kant.
Handig is het om een aftapkraan (kogelkraan) tussen het overdrukventiel en boiler te plaatsen.
Mocht je dit niet hebben gedaan:
-. Zet de watertoevoer uit
-. draai de koppeling of inlaatcombinatie los aan de koudwaterzijde / blauwe kant (u kunt de boiler ook via de inlaatcombinatie laten leeglopen maar dit duurt erg lang)
-. Bevestig een slangetje en begeleid deze naar de afvoer
-. Zodra je nu de rode kant los draait zal de boiler leeg lopen, gebeurd dit niet geef dan wat lucht bij aan de rode kant (banden pomp)
Bij boilers met de aansluiting boven zul je de boiler om moeten draaien.
De Wesen ECO Flat, DAT Aparici Efficiente en Ariston EVO boilers hebben 2 vaten. Als je de bovenstaande procedure volgt zal alleen het 2e vat leeglopen. Om nu het eerste vat ook leeg te krijgen moet je luchtdruk op de rode kant zetten. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig met een bandenpomp. Het water in het eerste vat zal naar het 2e vat lopen en daar weglopen.