APC Dry Contact I/O Accessory(AP9810) 접점 설정방법을 알고 싶습니다.
AP9810은 UPS 네트워크 관리 카드(AP9631) 또는 건식 접점 I/O SmartSlot 카드(AP9613) 등 UIO 포트가 있는 APC UPS 관리 제품군에 2개의 건식 접점 입력과 1개의 릴레이 출력 인터페이스를 제공하는 UPS 관리 액세서리입니다.
1. AP9810 접점 액세서리를 네트워크카드 Universal I/O 단자에 연결합니다. (그림 2,3번)
2. 네트워크 카드에 접속 하여, Universal I/O 접점 상태를 확인합니다..
3. 출력접점 설정을 위해 ”Configuration -> Universal I/O -> Control Policy” 메뉴로 들어갑니다.
4. “Add Policy” 로 들어가서 출력접점을 동작시킬 Event를 선택합니다.
5. 출력접점 세부설정은”Configuration -> Universal I/O -> Output relay” 에서 할 수 있습니다.
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea