周波数インバータの上流にある漏電遮断器/FI サーキットブレーカが定期的にトリップする場合、どうしますか？
システムに接続不良、絶縁不良、または異常のあるデバイスがないか点検します。 周波数インバータの機能に起因するリーク電流に注意してください。(TI 800_000000003) タイプ A または AC の漏電遮断機は、保護装置として許可されていません。必要に応じて、AC/DC 感応型漏電遮断器タイプ B(+)（例: Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003)に取り替えてください。関連する規定および規格を遵守してください。 IT ネットワークでは、その機能に使用する周波数インバータのジャンパまたはディップスイッチを IT に挿入/接続する必要があります。これにより、内蔵電源フィルタが部分的に無効になり、リーク電流が減少します。その結果、EMC 干渉がフィルタリングされずに主電源に入る可能性があります。周波数インバータの操作説明書をご確認ください。