20210901 超基礎講座その７ 火災の拡大を防ぐ 防火区画と内装制限【84分】
メモ
・03:18　火災対策は予防と拡大防止の２つの視点から ・建物が壊れる要因は、物理的なもの、化学反応によるもの、腐朽がある。 ・一番大きいのは火災によるもの。 ・消防法と建築基準法のダブルで対策 ①未然予防、②早期発見、③拡大防止、④消火、⑤安全避難 ・試験には出ません。 13:20　拡大防止の主力＝防火区画（法26条、法36条） ・防火区画は建物を小さく区画する。 ・他の室に延焼させない。 ・大きく３つ。 面積区画、竪穴区画、異種用途区画、防火壁、防火床、界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁、渡り廊下・・・ 33:13　防火区画に用いる防火設備 ・４つだけ。 ・特定防火設備、防火設備、10分間防火設備、戸（準竪穴区画） ・２０分間防火設備（令137条の10）は出てこない。超基礎講座その５の〔防火設備の種類〕を理解してましょう。 39:35　常時閉鎖式防火戸と随時閉鎖 ・戸の大きさは３m2って決まっています。S48建設省告示2563号 ・感知器は２種類。煙感知、熱感知。 ・遮煙性能が必要なのは、竪穴区画、異種用途区画。S48建設省告示2564号 52:36　防火区画を貫通する配管・ダクトの対策 ・「準耐火構造の防火区画を貫通する場合」令112条20項,21項 ・隙間は不燃材料で埋める。管は不燃材料でつくる。 1:01:39　ここまでの振り返り 1:02:20　防火区画の周辺部対策 ・スパンドレル/接壁 ・防火壁（法26条,令113条,R元国交告197号） ・面積区画（法36条,令112条①,令112条16項,17項） 1:08:33　内装制限＝初期避難を支援（フラッシュオーバーを遅らせる） ・フラッシュオーバーとは？ ・木造火災室の温度変化を知ろう。 ・大事なのは天井と壁（上の方）です。 ・絵を描いてみよう！ ・不燃材料が求められる場合は？ 1:20:18　最後のまとめ　本日の振り返り