Quali sono i parametri raccomandati per la sostituzione della batteria?
La capacità della batteria (Ah) influenzerà direttamente il tempo di backup, ma rimarrà compatibile con l’UPS se gli altri parametri sono soddisfatti. Si prega di prestare attenzione ai parametri: – Le dimensioni devono essere 99 x 65 x 151 +/-2 mm, dotate di terminale T2 – la batteria deve essere inserita nello stesso posto – Batterie speciali UPS per applicazioni a scarica profonda; non usare mai batterie per auto – Tensione nominale: 12VDC; Tensione di carica fluttuante 13.6-13.8VDC o più ampia; Tensione di carica per uso ciclico 14.5-15.8VDC o più ampia – Massima corrente di scarica continua: minimo 40A – Corrente massima di carica: minimo 2A – Capacità minima raccomandata come le batterie da sostituire – Le temperature di lavoro devono essere adatte al vostro ambiente (considerare per applicazioni speciali nel deserto/artico) Suggerimento: Come può sembrare che ci siano molti parametri da controllare, in realtà c’è uno standard industriale comune per gli UPS e nella maggior parte dei casi chiedere le batterie UPS al tuo negozio locale sarà sufficiente.