Cosa fare quando l'interruttore differenziale RCD/FI a monte dell'inverter scatta regolarmente?
Controllare che nell'impianto non vi siano collegamenti errati, errori di isolamento o dispositivi difettosi. Prestare attenzione alle correnti di scarica funzionali dell'inverter (TI 800_000000003). L'uso di interruttori differenziali del tipo A o AC non è consentito per garantire la protezione elettrica. Adottare eventualmente un RCD di tipo B(+) sensibile a tutte le correnti (es. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Rispettare le norme e disposizioni applicabili nel caso specifico. In una rete IT, il ponticello o il DIP switch dell'inverter utilizzato per la funzione deve essere collegato/impostato su IT. Ciò provoca la parziale disattivazione del filtro di rete integrato e la riduzione delle correnti di scarica. Le interferenze EMC possono pertanto arrivare non filtrate nella rete. Osservare quanto riportato nelle istruzioni per l’uso dell'inverter.