Dans le cas où une platine support d’une bouche d’extraction est vissée, le point de contrôle “BE14 – Chaque bouche est démontable” est-il conforme ou non-conforme ?
Description : Question N°202206201625 | Publiée le : 20/06/2022 | Mise à jour le : sans objet
Le point BE14 est conforme si les bouches sont fixées par des vis suivant leur notice technique.
Dans le cas des bouches d”extraction Anjos :
L’avis technique indique : ” Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche d’extraction sur le mur ou le plafond en utilisant les 3 trous prévus à cet effet.”
La fiche technique de la bouche détaille les prescriptions du fabricant pour la mise en œuvre et notamment le vissage.
Aldes précise aussi la fixation par vis dans sa notice de montage.
Il est donc normal de constater des bouches vissées au support lors du contrôle. Le point BE14 est conforme à condition que les prescriptions du fabricant soient respectées.
Par exemple, le vissage de la bouche constaté sur la photo ci-dessous est non-conforme. il ne respecte pas les prescriptions qui indiquent de réaliser le vissage grâce aux 3 trous de diamètre 4mm prévus à cet effet.