Câblage des potentiomètre sur un relais temporisé RE7CV
Dans le cas d'utilisation de relais RE7CV avec des potentiomètres de réglage de la temporisation, il est nécessaire de connecter ces potentiomètres de la façon suivante :
pour le réglage du temps (tr) en phase Repos (contact 15/16 fermé) => câbler la résistance totale du potentiomètre entre Z1 et Z2.
Le curseur du potentiomètre est aussi à raccorder sur Z2.
pour le Réglage du temps (ta) en phase Travail (contact 15/18 fermé) => câbler la résistance totale du potentiomètre entre Z2 et Z3.
Le curseur du potentiomètre est aussi à raccorder sur Z2.
Les potentiomètres à utiliser pour les relais de type RE7 doivent avoir une résistance ohmique linéaire de 47 Kohms.
Ils ne sont pas commercialisés par Schneider.