J'ai des problèmes de condensation dans mes fenêtres. Est-ce qu'un ventilateur récupérateur de chaleur sera vraiment efficace ?
p><strong>Il ne fait aucun doute que vous avez besoin d'un VRC</strong>. Il n'éliminera peut-être pas complètement votre problème de condensation dans les fenêtres, car la condensation dans les fenêtres dépend aussi de la performance des fenêtres et peut parfois être causée par des rideaux qui créent une zone tampon plus froide et entraîne la formation de condensation. Mais du moins, un VRC vous aidera à <strong>contrôler le taux d'humidité relative</strong> dans la maison, ce qui réduira les risques de condensation, et surtout à <strong>améliorer la qualité de l'air intérieur</strong> en assurant un apport régulier en air neuf.<br><br>Assurez-vous que les conduits et l'appareil soient installés dans un <strong>espace chauffé</strong> pour conserver la chaleur à l'intérieur de l'enveloppe. Si des conduits doivent exceptionnellement passer par un espace non chauffé, assurez-vous qu'ils soient isolés. La norme Novoclimat exige une isolation minimale de R5,5, que vous auriez tout intérêt à surpasser.<br><br>En ce qui concerne votre crainte de <strong>pression négative</strong>, c'est une préoccupation très importante, surtout lorsqu'on utilise un poêle à bois, car une pression négative peut entraîner un refoulement de la fumée dans la maison. Quelques précisions toutefois à ce sujet :</p><ul><li>Le VRC devrait être installé de façon à extraire l'air vicié des salles de bain afin d'en récupérer la chaleur. Cette méthode d'extraction sera sans doute plus efficace que votre ventilateur d'extraction actuel, puisque le VRC compense l'air extrait par un apport équivalent en air neuf distribué dans les chambres et les aires de vie.</li><li>Le poêle est sans doute la principale préoccupation quand à la pression négative. Pour éviter un refoulement de fumée, assurez-vous d'avoir une porte étanche et, surtout, d'avoir une prise d'air extérieure reliée au foyer. Il est aussi recommandé d'avoir des détecteurs de monoxyde de carbone.</li><li>Finalement, pour la sécheuse et la hotte de poêle, les débits de vos appareils sont raisonnables et par conséquent les risques de créer une pression négative significative sont assez faibles. À titre de référence, la norme Novoclimat exige que la hotte de poêle ait un débit maximal de 600 CFM lorsqu'un appareil à combustible est présent dans la maison. La norme R2000, plus stricte, limite plutôt la hotte à 159 CFM. Les infiltrations d'air, présentes même si votre maison est très étanche, de même que votre VRC, compenseront aisément pour l'air extrait.</li></ul><p> </p><p><br>Malheureusement il m'est impossible de vous fournir le lien de la norme Novoclimat à titre de référence puisque cette norme est en révision depuis l'adoption du nouveau code du bâtiment. Mais voici<a href="http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/novoclimat/" rel="nofollow noopener" target="_blank"> le lien où vous pourrez trouver la norme une fois la révision terminée</a> (voir au bas de la page dans la section Publications).</p