کاربرد خازن در سیستم های توزیع انرژی چیست؟
به علت وجود بارهای سلفی در شبکه، بردار جریان از بردار ولتاژ عقب تر است (پس فاز نسبت به ولتاژ) و تنها قدرت مؤثر انتقال یافته مورد استفاده قرار می گیرد. کسینوس زاویه بین جریان و ولتاژ گیرنده توان، ضریب توان نامیده می شود. ضریب توان برابر با نسبت قدرت مؤثر به قدرت ظاهری مدار می باشد. اثرات نامطلوب ضریب توان پائین را می توان با به کارگیری خازن های با کیفیت اشنایدر الکتریک جبران نمود. بنابراین از خازن و بانک خازنی به منظور اصلاح ضریب توان در سیستم توزیع انرژی استفاده می شود. بانک های خازنی با ترکیب تعداد مناسب واحدهای خازنی و اتصال آن ها به صورت سری یا موازی، قدرت راکتیو مورد نظر را تولید می نمایند. واحدهای خازنی به منظور اصلاح ضریب قدرت در تأسیسات صنعتی به تعداد محدود با قدرت کلی 5-1 مگاوار به کار برده می شوند. در ردیف ولتاژهای فوق توزیع 132-63-20 کیلو ولت به منظور تولید قدرت راکتیو در ساعات پیک بار و جلوگیری از افت ولتاژ مجموعه واحدهای خازنی به تعداد بالا، با قدرت 20-10مگاوار، تحت عنوان بانک خازنی به کار برده می شوند. در ردیف ولتاژهای انتقال به منظور جبران قدرت راکتیو مصرفی خطوط انتقال انرژی در ساعات پر باری با قدرت 100-50 مگاوار به عنوان بانک خازنی سری به کار برده می شوند. همچنین واحدهای خازنی به منظور تفکیک هارمونی های بالای ظاهر شده در فرکانس 50 هرتز، در تأسیسات صنعتی نظیر مراکز تولیدی با قوس الکتریکی، تأسیسات مجهز به یکسوکننده های نوع تریستور و غیره، به عنوان فیلتر به کار برده می شوند. nn n