حداکثر زمان مجاز قطع اتصال کوتاه در کلیدهای مینیاتوری
یکی از مهمترین مشخصه های یک سیستم الکتریکی، قطع اتوماتیک یا خودکار مدار در زمان مجاز است. در صورت اتصال هادی با بدنه دستگاه الکتریکی و بدنه وسایل غیر الکتریکی مثل لوله ها، سیم ارت، هادی حفاظتی خنثی (PEN) و یا نول، قطع اتوماتیک مدار در زمان مجاز الزامی است. nn حداکثر زمان مجاز قطع در صورت بروز اتصال کوتاه در این موارد به صورت زیر است: nn nt در صورتی که سیستم توزیع نیرو از نوع TN باشد و ولتاژ نامی در حدود 120 تا 230 ولت باشد، حداکثر زمان مجاز قطع برای مدارهای نهایی با کلید مینیاتوری تا 32 آمپر، 0.4 ثانیه و برای مدارهای توزیع غیر نهایی یا به عبارتی تابلوهای میانی که ولتاژ آن ها پایین تر است، 5 ثانیه مقرر شده است. nt در صورتی که سیستم نیرو از نوع TT باشد قوانین در این زمینه کمی سختگیرانه تر بوده و در ولتاژ نامی در حدود 120 تا 230 ولت، حداکثر مجاز زمان قطع برای مدارهای نهایی با کلید حفاظتی یا کلید مینیاتوری تا 32 آمپر، 0.2 ثانیه و برای مدارهای توزیع غیر نهایی یا به عبارتی تابلوهای میانی که ولتاژ آن ها پایین تر است، 1 ثانیه مقرر شده است. nt لازم به ذکر است سیستم نیروی برق فشار ضعیف در ایران از نوع TN است. n n