من زمانی که میخواهم برنامه را روی PLCآپلود کنم خطا ورودی وخروجی رو می ده وضمنا خواستم بدونم حتما انتهای ماژول باید بسته بشه ممنون از لطفا شما
سلام این خطا زمانی که I/O Table and Unit Setup تعریف نشده باشد ایجاد می شود. برای رفع این مشکل 2 راه پیشنهاد می شود: 1- شما می توانید شناسایی اتوماتیک سخت افزار انجام دهید. 2- در هنگام دانلود برنامه داخل PLC تیک مربوط به I/O Table و Special Unit Setup را بردارید . بله حتما ماژول End Cover لازم می باشد. موفق باشید