Was bedeutet 2-Draht- bzw. 3-Draht-Technik beim Bewegungsschalter?
2-Draht: Die Phase(L) und der Lampendraht werden angeschlossen; schaltbare Lasten: nur Glühlampen und 230V Halogenlampen; min./max.Last 40-400W. Diese Geräte sind geeignet, um einen Wechselschalter zu ersetzen. 3-Draht: Die Phase(L), der Nullleiter und der Lampendraht müssen angeschlossen werden (Wichtig: kein Schutzleiter); schaltbare Lasten: ohmsche und induktive Lasten sind möglich, min. Last 40W beachten.