Wie kann eine Verriegelung von 3 Leistungsschaltern realisiert werden ?
Die Verriegelung von 3 Leistungsschaltern kann nur mit dem Masterpact NW über Bowdenzüge realisiert werden.
Maximaler Abstand: 1000 mm zwischen den Befestigungsebenen (vertikale oder horizontale Anordnung, Biegeradius 100 mm).
Diese Verriegelung kann ausgeführt werden für:
2 Netze + 1 Ersatznetz.
2 Netze + 1 Kuppelschalter.
3 Netze, immer nur 1 Gerät in Betrieb