Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Hochbau
Handlungsfeld: Raumluftqualität
Ausschreibungskriterium: Aussenluft-Volumenstrom
Allgemein: Es wird beurteilt, wie weit während der Nutzungszeit der hygienisch angemessene Luftaustausch gewährleistet ist. Das Lüftungskonzept soll zu einer angemessenen Raumluftqualität mit bedarfsgeführten Luftvolumenströmen und tiefen CO2-Werten führen. Die Luftvolumenströme basieren auf der Personenbelegung und sind so ausgelegt, dass mit dem Luftstrom während der Nutzungszeit auch die Gebäudeemissionen (für schadstoffarme Gebäude) abgeführt werden. Grundlage für die Beurteilung der Luftmengen ist die Einhaltung der in den Normen Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 382/1:2014 und SIA 382/5:2021 «Mechanische Lüftung im Wohnbereich» oder im Arbeitsgesetz geforderten Luftmengen oder CO2-Pegel. Als Basis dient das Nutzungs- und Lüftungskonzept mit entsprechender schriftlicher Dokumentation. Auslegung der Luftmengen und nachzuweisende Räume: Entsprechend der Luftführung in den Nutzungseinheiten und in den einzelnen Räumen müssen die Luftvolumenströme der Hauptnutzungsräume ausgewiesen werden. Dies beinhaltet auch eine Grundlüftung für die Abführung der Schadstoffe aus Baumaterialien und Ausstattungen. Die Luftmengen für die jeweiligen Nutzungen müssen explizit nachgewiesen werden. Die Anforderungen an die Raumluftqualität entsprechen dabei mindestens der Klasse RAL 3 gemäss Norm SIA 382/1 (Raumluft mit mässiger Luftqualität). Die Auslegung muss gemäss Norm SIA 382/1 und SIA 382/5 erfolgen. Für Verwaltung und Bildungsbauten besteht die Möglichkeit, den Nachweis über die gewährleistete Luftqualität in den Nutzungszonen gemäss SIA 382/1 zu erbringen. Es wird ein Konzept und die Auslegung mit dem klaren Nachweis der Einhaltung der jeweiligen Luftqualitätsstufen erwartet. Basis für die Nutzungsbedingungen bildet das Merkblatt SIA 2024:2022 «Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik». Unterschieden werden Lüftungen, die nach den Vorgaben von Minergie realisiert werden, und natürliche Lüftungen:
NACHWEIS BEI MECHANISCHER LÜFTUNG: Der Nachweis kann bei einer mechanischen Lüftung auf drei Arten erfolgen: Über die erreichten CO2-Konzentrationen (RAL 1-3 respektive CO2-Gehalt in ppm), über eine mit Minergie kompatible Lösung oder über die geplanten Luftvolumenströme. Die Grenzwerte und Punkteverteilung sind im Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)-Hilfstool festgelegt. Beim Nachweis nach Minergie wird auf die Lüftungslösungen verwiesen, die in den aktuellen Vorgaben von Minergie aufgeführt sind. Die Beurteilung basiert auf der zu erwartenden Sicherstellung der gewünschten Luftqualität und des Komforts.
NACHWEIS BEI NATÜRLICHER LÜFTUNG: Beurteilt werden fünf Anforderungen, die je nach Erfüllungsgrad bewertet werden. In lärmbelasteten Lagen ist zudem der Nachweis erforderlich, dass die gesetzlichen Vorgaben der Lärmschutz-Verordnung (LSV) eingehalten werden. Anforderung 1 – Lüftungsöffnungen: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn die Grösse und Anordnung der Lüftungsöffnungen (zum Beispiel Fenster) die Anforderungen der Norm SIA 180, Ziff. 5.2.3.4 einhalten. Anforderung 2 – Abluftanlagen: Wohnen: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn die Abluftanlage eine Regelung (CO2 oder Feuchte) und eine zusätzliche Steuerung über Lichtschalter und/oder Zeitschaltuhr aufweist. Wenn alle Nassräume und die Küchen an der Aussenfassade liegen und über eine Fensterlüftung verfügen, dann gilt die Anforderung als erfüllt. Verwaltung und Bildungsbauten: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn die Abluftanlage eine Steuerung über Lichtschalter und Zeitschaltuhr aufweist. Sind Duschanlagen vorhanden, gilt die Anforderung als erfüllt, wenn eine Feuchteregelung oder eine Regelung mit genügender Nachlaufzeit realisiert wird. Wenn alle WC-Anlagen an der Aussenfassade liegen, über eine Fensterlüftung verfügen und keine Duschen vorhanden sind, dann gilt die Anforderung als erfüllt. Anforderung 3 – Nachströmvorrichtungen: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn Nachströmvorrichtungen geeignete Luftvolumenströme pro Raum ermöglichen, auf einen adäquaten Druckverlust dimensioniert sind, Zuglufterscheinungen vermeiden und mit Elementen zur Sturmsicherung ausgerüstet sind. Falls das gewählte Lüftungskonzept keine Nachströmvorrichtungen benötigt, um die geforderten Luftmengen sicherzustellen (zum Beispiel Bauschadenfreiheit), gilt diese Anforderung als erfüllt. Anforderung 4 – Nutzungsvereinbarung: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn eine Nutzungsvereinbarung und Informationen zur korrekten Nutzung vorhanden sind. Anforderung 5 – Kochstellenabluft (Wohnen): Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn Kochstellen mit Ablufthauben mit einer Steuerung der Nachströmung ausgerüstet sind. Alle anderen Lösungen gelten als nicht erfüllt. Anforderung 5 – CO2-Messstellen (Verwaltung und Bildungsbauten): Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn Messgeräte zur Visualisierung der Luftqualität (mindestens CO2) in den Räumen mit längerem Aufenthalt eingesetzt werden. Dies soll das optimale Lüftungsverhalten begünstigen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool 141):
0.33 - 0.66 Punkte
Ambitionsniveau Gute Praxis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool 141):
1 - 1.33 Punkte
Ambitionsniveau Vorbild: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool 141):
1.66 - 2 Punkte
Nachweise: Das SNBS-Hilfstool 141 muss zwingend ausgefüllt werden. Zudem werden je nach Lösung folgende Dokumente erwartet:
− Ein Lüftungskonzept, das unabhängig von der technischen Lösung zeigt, wie die geforderte Raumluftqualität eingehalten wird. Es sind auch die Luftströme innerhalb der Nutzungseinheit aufzuzeigen.
− Lüftungsbeschrieb mit Luftmengenbilanzierung unter Berücksichtigung von Ausseneinflüssen (Lärm, Luftqualität, Radon), Raumgeometrie (Lage, Grösse, Nutzung), Geräten, Art und Betrieb der Anlagen etc.
− Bei Abluftanlagen: Minergie-Formular «Nachweis für Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung»
− Berechnungsgrundlagen mit Nachweis
− Prinzip- und Strangschema
− Grundrisspläne (oder Raumbuch) mit Nutzung und Luftmengen sowie Aussenluftfassung, Fortluftöffnungen, Luftverteilung sowie Zuluft-, Abluft- und Überströmdurchlässe
− Datenblätter der Komponenten, sobald vorhanden
− Komponenten, die für Funktion, Hygiene und Komfort relevant sind, müssen dokumentiert werden (Datenblätter mit Angaben zu Luftvolumenströmen, Förderdruck respektive Druckverlust, Energieeffizienz, Schall, Filterung, Empfindlichkeit des Luftstroms, Reinigbarkeit, allfällige Feuchterückgewinnung). Diese sind insbesondere:
- Aussenluftdurchlässe (ALD)
- Einzelraumlüftungsgeräte
- Überströmdurchlässe
- Verbundlüfter
- Wohnungslüftungsgeräte
Als Nachweis in provisorische Zertifizierung (PZ) und definitive Zertifizierung (DZ) kann die Bestätigung der Minergie- Zertifizierung (provisorisches und definitives Zertifikat) eingereicht werden.
Vorprüfung (Vorstudien)
− Vorgaben
Nachweis PZ (Vorprojekt)
− SNBS-Hilfstool
− Nachvollziehbare Berechnungen mit Plänen (vergleiche Aufzählung oben)
Nachweis DZ (Bauabschluss)
− Aktualisiertes SNBS-Hilfstool
− Detaillierte, nachvollziehbare Berechnung mit Detailplänen und Informationen zu den Komponenten (vergleiche Aufzählung oben)