Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Hochbau
Handlungsfeld: Energiemonitoring
Ausschreibungskriterium: Messkonzept Energiemonitoring
Allgemein: Für ein erfolgreiches Energiemonitoring muss bereits in der Projektierungsphase definiert werden, was gemessen werden soll. Dazu wird ein Messkonzept erstellt, das Angaben zu den gemessenen Energieflüssen, der Art der Messdatenspeicherung und Visualisierung sowie zu den verantwortlichen Personen für die Auswertung der Messergebnisse enthält. Für ein aussagekräftiges Energiemonitoring müssen mindestens folgende Energieflüsse separat gemessen werden:
1. Endenergie für Raumwärme und Warmwasser pro Heizsystem. Zähler für den/die Wärmeerzeuger.
2. Separate Messung für Warmwasser-Elektroeinsatz, falls dieser regelmässig gebraucht wird (zum Beispiel für Legionellenschutz oder Photovoltaik (PV)-Optimierung).
3. Elektrizität ohne Wärmeerzeugung pro Gebäudekategorie (Allgemeinstrom, für Wohnen, für Büroflächen etc.); Zähler pro Gebäudekategorie.
4. Gebäudeeigene Energieproduktion (Photovoltaik, Solarthermie, WKK); Zähler nach dem Wechselrichter bei PV-Anlagen beziehungsweise nach einer WKK-Anlage.
5. Kühlung/Klimatisierung bei Zweckbauten (falls vorhanden)
a. Stromzähler für Rückkühler, Kühltürme usw.
b. Stromzähler für Kältemaschine(n) inklusive Hilfsenergie für Pumpen und Regelung
Zusätzlich werden folgende Messungen empfohlen:
6. Nutzenergie für Heizwärme.
7. Nutzenergie für der Warmwasser (kalorische Messung pro Wärmeerzeuger)
Werden noch weitere Messungen durchgeführt, ergibt sich eine bessere Basis für die Fehlererkennung und Betriebsoptimierung. Folgende Messungen werden je nach vorhandener Gebäudeausstattung empfohlen:
8. Temperatursensoren (Speicher, Vorlauf und Rücklauf), speziell bei einem Monitoring ohne Wärmemessungen, um Aussagen zur Effizienz der Wärmepumpe und Speicherverluste machen zu können.
9. Messung pro Wohnungseinheit (ist je nach Elektrizitätswerk und/oder im Falle eines Zusammenschlusses Eigenverbrauch (ZEV) einfach erhältlich
10. Separate Messung der Ladestationen für Elektromobile
11. Messung des Stromverbrauchs der Lüftungsanlage
12. Raumtemperaturen
13. Beim Einsatz eines Batteriespeichers wird empfohlen, sowohl den PV-Nettoertrag (nutzbare Energie nach dem Speicher) als auch den PV-Bruttoertrag (Gesamthaft produzierte Energie vor dem Speicher) zu erfassen, um die Effizienz der Batterie beurteilen zu können.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökologische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Summe der Punkte
Umsetzung der Energiemessungen 1–5 (= Mindestanforderungen):
3 Punkte
Ambitionsniveau Gute Praxis: Summe der Punkte
Umsetzung der Energiemessungen 1–5 (= Mindestanforderungen) & Umsetzung der zusätzlich empfohlenen Messungen 6–7:
3.75 Punkte
Ambitionsniveau Vorbild: Summe der Punkte
Umsetzung der Energiemessungen 1–5 (= Mindestanforderungen) & Umsetzung der zusätzlich empfohlenen Messungen 6–7 & Umsetzung von mindestens 3 Zusatzmessungen aus 8–13:
4.5 Punkte
Nachweise: Das Messkonzept kann mit dem SNBS-Hilfstool 334 «Energiemonitoring» erstellt werden, sofern keine eigene Praxis zur Erstellung solcher Dokumente besteht. Es enthält Angaben zu den gemessenen Energieflüssen, der Art der Messdatenspeicherung und Visualisierung sowie zu den verantwortlichen Personen für die Auswertung der Messergebnisse.
In der Minergie-Anwendungshilfe sind zahlreiche Beispiele für Messstellenschemen zu finden, die als Grundlage für den Messstellenplan verwendet werden können.
Nachweis provisorische Zertifizierung (PZ) (Vorprojekt)
− Messkonzept (vergleiche SNBS-Hilfstool)
− Messstellenplan, in dem alle Messstellen eingezeichnet sowie Art und Typ der Messstellen definiert sind
Nachweis definitive Zertifizierung (DZ) (Bauabschluss)
− Aktualisiertes Messkonzept (vergleiche SNBS-Hilfstool)
− Nachweis Umsetzung Messkonzept: Dokumentation Installation Messeinrichtungen mit Fotodokumentation oder Inbetriebnahmeprotokollen