Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Hochbau
Handlungsfeld: Treibhausgasemissionen Betrieb
Ausschreibungskriterium: Treibhausgasemissionen Betrieb
Allgemein: Für die Berechnung der Emissionen müssen die in Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK), festgelegten Emissionskoeffizienten verwendet werden.
− Für Elektrizität wird generell der Wert für «CH-Verbrauchermix» eingesetzt.
− Von der vor Ort produzierten Elektrizität wird der Eigenverbrauch und 40 % des ins Netz eingespeisten Elektrizität angerechnet.
− Für Fernwärme werden vier Kategorien unterschieden, die sich durch den Anteil fossiler Energieträger unterscheiden: ≤25 %, ≤50 %, ≤75 % und >75 %. Der für das Projekt gültige Produktionsmix Fernwärme muss mit Nachweis belegt werden.
Der Energiebedarf und die daraus berechneten Treibhausgasemissionen müssen für die folgenden Verwendungszwecke separat berechnet werden:
− Wärme für Raumheizung (Norm Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 380/1:2016 «Heizwärmebedarf», Norm SIA 382/2:2011 «Klimatisierte Gebäude – Leistungs- und Energiebedarf»)
− Wärme für Warmwasser (Norm SIA 385/2:2015 «Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden - Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung»)
− Lüftung (Norm SIA 382/2)
− Kühlung, Be- und Entfeuchtung (Norm SIA 382/2)
− Beleuchtung (Norm SIA 387/4:2017 «Elektrizität in Gebäuden–Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen»)
− Geräte (Merkblatt SIA 2056:2019 «Elektrizität in Gebäuden–Energie- und Leistungsbedarf»)
− Allgemeine Gebäudetechnik (Merkblatt SIA 2056)
Falls noch keine Berechnungen für Warmwasser, Lüftung, Beleuchtung und Geräte vorliegen, können für deren Nutzenergiebedarf die Berechnungsresultate gemäss GEAK, Version 2.1.0 oder der spezifische Standardwert (Erneuerungen: Wert für Bestand) gemäss Merkblatt SIA 2024:2021 «Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik» eingesetzt werden. Tiefere Werte als die Standardwerte gemäss GEAK beziehungsweise Merkblatt SIA 2024 dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich effizientere Anlagen beziehungsweise Geräte eingesetzt werden.
Für alle Nutzungskategorien für Neubau und Erneuerung sind die gleichen Werte gültig. 
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökologische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)-Hilfstool). Die Bewertung erfolgt in halben Noten:
7.5 kg/m2
Ambitionsniveau Gute Praxis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool). Die Bewertung erfolgt in halben Noten:
5 kg/m2
Ambitionsniveau Vorbild: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool). Die Bewertung erfolgt in halben Noten:
2.5 kg/m2
Nachweise: Mischnutzungen müssen nach den effektiven Nutzungstypen erfasst werden.
Vorprüfung (Vorstudien)
− Energieversorgungskonzept
Nachweis provisorische Zertifizierung (PZ) (Vorprojekt)
− SNBS-Hilfstool Energie und Treibhausgasemissionen (THGE)
− Nachweisformulare von GEAK oder Minergie
− Nachvollziehbare Bedarfsberechnung für die einzelnen Verwendungszwecke mit Anlageschemata/-plänen
Nachweis definitive Zertifizierung (DZ) (Bauabschluss)
− Revidierte Dokumente aus PZ
− Datenblätter und Werkverträge respektive Rechnungen von Geräten und Leuchten