Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Areal
Handlungsfeld: Treibhausgasemissionen Betrieb
Ausschreibungskriterium: Treibhausgasemissionen Betrieb
Allgemein: Für das Areal wird ein Gesamtwert der Treibhausgasemissionen (THGE) für den Betrieb berechnet. Das geschieht nach folgender Methode:
− Berechnung der THGE/m2 Energiebezugsfläche (EBF) a je Etappe und Nutzung
− Berechnung der THGE/m2 EBF a je Etappe durch Mischrechnung der Nutzungen, Eingabe des Wertes je Etappe gemäss Ablaufplan über den Transformationspfad
− Berechnung der THGE/m2 EBF a für das gesamte Areal durch Mischrechnung der Etappen
Für die Berechnung der Emissionen müssen die in Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK), festgelegten Emissionskoeffizienten verwendet werden.
− Für Elektrizität wird generell der Wert für «CH-Verbrauchermix» eingesetzt.
− Von der vor Ort produzierten Elektrizität wird der Eigenverbrauch und 40 % des ins Netz eingespeisten Elektrizität angerechnet.
− Für Fernwärme werden vier Kategorien unterschieden, die sich durch den Anteil fossiler Energieträger unterscheiden: ≤25 %, ≤50 %, ≤75 % und >75 %. Der für das Projekt gültige Produktionsmix Fernwärme muss mit Nachweis belegt werden.
Der Energiebedarf und die daraus berechneten Treibhausgasemissionen müssen für die folgenden Verwendungszwecke separat berechnet werden:
− Wärme für Raumheizung (Norm Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 380/1:2016 «Heizwärmebedarf», Norm SIA 382/2:2011 «Klimatisierte Gebäude – Leistungs- und Energiebedarf»)
− Wärme für Warmwasser (Norm SIA 385/2:2015 «Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden - Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung»)
− Lüftung (Norm SIA 382/2)
− Kühlung, Be- und Entfeuchtung (Norm SIA 382/2)
− Beleuchtung (Norm SIA 387/4:2017 «Elektrizität in Gebäuden–Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen»)
− Geräte (Merkblatt SIA 2056:2017 «Elektrizität in Gebäuden–Energie- und Leistungsbedarf»)
− Allgemeine Gebäudetechnik (Merkblatt SIA 2056)
Falls noch keine Berechnungen für Warmwasser, Lüftung, Beleuchtung und Geräte vorliegen, können für deren Nutzenergiebedarf die Berechnungsresultate gemäss GEAK, Version 2.1.0 oder der spezifische Standardwert (Erneuerungen: Wert für Bestand) gemäss Merkblatt SIA 2024:2021 «Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik» eingesetzt werden. Tiefere Werte als die Standardwerte gemäss GEAK beziehungsweise Merkblatt SIA 2024 dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich effizientere Anlagen beziehungsweise Geräte eingesetzt werden.
Für alle Nutzungskategorien für Neubau und Erneuerung sind die gleichen Werte gültig.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökologische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)-Hilfstool). Die Bewertung erfolgt in halben Noten:
>5.0-7.5 kg CO2/m²a
Ambitionsniveau Gute Praxis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool). Die Bewertung erfolgt in halben Noten:
>2.5-5.0 kg CO2/m²a
Ambitionsniveau Vorbild: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im SNBS-Hilfstool). Die Bewertung erfolgt in halben Noten:
≤2.5 kg CO2/m²a
Nachweise: Nachweis Vorzertifizierung (VZ)
− Energiekonzept mit Angaben zu Energieverbräuchen und Energiemix
− SNBS-Hilfstool «Energie und Treibhausgasemissionen»
− Nachvollziehbare Bedarfsberechnungen der einzelnen Verwendungszwecke mit Anlageschemata, -plänen.
− Ablaufplan mit Angaben zur Etappierung
Nachweis Definitive Zertifizierung (DZ)
− Revidierte Dokumente aus Provisorische Zertifizierung (PZ)
− Nachvollziehbare Bedarfsberechnungen der einzelnen Verwendungszwecke mit Plänen