Katalog: Construction_Buildings
Handlungsfeld: Energiebedarf Betrieb
Kriterium: Gesamtenergiebedarf Betrieb
Allgemein: Der Energiebedarf umfasst folgende Anwendungszwecke:
− Wärme (Norm Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 380/1:2016 «Heizwärmebedarf», Norm SIA 382/2:2011 «Klimatisierte Gebäude – Leistungs- und Energiebedarf»); − Lüftung (Norm SIA 382/2:2011 «Klimatisierte Gebäude – Leistungs- und Energiebedarf); − Kühlung, Be- und Entfeuchtung (Norm SIA 382/2); − Beleuchtung (Norm SIA 387/4:2017 «Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen»); − Geräte (Merkblatt SIA 2056:2019 «Elektrizität in Gebäuden – Energie- und Leistungsbedarf»); − Allgemeine Gebäudetechnik (Merkblatt SIA 2056). Für die Berechnungen werden die einschlägigen Programme verwendet. Bei bestehenden Gebäuden und bei Erneuerungen kann auf gemessene Verbräuche nach Merkblatt SIA 2031:2009 «Energieausweis für Gebäude» respektive der Zuteilung in die entsprechende Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)-Klasse bezüglich der «Effizienz Gesamtenergie» zurückgegriffen werden. Falls noch keine Berechnungen für Lüftung, Beleuchtung und Geräte vorliegen, kann für deren Nutzenergiebedarf der spezifische Standardwert (Erneuerungen: Wert für Bestand) gemäss Merkblatt SIA 2024:2021 «Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik» eingesetzt werden. Tiefere Werte als die Standardwerte gemäss Merkblatt SIA 2024 dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich effizientere Anlagen beziehungsweise Geräte eingesetzt werden. Es gelten die Vorgaben gemäss Minergie (siehe «Produktreglement zu den Gebäudestandards Minergie/Minergie-P/Minergie A», aktuelle Version). Zur Nachweisführung wird der Online-Minergie-Nachweis oder der GEAK verwendet. Für die Bewertung steht ein Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)-Hilfstool zur Verfügung. Eigenstromerzeugung: Minergie plant die Einführung einer erhöhten Anforderung an die Eigenstromerzeugung von 20 W/m2 Energiebezugsfläche (EBF). Aufgrund eines Entscheids der Gebäudeversicherung Zürich zu einem Projekt mit Photovoltaik (PV)-Fassaden wurde die Einführung jedoch zurückgestellt. Eine mögliche Einführung der Anforderung bei Minergie wird per 01.01.2025 erwartet. SNBS sisitiert die Einführung entsprechender Anforderungen für Noten ≥ 5.0 ebenfalls. Für Neubauten gelten bis auf weiteres die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn)-Anforderungen.
NEUBAUTEN:
Die Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)-Beurteilung orientiert sich bei Neubauten an folgenden Kategorien:
2: schlechter; 3: MuKEn 2008;  4: MuKEn 2014; 5: Minergie Neubau; 5.5: Minergie-P/-A Neubau
Falls keine Minergie-Zertifizierung vorliegt, muss trotzdem ein Minergie-Nachweis erstellt werden. Je nach Bewertungsstufe müssen folgende Nachweise erbracht werden:
Kennwert: Minergie-Kennzahl in kWh/m2; Anwendungsfall: Minergie /-A /-P
Kennwert: Heizwärmebedarf in kWh/m2; Anwendungsfall: MuKEn 2008/14, Minergie/-A /-P
Kennwert: Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung nach MuKEn 2014; ANwendungsfall: MuKEn 2008/14, Minergie/-A /-P
Kennwert: Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung nach Minergie; Anwendungsfall: sistiert
Kennwert: Höchstanteil fossiler Energie nach Minergie; Anwendungsfall: MuKEn 2008/14, Minergie/-A /-P
ERNEUERUNGEN:
Die SNBS-Beurteilung orientiert sich bei Erneuerungen an folgenden Kategorien:
1: GEAK-Kl. F / G; 2: GEAK-Kl. E; 3: GEAK-Kl. D;  4: GEAK-Kl. C; 5: MinergieErneuerung GEAK-Kl. B; 5.5: Minergie-P/-A Erneuerung GEAK-Kl. A
Falls keine Minergie-Zertifizierung vorliegt, muss ein Systemnachweis oder ein GEAK-Nachweis erstellt werden. Ein Einzelbauteilnachweis genügt nicht. Beurteilt wird entweder die Konformität mit den Minergie-Anforderungen oder dann die GEAK-Klasse der «Effizienz Gesamtenergie». Je nach Bewertungsstufe müssen folgende Nachweise erbracht werden:
Kennwert: Minergie-Kennzahl in kWh/m2; Anwendungsfall: Minergie /-A /-P
Kennwert: GEAK-Klasse Effizienz Gesamtenergie; Anwendungsfall: GEAK
Kennwert: Heizwärmebedarf in kWh/m2; ANwendungsfall: MuKEn 2008/14, Minergie/-A /-P
Kennwert: Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung nach Minergie (Erneuerung); Anwendungsfall: sistiert
Kennwert: Höchstanteil fossiler Energie nach Minergie; Anwendungsfall: Minergie/-A /-P, GEAK-Kl. A, B, C
Wohnen / Verwaltung: Gewerbe/Retail: Erdgeschossnutzungen werden in den Tools von Minergie gemäss ihrer entsprechenden Nutzungskategorie beurteilt. 
Bildungsbauten: Gemäss Gebäudekategorien Minergie
Ambitionsniveau Basis: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im Hilfstool). Es wird in halben Noten bewertet.
4 Punkte
Ambitionsniveau Good Practice: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im Hilfstool). Es wird in halben Noten bewertet.
5 Punkte
Ambitionsniveau Vorbild: Das Kriterium wird entsprechend dem erreichten Wert bewertet (siehe Skalierung im Hilfstool). Es wird in halben Noten bewertet.
5.5 Punkte