Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen einhält, die wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.
SN / EN / SIA-Normen.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz.
Lufthygiene während der Bauphase.
Lärmschutz während der Bauphase.
Erschütterungsminimierung während der Bauphase.
Konformität für CO2 Booster-Anlage.
Konformität für CO2 Booster-Anlage.
Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
Produktedatenblätter der Hersteller.
Liste der Lieferanten und Bezugsquellen für die wichtigsten Materialien.
Der Anbieter verpflichtet sich, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungs- bedingungen des Auftraggebers zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.
Es liegt ein Bericht Altlasten für den Rückbau Haus A / L vor.
Der Unternehmer hat sich über die genaue Lage zu informieren und Sicherungsmassnahmen zu treffen.
Erschütterungs- und Lärmemissionen. Lärmentwicklungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Maschinen und Geräte sind mit Schalldämpfern zu versehen. Die vorgeschriebenen Grenzwerte gemäss Lärmschutzverordnung sind einzuhalten. Bei sämtlichen Arbeiten, insbesondere bei Demontage-/ Abbrucharbeiten und Montagearbeiten sind die Arbeiten mit grösstmöglicher Schonung und unter Einsatz der modernsten technischen Mittel vorzunehmen (Betonabbruch z.B. allein mittels hydraulischem Beissgerät; Kern- statt Schlagbohrungen, etc.). Es ist immer die lärmärmste Baumethode anzuwenden.
Erschütterungs- und Lärmemissionen. Lärmentwicklungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Maschinen und Geräte sind mit Schalldämpfern zu versehen. Die vorgeschriebenen Grenzwerte gemäss Lärmschutzverordnung sind einzuhalten. Bei sämtlichen Arbeiten, insbesondere bei Demontage-/ Abbrucharbeiten und Montagearbeiten sind die Arbeiten mit grösstmöglicher Schonung und unter Einsatz der modernsten technischen Mittel vorzunehmen (Betonabbruch z.B. allein mittels hydraulischem Beissgerät; Kern- statt Schlagbohrungen, etc.). Es ist immer die lärmärmste Baumethode anzuwenden.
Müssen trotzdem lärmintensive Arbeiten ausgeführt werden, sind diese nur in Absprache mit der Bauleitung, etappiert und im definierten Zeitfenster auszuführen (z.B. 2 h am Vormittag, 2 h am Nachmittag).
Gemäss Baulärm-Richtlinie orientiert sich der anerkannte Stand der Technik an den Umweltkriterien aktueller EU-Richtlinien. Bei Baumaschinen sind dies die zulässigen Geräuschemmissionen gemäss der Richtlinie 2000/14/EG samt nachfolgenden Änderungen. Mit der Maschinenlärmverordnung (MaLV, SR 814.412.2) ist erwähnte EU-Richtlinie im Juli 2007 in Schweizer Recht übernommen worden. Unter Ziffer 12 des Anhangs 1 der MaLV finden sich die zulässigen Emmissionsgrenzwerte, welche gleichermassen auch den Stand der Technik beschreiben.
Gemäss Baulärm-Richtlinie orientiert sich der anerkannte Stand der Technik an den Umweltkriterien aktueller EU-Richtlinien. Bei Baumaschinen sind dies die zulässigen Geräuschemmissionen gemäss der Richtlinie 2000/14/EG samt nachfolgenden Änderungen. Mit der Maschinenlärmverordnung (MaLV, SR 814.412.2) ist erwähnte EU-Richtlinie im Juli 2007 in Schweizer Recht übernommen worden. Unter Ziffer 12 des Anhangs 1 der MaLV finden sich die zulässigen Emmissionsgrenzwerte, welche gleichermassen auch den Stand der Technik beschreiben.
Dem bestehenden schützenswerten Baumbestand ist Sorge zu tragen.
Die Benutzer sind für eine fachgerechte Bedienung insbesondere das Verhindern von auslaufendem Wasser und das abendliche Abstellen an den bauseitigen Zapfstellen verantwortlich.
Alle Baustellenabwässer sind nach den folgenden Vorgaben zu behandeln und abzuleiten.
Alle Baustellenabwässer sind nach den folgenden Vorgaben zu behandeln und abzuleiten. - Norm SIA 431 „Entwässerung von Baustellen“ (SN 509 431).
Verunreinigungen der Anlage durch wassergefährdende Stoffe sind umgehend der Bauleitung zu melden.
Zusammen mit dem Angebot haben folgende Anbieter ein anbieterspezifisches Baustellen- Abwasserkonzept einzureichen, das aufzeigt, wie die obigen Auflagen und jene aus den genannten Richtlinien umgesetzt werden: Unternehmer der Baugrube (Baugrube, Baugrubensicherungen), Baumeister, Rückbauunternehmer, Erschliessung Werkleitungen, Hartbeton- und Unterlagsboden- unternehmer sowie Gipser.
Entsorgungskonzepte. 110 Grundsatz. Die beauftragten Anbieter haben grundsätzlich das durch ihre Arbeit anfallende Abfallmaterial selber fachgerecht zu entsorgen. Alle Verpackungs-, Inventar-, Rest- und Installationsmaterialien sind vom Anbieter zurückzunehmen und vorschriftsgemäss weiter zu verwerten oder der korrekten Entsorgung zuzuführen.
Entsorgungskonzepte. 110 Grundsatz. Die beauftragten Anbieter haben grundsätzlich das durch ihre Arbeit anfallende Abfallmaterial selber fachgerecht zu entsorgen. Alle Verpackungs-, Inventar-, Rest- und Installationsmaterialien sind vom Anbieter zurückzunehmen und vorschriftsgemäss weiter zu verwerten oder der korrekten Entsorgung zuzuführen.
Für die Ausführung während der Bauarbeiten wird auf folgende Vorschriften hingewiesen:
Zusammen mit dem Angebot haben folgende Anbieter ein anbieterspezifisches Materialbewirtschaftungskonzept einzureichen: Schadstoffsanierungsunternehmer, Rückbauunternehmer, Unternehmer der Baugrube (Baugrube, Baugrubensicherung), Baumeister, Erschliessung Werkleitungen.
Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Spätestens vor Baubeginn hat das berücksichtigte Unternehmen mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter die Massnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes schriftlich zu vereinbaren.
Luftreinhalteverordnung, insbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen".
Lärmschutzverordnung.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen.
Verordnung über den Schutz der Gewässer von wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF).
Umweltrelevante Weisungen gemäss Art. 540 (BB)
Zur Produktewahl wird auf nachhaltiges Bauen aufmerksam gemacht. Bei der Materialisierung wird auf die Verwendung und Einsetzung von Minergie-Eco-Produkten geachtet und wo sinnvoll auch gefordert. Sind Produkte freigestellt, sind die zu wählen, die nach dem Stand der Erkenntnis die Umwelt (Boden, Luft, Wasser, Biosphäre) am wenigsten belasten und die Erreichung der Minergie-Eco-Produkte möglichst erfüllen. Dabei ist der gesamte Lebenszyklus der Produkte vom Rohstoff über die Fabrikation bis zur Entsorgung zu betrachten.
Zur Produktewahl wird auf nachhaltiges Bauen aufmerksam gemacht. Bei der Materialisierung wird auf die Verwendung und Einsetzung von Minergie-Eco-Produkten geachtet und wo sinnvoll auch gefordert. Sind Produkte freigestellt, sind die zu wählen, die nach dem Stand der Erkenntnis die Umwelt (Boden, Luft, Wasser, Biosphäre) am wenigsten belasten und die Erreichung der Minergie-Eco-Produkte möglichst erfüllen. Dabei ist der gesamte Lebenszyklus der Produkte vom Rohstoff über die Fabrikation bis zur Entsorgung zu betrachten.
Materialbewirtschaftungskonzept. 211 Entsorgung und Deponien. Bei der Entsorgung von Aushubmaterial ist die Aushubrichtlinie des BAFU einzuhalten. Aushub- und zu entsorgendes Material darf nur auf bewilligten Deponien oder Materialverwertungen abgelagert werden. Eine schriftliche Bestätigung der Deponiebetreiber über eine ausreichende Kapazität für die Ablagerung des anfallenden Materials muss seitens des Unternehmers zusammen mit dem Angebot eingereicht werden. Auf Deponien von regionaler Bedeutung müssen nach der Ablagerung für die Bedürfnisse der Region noch Restvolumen für mindestens fünf Jahre vorhanden sein. Das Materialbewirtschaftungskonzept des Unternehmers muss vor der Arbeitsvergabe vom ANU (Amt für Natur und Umwelt GR) genehmigt werden.
Wenn immer möglich sollen Elektroantriebe statt Verbrennungsmotoren verwendet werden. • Für dieselbetriebene Maschinen und Geräte dürfen nur schwefelarme (Schwefelgehalt < 50 ppm) oder schwefelfreie (< 10 ppm) Treibstoffe verwendet werden. • Benzinbetriebene Arbeitsgeräte mit Viertaktmotoren sind gegenüber Zweitaktmotoren zu bevorzugen. • Benzinbetriebene Arbeitsgeräte sind wenn immer möglich mit Katalysator zu betreiben. • Benzinbetriebene Arbeitsgeräte ohne Katalysator dürfen nur mit Gerätebenzin nach SN Kantonsspital Graubünden, Sanierung, Um- und Neubau (SUN) 2 Formular Besondere Bestimmungen 181163 betrieben werden.
Alle Maschinen und Geräte sind nach Herstellerangaben auszurüsten und regelmässig zu warten. Dies ist bei Maschinen und Geräten zu dokumentieren für: • Leistung unter 18 kW mit einem Wartungskleber. • Leistung ab 18 kW mit einem Abgaswartungsdokument und einer Abgasmarke.
Bei staubenden Arbeiten, Lagerung von Schüttgütern, Umschlagsprozessen und Transportvorgängen (inkl. Fahrwegen) sind Massnahmen zu treffen, damit keine sichtbaren Staubemissionen auftreten, welche die Nachbarschaft beeinträchtigen können.
Für Oberflächenbehandlungen, Dichtungen, Klebstoffarbeiten und Anstriche (Grundierungen, Voranstriche, Isolieranstriche, Ausgleichsspachtel, Farbanstriche, Verputze, Haftbrücken, Primer usw.) sind emissionsarme (z.B. lösungsmittelfreie) Produkte und Verfahren zu verwenden. Gussasphalt, Elastomerbitumen, Heissbitumen sowie Bitumenbahnen sind nur auf möglichst tiefe Verarbeitungstemperaturen zu erwärmen.
Teerhaltige Beläge und Materialien dürfen auf der Baustelle nicht thermisch aufbereitet werden. • Bitumen darf nur in Form von Bitumenemulsionen verwendet werden. Die Verarbeitungstemperatur ist durch geeignete Bindemittelwahl tief zu halten. Bitumenlösungen sind nicht zulässig. • Betreffend Partikelfilter ist das Infoblatt „Dieselbetriebene Maschinen und Geräte auf Baustellen“ der Baurichtlinie Luft Ostschweizer Vollzugshilfe verbindlich.
Betreffend Partikelfilter ist das Infoblatt „Dieselbetriebene Maschinen und Geräte auf Baustellen“ der Baurichtlinie Luft Ostschweizer Vollzugshilfe verbindlich.
Bei staub- und aerosolbildenden Anlagen und Prozessen (z.B. Zerkleinerungsanlagen, Förderbänder, Spritzbetonanwendung, Rückbauarbeiten, Lagerstätten, Transportpisten und deren Ausfahrten sowie Brückensanierungen) sind staubarme Verfahren und/oder Entstaubungsvorrichtungen anzuwenden.
Lärmschutz Baustellentransporte. Gestützt auf die „Baulärm Richtlinie“ des BAFU vom 24.03.2006 gilt für Bautransporte aller Art die Massnahmenstufe A. Die eingesetzten Transportfahrzeuge müssen dem Stand „Normalausrüstung“ entsprechen.
Lärmschutz Baustellentransporte. Gestützt auf die „Baulärm Richtlinie“ des BAFU vom 24.03.2006 gilt für Bautransporte aller Art die Massnahmenstufe A. Die eingesetzten Transportfahrzeuge müssen dem Stand „Normalausrüstung“ entsprechen.
Lärmschutz auf der Baustelle. Gestützt auf die „Baulärm Richtlinie“ des BAFU vom 24.03.2006 gilt für sämtliche auf der Baustelle eingesetzten Maschinen und Geräte die Massnahmenstufe C. Die eingesetzten Maschinen und Geräte haben demnach dem „neusten Stand der Technik“ zu entsprechen.
Lärmschutz auf der Baustelle. Gestützt auf die „Baulärm Richtlinie“ des BAFU vom 24.03.2006 gilt für sämtliche auf der Baustelle eingesetzten Maschinen und Geräte die Massnahmenstufe C. Die eingesetzten Maschinen und Geräte haben demnach dem „neusten Stand der Technik“ zu entsprechen.
Brandschutz während der Bauphase. Grundlage bildet das Dokument "Brandschutzkonzept während der Bauphase" Kantonsspital Graubünden. Die Weisung der Gebäudeversicherung Graubünden „Brandschutz auf Baustellen“ ist integrierter Bestandteil der Bauarbeiten. Insbesondere zu Überwachen sind Schweissarbeiten und Arbeiten mit leicht entzündlichen Stoffen wie Teer, Asphalt, usw. Schweiss- und Schneidearbeiten dürfen nur mit Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) oder der Bauleitung mit einer schriftlichen Erlaubnis ausgeführt werden. Verweis auf Broschüre „Brandschutz beim Schweissen und Schneiden sowie bei verwandten Verfahren“ welche von der VKF, dem Sicherheits-Institut sowie dem Schweizerischen Verein für Schweisstechnik (SVS) heraus gegeben wurde. Es dürfen nur Baustoffe mit gültigen VKF – Zulassungsnummern verwendet werden.
Umweltvorschriften und Emmissionsauflagen sind einzuhalten.
Die Einhaltung der Arbeitssicherheit hat erste Priorität.
Die SIA-Empfehlung 420 "Entsorgung von Bauabfällen" ist zu beachten.
Arbeitssicherheit Die Arbeitssicherheit hat erste Priorität. Die Vorschriften sind strikte ohne Kompromisse von allen einzuhalten. Auf der gesamten Baustelle ausserhalb des Gebäudes gilt für alle Helmtragepflicht während Abbruch- und Rohbauarbeiten. Interne Baubereiche, welche aufgrund ihrer Höhe oder Arbeitsweise in einem kritischen Bereich sind, ist ebenfalls die Helmtragepflicht vorgeschrieben.
Staubemissionen Im Zuge von Baumassnahmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Spitalbetriebes ist Staub als Träger von Erregern anzusehen, welche immungeschwächten Patienten gefährlich werden könnten. Massnahmen: Bauseitige Staubwände müssen immer geschlossen werden. Der Unternehmer verpflichtet sich, die Staubentwicklung mit geeigneter Massnahme wie Wasser, Bindemitteln, geeignetes Umschlagverfahren oder dergleichen zu bekämpfen
Bauseits erstellte Abdeckmaterialien wie Floorliner sind durch jeden Handwerker sorgsam zu behandeln und bei Verschmutzung zu reinigen und auszutauschen.
Lärmemissionen Die Baustelle liegt inmitten des Spitalkomplexes. Lärmentwicklungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Es sind immer die Lärmarmsten Baumethoden anzuwenden (zum Beispiel: Betonabbruch mit hydraulichen Beisgeräten, Kern- statt Schlagbohrungen, etc.).
Lärmintensive Bauarbeiten sind nur nach Absprache mit der Bauleitung auszuführen.
Abwasser-Ableitung Es dürfen keine Baustellen-Abwässer in die neu erstellten Kanalisationsleitungen eingeleitet werden.
Sicherheit / Ausweispflicht / Zugang Einführung Arbeiten im KSGR: Jeder Unternehmer, der zum ersten Mal im Auftrag des KSGR oder als Subunternehmer eines durch das KSGR Beauftragen, Arbeiten im Spitalbereich des Bauprojekts SUN ausführt, hat vor Arbeitsbeginn eine Instruktion durch die Bau- oder Fachbauleitung zu absolvieren. Erst das Absolvieren der Instruktion berechtigt einen Unternehmer, Arbeiten in den Gebäuden KSGR auszuführen. Grundsätzlich ist der Vorarbeiter der entsprechenden Firma für seine Handwerker und die vollständige Information an seine Leute verantwortlich. Personen, welche sich nicht an die Weisungen halten, werden vom Campus verwiesen. Im Bereich Elektro wird eine separate Instruktion gemäss NIV Art. 22 Arbeitssicherheit Elektro gefordert. Diese ist für alle elektrotechnischen Unternehmer obligatorisch.
Staubemissionen Der Vermeidung von Staubentwicklung ist im Innern des Spitals besonders zu achten. Siehe 4.3 Staubemissionen. In medizinisch genutzten Bereichen ist so zu arbeiten, dass möglichst wenig Schmutz und Staub entsteht. Anfallender grober Schmutz ist sofort zu entsorgen. Baustelle und Baustellenzuwege sind, soweit nicht vom Publikumsverkehr getrennt, gegeben falls intervallweise feucht zu reinigen. Das Betreten und Befahren von medizinisch genutzten Spitalbereichen oder Bereichen mit Publikumsverkehr ist nur mit sauberem Schuhwerk, sauberer Arbeitskleidung beziehungsweise sauberen Transportmitteln erlaubt. Daher müssen bei erhöhter Schmutzentwicklung im Baustellenbereich Überschuhe angezogen werden, welche bei Verlassen des Baustellenbereichs sofort wieder auszuziehen sind. Falls erforderlich sind am Baustellenzugang feuchte mit Desinfektionsmittellösung getränkte Bodenmatten zur Grobreinigung auszulegen.
Handfeuerlöscher, Löschdecken In den jeweiligen Arbeitsbereichen müssen geeignete Handfeuerlöscher griffbereit vorhanden sein. Grundsätzlich CO2-Löscher und Löschdecken. Der jeweilige Chefmonteur ist verantwortlich, dass alle Mitarbeiter den fachgerechten Umgang mit Handfeuerlöschen kennen (CO2-Löscher nicht gegen Personen einsetzen).
KBOB | Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Die Empfehlung Gebäudetechnik und Nachhaltiges Bauen muss eingehalten werden, Abweichungen sind nur in Absprache mit dem Bauherr zulässig.
Nachhaltiges Bauen: eco Bau | MINERGIE-ECO® Den Anforderungen der Vereine Minergie und eco-bau muss möglichst gerecht werden.
Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers sich genau über die einsetzbaren Materialien zu informieren. Zur vereinfachten Auswahl geeigneter Produkte hat der Verein eco-bau das eco-Produkteverzeichnis geschaffen https://www.eco-bau.ch. Die Bewertung in der eco-Produkteliste erfolgt über drei Stufen. Bei Minergie-ECO können auch Produkte verwendet werden, die nicht gelistet sind, sofern sie die Minergie-ECO-Produkteanforderungen erfüllen. Produkte welche keine ECO Zertifizierung oder die Produkteerfüllung nicht erreichen sind auszuweisen. Für das Kriterium NM4.050 / Halogenfreie Installationsmaterialien gilt die 20/80% Regel. Um eine Vorgabe zu erfüllen, müssen ihr 80 % der betroffenen Bauteile entsprechen. Die Prozent- angabe bezieht sich jeweils auf einen sinnvollen Massstab zur Beurteilung.
Hartlöten Sämtliche Facharbeiter müssen über eine Lötprüfung verfügen, welche der Norm SN EN ISO 13585 entspricht. Bei Lötarbeiten ist die Bauleitung vorgängig zu informieren. Ein Feuerlöscher muss während den Arbeiten und der Kontrollzeit vorhanden sein. Die branchenspezifischen Vorschriften sind einzuhalten. Eine Stunde nach dem Löten sind die Arbeiten zu kontrollieren und es ist sicherzustellen, dass kein Schwellbrand entstanden ist.
Schweissarbeiten Sämtliche Facharbeiter(Schweisser) müssen geprüft und in der Lage sein röntgensicher zu schweissen. Bei Schweissarbeiten ist die Bauleitung vorgängig zu informieren. Ein Feuerlöscher muss während den Arbeiten und der Kontrollzeit vorhanden sein. Die branchenspezifischen Vorschriften sind einzuhalten. Eine Stunde nach dem schweissen sind die Arbeiten zu kontrollieren und es ist sicherzustellen, dass kein Schwellbrand entstanden ist.
Kühl- und Tiefkühlräume aus vorgefertigten Isolierpaneelen, Polyurethan-Hartschaum mit einem Raumgewicht von ca. 42kg/m3, absolut FCKW-, HFCKW und halogenfreie Schäumung.
Doppelwandiges Kastengerät in Modulbauweise komplett zerlegbar ohne Schweiss- und Nietverbindung.
Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsverträge, der Normalarbeitsverträge und bei deren Fehlen die orts- und berufsüblichen Vorschriften einzuhalten.
Erklärt sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen gemäss Frage 1 und der ILO-Kernübereinkomme gemäss Frage 2 zu verpflichten?
Arbeitssicherheit und Umweltschutz Der Anbieter bestätigt, dass er sämtliche gesetzlichen Grundlagen anwendet und einhält.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz Der Anbieter bestätigt, dass er sämtliche gesetzlichen Grundlagen anwendet und einhält.
Lufthygiene während der Bauphase Der Anbieter bestätigt, dass er bei den offerierten Arbeiten die Massnahmenstufe B der «Baurichtlinie Luft des BAFU» vom 01.09.2002 bzw. «Baurichtlinie Luft – Ostschweizer Vollzugshilfe» vom 01.01.2009 einhält.
Lärmschutz während der Bauphase Der Anbieter bestätigt, dass er bei den offerierten Arbeiten die Massnahmenstufe C (Bauarbeiten) bzw. Massnahmenstufe A (Bautransporte) der «Baulärm-Richtlinie» des BAFU vom 24.03.2006 einhält.
Erschütterungsminimierung während der Bauphase Der Anbieter bestätigt, dass während den offerierten Arbeiten die Erschütterungsemissionen nach SN 640 312a minimiert und die Einwirkungen auf Menschen und erschütterungsempfindliche Geräte beachtet werden. Die Erschütterungsgrenzwerte (bauseitige Überwachung) werden wie folgt definiert: Alarmwert: 0,4 mm/s Interventionswert: 0,8 mm/s
Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Der Anbieter garantiert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für sämtliche Komponenten der gewerblichen Kälteanlagen für die Dauer von 10 Jahren.
Bei ARGE ist Teil 1 nur von federführender Firma, Teil 2 von allen weiteren ARGE Partnern sowie bei Subunternehmern Teil 2 von allen Subunternehmern erforderlich (mehrere Formulare Teil 2 verwenden). Teil 2: (ARGE-Partner neben federführender Firma und Subunternehmer)
Arbeitssicherheit: Der Auftragnehmer prüft die Einhaltung der Arbeitssicherheit gemäss Kontrollkriterien seines Sicherheitsbeauftragten (SiBe) mit Stichkontrollen und dokumen- tiert diese z.Hd. des QM-Ordners.
Vorausgesetzt werden ebenfalls die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie deren weiteren Anforderungen gemäss Selbstdeklaration / Bestätigung des Anbieters.
Ordnung / Sicherheit Für Ordnung im Arbeitsbereich ist besonders zu sorgen, speziell dürfen in medizinisch genutzten Spitalbereichen oder Bereichen mit Publikumsverkehr keine Gefahrenstellen unbeaufsichtigt gelassen werden (Werkzeuge, Leitern sowie Kabelrollen immer entfernen und versorgen).
Allgemeines 1. Für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind neben dem Eigentümer, dem Betriebsinhaber und dem Auf- traggeber auch die Personen verantwortlich, die mit der Erstellung, dem Betrieb sowie der Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Einrichtungen beauftragt sind. 2. Es ist Sache jedes Unternehmers, die mit der Durchführung einer Arbeit betrauten Personen vor Arbeitsbeginn auf die besonderen Gefahren aufmerksam zu machen. 3. Von allen Beteiligten sind vor Arbeitsbeginn geeignete Massnahmen zu treffen, um die durch den Bauvorgang erhöhten Brand- und Explosionsgefahr zu vermindern. 4. Werden nicht alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und entsteht deswegen ein Schadenfall, so behält sich die Gebäudeversicherung das Kürzungs- bzw. Rückgriffsrecht (Regress) vor. Brandverhütungsmassnahmen 1. Die Alarmmöglichkeiten zur Feuerwehr sind frühzeitig abzuklären. Nötigenfalls sind solche zu schaffen. In einem Schadenfall ist unverzüglich die Feuerwehr, Telefon Nr. 118, zu alarmieren. 2. Beim Schweissen, Schneiden, Löten, Auftauen, Wärmen, Farbabbrennen, bei Arbeiten mit leichtentzündlichen Stoffen (wie Teer-, Asphalt-, Bodenleger-, Dachdecker-, Spengler- und Farbspritzarbeiten), bei der Bauaustrock- nung usw. sind geeignete Löschgeräte (Wasserlöschposten, Handfeuerlöscher, Eimerspritzen und dergleichen) neben der Arbeitsstelle bereit zu stellen. 3. Lassen sich die erforderlichen Brandverhütungsmassnahmen nicht durchführen oder sind Arbeiten besonders gefährlich, ist auf diese zu verzichten. An ihrer Stelle sind sichere und kalte Alternativverfahren wie Kleben, Sä- gen, Schneiden, Bohren und dergleichen zu wählen. 4. Gefährliche Arbeiten wie Schweiss-, Löt- und andere Arbeiten mit offenem Feuer, funkenerzeugende Schleif- und Schneidearbeiten, das Kochen von Bitumen und dergleichen sind, insbesondere in Altbauten, mit der erfor- derlichen Vorsicht auszuführen und in der Regel so zu beenden (mindestens zwei Stunden vor dem regulären Ar- beitsschluss), dass in der folgenden Arbeitszeit die Baustelle beaufsichtigt bleibt. 5. Vor und während Arbeiten sind der Gefahr angepasste Kontrollen durchzuführen, um mögliche Brandursachen zu entdecken und die notwendigen Verhütungsmassnahmen vorzunehmen. 6. Nach Abschluss der Arbeit hat der Unternehmer oder der von ihm Beauftragte die Arbeitsstelle auf allfällige Brandausbruchmöglichkeiten hin zu kontrollieren. Ist ein Mottbrand möglich, so müssen periodisch Nachkontrol- len organisiert werden (bei Bedarf auch nach Arbeitsschluss). 7. Vorhandene automatische Feuerlösch- und Brandmeldeeinrichtungen (z.B. Sprinkler- oder Brandmeldeanlagen) dürfen nur vorübergehend im Bereich der Arbeitsstelle und nur nach Absprache mit dem Gebäudeeigentümer und der Brandschutzbehörde ausser Betrieb genommen werden. Nach Beendigung der Arbeit bzw. täglich nach Arbeitsschluss sind die Einrichtungen unverzüglich wieder einzuschalten. Verbote Verboten sind folgende Handlungen: a) das Rauchen und die Verwendung offener Flammen oder anderer Zündquellen an Orten, wo leichtbrennbare Stoffe hergestellt, gelagert, verarbeitet oder umgefüllt werden; b) die Verwendung und Lagerung brennbarer Stoffe in der Nähe von Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilanlagen, von Abgasanlagen sowie von wärmeerzeugenden oder -verbrauchenden Licht- und Kraftquellen; c) die Aufbewahrung von leicht- oder selbstentzündlichen Stoffen und Gasen ohne feuerpolizeiliche Bewilligung; d) die Aufbewahrung von Rauchzeugabfällen, Asche und dergleichen in nicht wärmefesten Behältern; e) Feuer entfachen im Freien, wenn Bauten, Anlagen und Pflanzenbestände unmittelbar gefährdet sind. Brandschutz auf Baustellen 1 Beim Schweissen, Schneiden und Löten Æ Löschgeräte vor Ort bereitstellen 2 Gefährliche Arbeiten mind. 2 Stunden vor Arbeitsschluss beenden 3 Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle auf Brandausbruchmöglichkeiten kontrollieren 4 Im Notfall: 118 alarmieren 5 Weisung Graubünden „Brandschutz auf
,UFTREINHALTE 6ERORDNUNG UND 0ARTIKELüLTERSYSTEME $IE %IDGENÍSSISCHE ,UFTREINHALTE 6ERORDNUNG ,26 6ERSION VOM 3EPTEMBER LEGT FEST DASS DIESELBETRIEBENE -ASCHINEN UND 'ER»TE MIT ,EISTUNGEN VON MEHR ALS K7 AUF "AUSTELLEN DIE !NFORDERUNGEN VON !RT A ,26 IN 6ERBINDUNG MIT !NHANG :IFFER ,26 ERFÓLLEN MÓSSEN $ARIN WIRD UNTER ANDEREM DIE ZUL»SSIGE !NZAHL DER $IESELRUSS 0ARTIKEL IM !BGAS VON "AUMASCHINEN BEGRENZT -ASCHINEN UND 'ER»TE DIE MIT EINEM FUNKTIONIERENDEN AUF DER "!&5 &ILTERLISTE AUFGEFÓHRTEN 0ARTIKELüLTERSYSTEM AUS GERÓSTET SIND GELTEN ALS ,26 KONFORM *EDER "AUUNTERNEHMER ODER "ETREIBER EINER "AUMASCHINE IST DAFÓR VERANTWORTLICH DASS DIE %MISSIONSGRENZWERTE DER ,26 EINGEHALTEN WERDEN )NKRAFTTRETEN UND ³BERGANGSFRISTEN *E NACH ,EISTUNG UND "AUJAHR DER -ASCHINE GELTEN DIE !N FORDERUNGEN DER ,26 AB UNTER SCHIEDLICHEN :EITPUNKTEN &ÓR "AUMASCHINEN WELCHE DIE !NFORDERUNGEN DER ,26 NICHT ERFÓLLEN GILT NACH !B LAUF DIESER ³BERGANGSFRISTEN EIN %INSATZVERBOT AUF S»MTLICHEN "AUSTELLEN DER 3CHWEIZ 3ONDERF»LLE 6OR DEM *ANUAR BEWILLIGTE " "AUSTELLEN 'EM»SS "AURICHTLINIE ,UFT NACH BISHERIGEM 2ECHT VERFÓGTE !UČAGEN AN DIE "AU HERRSCHAFT BLEIBEN GÓLTIG p AUCH BEZÓGLICH 0ARTIKELüLTERPČICHT 7ÓNSCHT DIE "AU HERRSCHAFT EINE .EUBEURTEILUNG NACH AKTUELLER ,UFTREINHALTE 6ERORDNUNG KANN SIE BEI DER ANORDNENDEN "EHÍRDE EIN 7IEDERERW»GUNGSGESUCH EINREICHEN )N 7ERK VERTR»GEN GETROFFENE 2EGELUNGEN BLEIBEN VERBINDLICH "AUSTELLEN UNTER "AUHERRSCHAFT DES +ANTONS :ÓRICH $IESELBETRIEBENE -ASCHINEN UND 'ER»TE DIE FÓR DEN +ANTON :ÓRICH IM %INSATZ STEHEN MÓSSEN MIT EINEM GEPRÓFTEN 0ARTIKELüLTERSYSTEM AUSGERÓSTET SEIN $IES GILT FÓR -ASCHINEN MIT ,EISTUNGEN VON BIS K7 AB "AUJAHR UND FÓR -ASCHINEN K7 JEDEN !LTERS 7EITERE )NFORMATIONEN AUF WWW LUFT ZH CH ➔ "AUSTELLEN :USAMMENHANG MIT DER "AURICHTLINIE ,UFT )N DER !USGABE VOM *ANUAR IST DIE "AURICHTLINIE ,UFT AN DIE GE»NDERTEN ,26 6ORSCHRIFTEN ANGEPASST WORDEN )NSBESONDERE VERWEIST -ASSNAHME ' AUF DIE NEUEN "ESTIMMUNGEN FÓR "AUMASCHINEN UND DEREN 0ARTIKELüLTERSYSTEME $IE ÓBRIGEN -ASSNAHMEN DER "AURICHTLINIE ,UFT HABEN NICHT GE»NDERT 7EITERHIN MUSS NACH ! UND " "AUSTELLEN UNTERSCHIEDEN WERDEN UND DIE NÍTIGEN -ASSNAHMEN SIND IN DEN .EBENBESTIMMUNGEN DER "AUBEWILLIGUNG ANZUORDNEN +ONTROLLIERT WERDEN DIE -ASSNAHMEN IN DER 2EGEL VON DER ANORDNENDEN "EHÍRDE "EI "AUAUSSCHREIBUNGEN DER ÍFFENTLICHEN (AND SIND DIE VERLANGTEN -ASSNAHMEN IM 7ERKVERTRAG AUFGEFÓHRT %S EMPüEHLT SICH DIESE EBENFALLS ZU KONTROLLIEREN
Die Kühlraumböden werden konventionell aufgebaut, die Dämmschicht ist mit absolut FCKW- und HFCKW-freier Schäu- mung auszuführen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kantonsspital Graubünden, Sanierung, Um- und Neubau (SUN) Formular Z2 1 Formular Z2: Anforderungen Qualität (Zuschlagskriterium) Ausschreibung:
Papierform / digital zum download (Stück)
-639: (Stück) 1 Sensor R513A
1219 26 02 09 16 23 30 0714 21 28 04 11 18 2501 08 15 22 29 06 1320 27 03 10 17 24 0108 15 22 29 05 12 1926 02 09 16 23 02 0916 23 30 06 13 20 2704 11 18 25 01 08 15 2229 06 13 20 27 03 1017 24 31 07 14 21 2805 12 19 26 02 09 1623 30 07 14 21 28 04 Jul '
Fax: …………………………………… Tel. ……………………………………….
Papierform / digital zum download 1
• 3 x Papierform / digital zum download
Set • Fabrikat / Typ: • Fabrikat / Typ: 1 Externe Displays
Tel. ..…………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………………………
Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch | Web: www.refcon.ch
……………………………………………………………………………………………………………………… davon im Bereich: Fabrikation ………………………………………………………………………………………………………………………… davon im Bereich: Installation / Montage …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch | Web: www.refcon.ch 2. 2.
Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
Ultimate 5307 (Stück) Typ Sensor R513A: I2608-HFC-S Typ Schild mit Horn:
………………………………………………………………………………………………………………………… Fachgebiet ………………………………………………………………………………………………………………………… Rechtsform, seit ………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon, E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………… Kontaktperson ………………………………………………………………………………………………………………………… Geschäfts- und Steuerdomizil ………………………………………………………………………………………………………………………… Mitglied der Geschäfts- leitung, welches für das Projekt zuständig ist ………………………………………………………………………………………………………………………… Anzahl und Funktion der Mitarbeitenden Total in der Firma beschäftigte Mitarbeitende ………………………………………………………………………………………………………………………… davon
Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch |
55.24 Verdichter 4: Bitzer 4HTC-20K-40S 50 Hz
(0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. ==
Firmenname ………………………………………………………………………………………………………………………… Fachgebiet ………………………………………………………………………………………………………………………… Rechtsform, seit ………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon, E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………… Kontaktperson ………………………………………………………………………………………………………………………… Geschäfts- und Steuerdomizil ………………………………………………………………………………………………………………………… Mitglied der Geschäfts- leitung, welches für das Projekt zuständig ist ………………………………………………………………………………………………………………………… Anzahl und Funktion der Mitarbeitenden Total in der Firma beschäftigte Mitarbeitende ………………………………………………………………………………………………………………………… davon
Planunterlagen (rev. Koordinationspläne, Dispopläne, Zellenpläne etc.)
Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch | Web: www.refcon.ch °
Stand: 29.07.2022 Plannummer Bezeichnung Mst 1: Format [
Name ……………………………………………………………………………………………..
Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail:
32lfm Rammschutzprofil 2-lagig montiert, 15.0 x 2.5 cm (HxT) |
E (E) M D E D E E D M I M D Abnahme M M D M Inbetriebnahme D
(Türlaibung 15.0 cm) (Türlaibung 10.0 cm)
Referenzperson (Name, Funktion, Telefon, Fax, E-Mail)
Lagereinr 01 08 15 2229 05 12 19 26 02 0916 23 30 07 14 21 2804 11 18 25 02 09 1623 30 06 13 20 27 0310 17 24 03 10
Netto 2 Mwst. 7.7 % Total Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. Fr. .............................. =================
70 DN40 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen 30 DN32 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen (Meter)
50 8910 Affoltern am Albis
EI30: 100.0 x 200.0 cm (i.L.) Abmessung
(Name, Funktion, Telefon, E-Mail) ……………………………………………………………………………………………..
-767T: (Stück) 1 Sensor R744 (CO2) Div.
ISP / 1.OG / 1H-01-949 5.00 -8 / -3 2
ISP 1H-01-949: (Stück) 1 Sensor R513A 4 Warnleuchte mit eingebautem Horn vor und in Tiefkühlraum Div. Klein- und Montagematerial
5.2 500 0.84 / 0.70 11.12.2019 B-15.11.2021
CD 360M 50 Hz Fördervolumen: 3.00 Soll oder gleichwertig
Rammschutzprofil 2-lagig montiert, 15.0 x 2.5 cm (HxT)
"AUSTELLEN 2 !
Web: www.refcon.ch kW kW kW kW kW kW kW
Externe Displays • Beispiel: Danfoss AK-UI55 Set •
Zellenkombination: 1000.0 x 315.0 x 277.5 cm (BxTxH)
Web: www.refcon.ch 1. • • • • • • • • • 1. % % %
Beispiel Verdichter 1: Dorin CDS301B 50 Hz
ISP / 1.OG / 1H-01-949 CHF 7.1 /
Haus A - Haus L (Block I)
………………………………………………………………………………………………………………………… davon im Bereich: technisches Büro
Web: www.refcon.ch cm cm cm °C bar " m3/h
R513A Q0Verdampfer: 4.80 50 Hz kW Max.
Separates Dokument A
. 946.200. A
Referenzperson (Name, Funktion, Telefon, E-Mail) ……………………………………………………………………………………………
103 Tage Mon 02.03.26Fre 24.07.26 392 Zargen 3
Fördervolumen: Angebot Verdichter 1: 70 Hz
3.OG 10 A0 22.09.2021 24.05.2022 015.01-065 Etappe
STAND 09.06.2022 Seite 1 / 1
Termin: Fertigstellungsfrist Rohbau 1 H2 / Q Fertigstellungsfrist Rohbau 1
H-04 400 A3 06.07.2022 - H2Q-100-02-151
1 Sicherheitsventil • Fabrikat / Typ: 4 Absperrventile, Servicebypass
(Hochdruck | Motorschutz | Ölniveauregler | usw.) Div
Phase 5.1 500 0.84 / 0.70 11.12.2019 B-15.11.2021 H2
Web: www.refcon.ch 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 11.
20 8. Administratives 20
Die Umschaltung soll über eine digitale Zeitschaltuhr spätestens alle 24h passieren sowie eine automatische Störumschaltung muss vorgesehen werden.
Firma 10 ………………………………………. …………………………… …………...
• Fabrikat / Typ: • Ansprechdruck: bar
2 Kompensatoren/Flex-Schläuche zur Körperschallentkopplung zwischen PWT - Pumpenstation
962 Tage Mon 27.06.22Fre 01.05.26 589 Zone 01_6 (…)
99 7000 Chur Generalplaner -
Jahrgang ……………………………………………………………………………………………..
Damalige Funktion ……………………………………………………………………………………………..
Fixer Termin: H2/Q fertig für IBS, Integrierte Tests Zone 01_1 (Konferenz)
Lieferumfang Rammschutz: (Stück) 58lfm Rammschutzprofil 2-lagig montiert, 15.0 x 2.5 cm (HxT)
GP-Team 264 Zone 01_1 (Konferenz)
Projektleiter / Bauführer / Vorarbeiter ………………………………………………………………………………………………………………………… davon im Bereich: technisches Büro ………………………………………………………………………………………………………………………… davon im Bereich: Fabrikation ………………………………………………………………………………………………………………………… davon im Bereich: Installation / Montage ………………………………………………………………………………………………………………………… davon Lehrlinge …………………………………………………………………………………………………………………………
30 DN25 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen
20 Tage Mon 25.08.25Fre 19.09.25 95 KAE-Installationen 35 Tage
13.47 Verdichter 3: Bitzer 4HTC-20K-40S 50 Hz Verdampferkälteleistung: 13.47 14.83
Tag Fre 27.02.26Fre 27.02.26 383 Inbetriessetzung
16 / 16 10.1 Terminprogramm Haus H-Teil 2 & Haus Q 22.10.20
STAND 11.07.2022 Seite 1 / 1
-05 0 Tage Mon 15.04.24Mon 15.04.24
1 Magnetventil, inkl. Spule 1
" Kupferleitungen, ohne Isolation (Meter)
Das Haus Q mit der Bunkeranlage der Radioonkologie, welche eine Erweiterung des Neubaus H2 darstellt, wird zeitgleich mit der zweiten Bauetappe Haus H (H2) realisiert;
1 Sensor R744 (CO2) 1 Sensor R513A 1 Warnleuchte mit eingebautem Horn (Montage ausserhalb des Technikraums)
Installationskonzept - V3.1 - A4 20.09.2015 05.05.2022
15 Tage Mon 09.09.24Fre 27.09.24 80 KAE-Installationen 15 Tage Mon 09.09.24Fre 27.09.24 81 Sanitär
50 DN50 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen
Aussenabmessungen: 255.0 x 486.5 x 277.5 cm (BxTxH)
Medium 1 Unterkühlung: 2 +23 Medium 1: R513A
Vermerk. - Gemäss Deckblatt.
120.0 x 210.0 cm (i.L.) Bandung
Ultimate 5307 - Typ Schild mit Horn: I30 / I32 Typ Sensor R744 (CO2): I2608-CO2-I
Terminplan gemäss Angaben Generalplaner vom 22.10.2020
4.03 50 Hz kW Q0Verdampfer: 3.03 50 Hz kW Soll oder gleichwertig Angebot
Verdichter 2: Bitzer 4HTC-20K-40S 50 Hz Verdampferkälteleistung:
Warum sind diese Referenzobjekt ein besonders gutes Beispiel um die Qualität zu dokumentieren? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kantonsspital
H2 0 Tage Mon 15.04.24Mon 15.04.24
Mit 03.04.24Mon 23.02.26 alle 2 Fixer Termin: Fertigstellungsfrist Rohbau 1 H2 / Q0 Tage
Planer QM-Plan SKP 258.6 SIA 2007, Art. 3.3 Q M -K on ze pt
Inklusive im Türblatt integriertem Display IP 69 als Ampel- / Verschlussanzeige und Prüfungen: VDE, CE, TÜV Baumusterprüfung.
Die Gaswarnzentrale muss einen Modbus-RTU und oder einen Modbus-TCP Ausgang haben sowie einen RJ-45 Anschluss für eine allfällige Web-Visualisierung Technische Spezifikationen
4 4 Sensor R744 (CO2) Warnleuchte mit eingebautem Horn in Räumlichkeiten
Formular Z5 Formular Z5: Projektqualitätsmanagement PQM, QM-Konzept
327 Tage Mon 03.02.25Fre 22.05.26 277
Kombination: 1366.0 x 638.0/662.0 x 251.0 cm (BxTxH)
GWK / 2.OG 10 A0 22.09.2021 24.05.2022
Laibung: Standard, 15.0 cm Lieferumfang: (Stück)
30 DN32 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen
CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76
10.1 Terminprogramm Haus H-Teil 2 & Haus Q 22.10.20 .............................................
m3 mm kW kPa °C h kW (Beschreibung Lieferumfang)
Räum 02.03 30.03 12.06 12.06 12.06
Es muss mit einer erschwerten Leitungsmontage gerechnet werden 30 DN25 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen
Schwachstrom - V1.0 - A4 02.02.2020 16.03.2021
1. 1. 1. 1. • • • • • • • • 1. • • • 1. 4. Angebot 5. Termine
6. Um die Kältebrücke zwischen den Wandelementen und dem Dämmperimeter des Bodens zu verhindern ist ein Stufen- schnitt von mindestens 2cm Tiefe in die Wandelemente zu schneiden und mit der Dämmung des Bodens zu isolieren.
IP54 pulverbeschichtet, interne Verdrahtung auf Klemmen Die Kommunikation der neuen Steuerungen müssen zwingend kompatibel mit der aktuellen Danfoss-Steuerung sein.
30 Tage Mon 29.09.25Fre 07.11.25 Eckdaten
GWK / EG 10 A0 22.09.2021 29.07.2022
AG Version 6 / Chur, 05. Januar 2021 Seite 19 von 22
Labor / 4.OG / 1H-04-967 CHF 5
Auf der nachfolgenden Matrix werden die Leistungen der einzelnen Vertrags-Partner geregelt:
Plangrundlage: 220524_Kühlraum-ISP_1OG_KSGR_15.01_Ind.c Pos. 52 Isolation
Fixer Termin: Frist Dach Q dicht
Fabrikat: Swep Medium 1: R744 Monoethylenglykol 30 Vol%
°C °C °C bara °C °C °C kW cm m kW kW dB(A) in 10m Stk. cm kg (Beschreibung Lieferumfang)
0.15 % Strom- und Wasserverbrauch 0.20 %
H-01 400 A3 06.07.2022 - H2Q-100-02-121
Ausbildung ………………………………………………………………………………………………
ZZH Raum H-01-760/754 1014 Tage Mon 07.03.22Fre 27.03.26 550 Zone 01_5 HSNS_Spitalpharmazie
Fabrikat: Güntner Typ: GGVC CD 063.1/12-29-0025282M EC-Lüfter:
Web: www.refcon.ch °C K m3 Stk
1 Sensor R513A 1 Warnleuchte mit eingebautem Horn (Montage ausserhalb des Technikraums)
• Abmessungen: m (BxTxH) (Stück) 1
120.0 x 200.0 cm i.L. (Türlaibung
Formular Z1 1 Formular Z1: Referenzobjekte
1 Hochdruckmanometer Ø 60mm 1 Niederdruckmanometer Ø 60mm
5 Tage Mon 30.09.24Fre 04.10.24 83 H-U1 727T (LUE)
Plangrundlage: 220524_KO_GWK_1UG_H2_KSGR_015.01_Ind.c 220524_KO_GWK_EG_H2_KSGR_015.01_Ind.c 220524_KO_GWK_1OG_H2_KSGR_015.01_Ind.c Pos.
Vadianstrasse 39 CH-9000 St.Gallen +41 71 228 10 00
Web: www.refcon.ch mm mm (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang)
8.69 Ist Verdichter 1: Bitzer 2HSL-3K-40S 60 Hz
Web: www.refcon.ch mm mm (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang) 220729_KO_GWK_EG_H2_KSGR_015.01_Ind.d Pos.
AG Version 6 / Chur, 05. Januar 2021 Seite 7 von 22
Geschoss 04 100 0.90/1.30 31.08.2020 06.07.2022 H2Q-100
Lamellenabstand: 6 Abtauart: Umluft / Elektro
Es sollen automatisierte HACCP Berichte erstellt werden welche per Email oder automatisch abgelegt werden.
Bitzer 2JSL-2K-40S 60 Hz Verdampferkälteleistung: Technische Spezifikationen
515 Spezialbereiche (ansonsten Termine Zone 01_4)1038 Tage
Ausbildung ……………………………………………………………………………………………..
671 678 5. Büro Küche 30 Tage Mon 30.03.26Mon 11.05.26 671 679 6. Interimsbaute Verbinder 20 Tage
10.48 Verdichter 2: Bitzer 2HSL-3K-40S 50 Hz Verdampferkälteleistung:
Starkstrom - V1.0 - A4 02.02.2020 15.03.2021
UND 'EWERBE ➔ "AUSTELLEN $IESELBETRIEBENE
kW K K K °C Bauart: kW kW kW
Minuskühlanteil: (Meter) 5 Querschnitt entsprechend 3/4", inkl.
Mailesteine 488 Tage Mon 15.04.24Fre 27.03.26
30.03.26Die 23.06.26 671 676 3. Korridor H01-501 30 Tage Mon 30.03.26Mon 11.05.26 671 677
- Bei Abweichungen zwischen EDV- und Papierform wird für die Offertbearbeitung folgende Regel angewendet:
Protokolle (Druckprotokoll, Vakuumprotokoll, IBS-Protokoll, Lötprotokolle, Temperaturmessungen, Parameterlisten)
100 Offertöffnung. Gemäss Deckblatt.
Integrierte Tests0 Tage Fre 27.03.26Fre 27.03.26
300 Anzahlungsgarantie. 310 Anzahlungsgarantie.
Einholung von Einwilligungen/Bewilligungen: Die Einwilligungen und Bewilligungen sind vom Unternehmer - nach vorhergehender Absprache mit der Bauleitung - rechtzeitig einzuholen.
70 DN40 V2A-Pressfitingrohre gemäss technischer Spezifikationen
Verdampfer: ca. 3.90 Lieferumfang: (Stück)
Web: www.refcon.ch °C K m3 Stk. kW mm °
Abtauart: Umluft / Elektro Pos
. LED-Störlampen "rot" (Hochdruck | Motorschutz | Ölniveauregler | usw.)
Vordruckmanometer mit Druckknopfhahn 1 Füllhahn 1/2
- GIS-Stadtplan der Stadtverwaltung Chur: Baugrundklasse C mit Standorteffekte möglich (Kies und Sand und / oder Moränenmaterial mit einer Mächtigkeit über 30 m).
Sensor R744 (CO2) Div. Klein- und Montagematerial
Geschoss 02 100 0.90/1.30 31.08.2020 06.07.2022 H2Q-100-02-13 Grundriss Geschoss 03 100 0.90/1.30 31.08.2020 06.07.2022 H2Q-100-02-14 Grundriss
- 11 3.5 Materialumschlags-/ Lager-/ Installationsflächen
03.06 Lüftung H-04 654 03.06 Lüftung H-04
B au m an ag e m e n t Phase 5
1.OG / 1H-01-566 8.00 -29 Pos.
527 03.06 Lüftung H-03 22.07 Lüftung H-06
Vadianstrasse 39 9000 St. Gallen
100 Abgrenzung. Die Ausschreibung bezieht sich im Wesentlichen auf: - Erstellung Haus H2. - Erstellung
Unterkühlung: 2 +23 Medium 1: R513A Wasser
8 Fixer Termin: Frist Dach Q dicht
Entsprechend sind "Null- Serien" der entsprechenden Gewerke zur Kontrolle anzumelden.
(Stück) 1 Pot. freier Kontakt
. Dispositionsplan 1:10 oder 1:20 Div.
X X X Massnahmen: (Formulierung um die Chancen zu fördern und den Risiken zu begegnen)
Nutzkälteleistung (kW), bei einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 100%: Nutzkälteleistung (kW), bei einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 100%:
10 Querschnitt entsprechend 5/8", inkl. Isolation gemäss technischer Spezifikationen Lieferumfang Flüssigkeitsleitungen: (Meter) 50 Querschnitt entsprechend 3/8", inkl. Isolation gemäss technischer Spezifikationen Es wird K65 Kupfer eingesetzt
5 Satellitentabelau /Stahlblechgehäuse IP54 pulverbeschichtet, interne Verdrahtung auf Klemmen.
Web: www.refcon.ch 1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220524_KO_GWK_4OG_H2_KSGR_15.01_Ind.b 220805_Kühl-Tiefkühlraumkombination-Küche_1OG_KSGR_15.01_Ind.d
• Fabrikat / Typ: 2 Trennwand
16. SVGW Richtlinie | Hygiene in Trinkwasserinstallationen W3/E3 Die Richtlinie für Hygiene in Trinkwasserinstallationen in Bezug auf die Abwärmenutzung ist zu berücksichtigen.
Arbeitspause 12.00 - 13.00 Uhr.
'25 Okt '25 Nov '25 Dez '25 Jan '26 Feb '26 Mrz '26 2025 2026
Technikraum / 1.UG / 1H-U1-767 CHF
Verdichter Pluskühlanlage: Anzahl Verdichter: 1Stk
X X Terminplan mit Umsetzung der Vorgaben aus der Submission (terminlicher Ablauf mit Anfangs- und Endtermin, Abhängigkeiten zwischen Produktionsabläufen, kritischer Weg) X X X Prüfplanung und Eignungsnachweise (Bauteil, Kontrolle, Art der Prüfung, Anforderung, Toleranzen, Intensität, Korrekturmassnahmen, Art der Dokumentation X X Kontrolle, Qualitätslenkung
H-04 654 214 Tage Mon 03.06.24Die
1 Plattenwärmetauscher gemäss Auslegungsdaten, aufgebaut auf Rahmen (Datenblatt muss beigelegt werden) 1 Isolation zu Plattentauscher gemäss technischer Bedingungen
Typ Sensor R744 (CO2): I2608-CO2-I Typ Sensor R513A: I2608-HFC-S
Neubau H2»: Auftragserteilung: November 2022 Haus H2 Geschoss H-U1 08.09.-03.10.2025 Geschoss H-01 26.05.-20.06.2025
Auslage - 1.OG - 1H-01-546: (Stück) 26lfm Rammschutzprofil 2-lagig montiert, 15.0 x 2.5 cm (HxT) |
08.08.2022 49 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
Web: www.refcon.ch 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 25. Verdampfer
100 Raumplanerische Zonen. 110 GIS-Stadtplan der Stadtverwaltung Chur.
Material: Hygenia "Reinweiss" Div
16 4.8 Ambulanzbetrieb 16 4.9 Helikopterbetrieb
Walter Dietsche Baumanagement AG Version 6 / Chur, 05. Januar 2021
Satelliten und Kleinsteuerungen müssen mindestens einen IP54 Schutz aufweisen.
08.08.2022 66 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
Bei maximaler Beschickung und Aussentemperatur sind die Kälteleistungen mit folgenden maximalen Laufzeiten gerech- net: 16h/Tag.
Lüfter: 2 Medium: Monoethylenglykol 30Vol% Raumvolumen:
Fixer Termin: Frist Dach H2 dicht 01.10
Beilage: Pro Referenzobjekt ist eine Dokumentation mit max. 2 Seiten Format A3 beizulegen.
15 Tage Mon 23.06.25Fre 11.07.25 97 Kabelzug 20 Tage Mon 13.10.25Fre 07.11.25 98 Lieferung
357 Tage Mon 06.01.25Fre 05.06.26 277 297 Zargen 3 Tage Mon 02.12.24Mit 04.12.24 299 Leichtbauwandphase
• Speicherung von Plot- und Dokuplotdaten bis zu 2 Jahre •
Fixer Termin: Alle Metalldecken geschlossen 27.03
Beispiel Verdichter 1: CD 360H 70 Hz Fördervolumen: Technische Spezifikationen
°C kg/h kg/h (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang)
Div. Klein- und Montagematerial • Inhalt effektiv:
08.08.2022 24 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
Teilzahlungen bedingen zusätzlich für den Fristbeginn die Voraussetzungen gemäss Pos. 944, Schlussrechnungen bedingen zusätzlich für den Fristbeginn die Voraussetzungen gemäss Pos. 945. Bei Hauptaufträgen werden Zahlungspläne mit definierten Zahlungsfälligkeiten angestrebt.
Der Anbieter bestätigt, dass er die zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe geltende Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) anwendet und einhält.
Kondensatleitungen: 13 mm BKP 258.6" sind einzuhalten.
Beispiel: Danfoss • Fabrikat / Typ: • Fabrikat / Typ: Div.
Der Anbieter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe geltende Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) anwendet und einhält.
MD-Stufe: bar Druckentlastungsventile Boosteranlage mit Schlauchverbindungen, an Sammelkollektor angeschlossen 1 • Druckstufe HD-Stufe: bar 2 • Druckstufe FL: bar
Labor & ISP / Tiefkühlraum Küche - A2 25.02.2021 29.07.2022 015.01-060
Alle Schaltgerätekombinationen und Satelliten müssen ein Prüfptotokoll nach SN EN60204-1 sowie der SN EN 61439-1/-2 aufweisen.
25 Mai '25 Jun '25 Jul '25 Aug '25 Sep '
Funktion in der Firma ……………………………………………………………………………………………..
Es werden zwei Verdichter (50% / 50%) zu einer Verbundanlage zusammen geschaltet.
ISP (mit Ausbau ZZH ) Zone 01_6 (…) UB Hartbetonbelag
Loëstrasse 170 CH-7000 Chur
Die 30.06.26Mon 27.07.26 680 7. Putzraum
CHF 1 Isolationsmatte zwischen Verdampfer und Tiefkühlraumdeckenpaneele
24 Mai '24 Jun '24 Jul '24 Aug '24 Sep '24 Okt '
08.08.2022 57 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
Einer anerkannten schweizerischen Versicherungsgesellschaft beziehungsweise einem anerkannten schweizerischen Bankinstitutes.
Formular Z4 1 Formular Z4: Firmen- und Ressourcenangaben
Neubau Haus H (H1 + H2), Neubau
60 Querschnitt entsprechend 3/4", inkl. Isolation gemäss technischer Spezifikationen
08.08.2022 51 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
08.08.2022 20 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
| Material: Hygenia "Reinweiss" Div
479 Tage Mon 01.07.24Fre 29.05.26 590 UB Hartbetonbelag
Die Hochdruckregulierung soll den energetisch optimalen Hochdruck sowohl im subkritischen wie im transkritischen Zustand gewährleisten.
Korr.-schutz: Nein Raumvolumen: 32.69 Min.
8.4 Rechnungsadresse Rechnungsadresse:
Ja Nein Ort und Datum:
Das Gateway empfängt die aktuellen Betriebs- daten und Störmeldungen aus der Anlage und sendet diese bei Bedarf an den Servicecomputer.
Bezüglich des Kranbetriebs gilt die Aktennotiz "Sitzung REGA vom 07.01.2015". - Sicherheitsausrüstungen Kran (Befeuerungen, Warnleuchten in Kabinen, Warndrehleuchte bei einem Kran, Lichterkette bei einem Kran, Planen).
Beispiel: Danfoss AK-UI55 Set • Fabrikat / Typ: • Fabrikat / Typ: 1 Externe Displays 1 Kühlstellenregler •
Ende Februar 2026 Hinweis zur «Besonderen Lage» / «Ausserordentlichen Lage» gemäss Epidemiengesetz:
10 Tage Mon 24.11.25Fre 05.12.25 100 gewerbl.
2.4 Hinweise Einem Menschen zu helfen, der Unterstützung oder Hilfe nötig hat, ist eine selbstverständliche Pflicht.
IP54 pulverbeschichtet, interne Verdrahtung auf Klemmen
Fixer Termin: Frist Dach H2 dicht
Kupferleitungen, inkl. Isolation gemäss technischer Spezifikationen 08.08.2022 47 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch | Web: www.refcon.ch (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang)
Instruktion des Bedienungspersonals inkl. Bedienungs- und Wartungsanleitungen
24 Nov '24 Dez '24 Jan '25 Feb '25 Mrz '25 Apr '
Formular Allgemeine Bedingungen 520 Schutz von Personen und Eigentum R 900
08.08.2022 17 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch
120mm XPS/PIR-Vlies (Gesamtbodenaufbau 170mm) weichungen gegenüber den ausgeschriebenen Dämmperimetern muss der komplett ausgefüllte Energienachweis, die 3. 170mm Trennwand Kühl- | Kühlraum 100mm 100mm
04 000 Anwendungsregeln
16 Inhaltsverzeichnis 1 Unterschriften ............................................................................................... 4 2. Änderungsprotokoll ....................................................................................... 5 3.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Spezialisten (1te Ansprech-/Schlüsselperson, stellvertretende Ansprech-/ Schlüssel- person, QM-Verantwortlicher, Sicherheits-Verantwortlicher usw.) X X X
30 Betriebstemperatur: 95 Betriebsdruck:
Chur / Sanierung, Um- und Neubau.
Lüfter: 1 Medium: Monoethylenglykol 30Vol% Raumvolumen:
Kälteträger-System / KTS (VL und RL)
| Web: www.refcon.ch 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. redundante Pluskühlanlage /
08.08.2022 30 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch |
Geschoss H-01 60mm XPS/PIR-Vlies (Gesamtbodenaufbau 110mm)
°C Medium 2: (Beschreibung Lieferumfang)
Warnleuchte mit eingebautem Horn vor und in Kühlraum Div. Klein- und Montagematerial
Löhne Schlosser 20.0% 33.6% 111.0 112.3 1.01 20.0% 34.0%
• Fabrikat / Typ: unten angeordnet werden.
gemäss technischer Spezifikation 1 HD-Manometer Ø ca. 60mm 1
Primär kann die 08.08.2022 28 | 84 Zunstrasse 11 | CH-8152 Glattbrugg Telefon: +41 (0)44 577 76 76 Mail: welcome@refcon.ch | Web: www.refcon.ch bara
"AUSTELLEN VOR
SIA Industriestrasse 23 8500 Frauenfeld 900 Subplaner des Generalplaners.
Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Räumlichkeiten der ersten Bauetappe des Neubaus H (Tiefgarage und H1) erfolgte im April 2020.
Vadianstrasse 39 CH-9000 St.Gallen
Zeitraum der Realisierung des Referenzprojektes ……………………………………………………………………………………………
- Allgemeine Unterlagen zur Projektinformation werden zusammen mit dem Leistungsverzeichnis auf der Internetplattform www.simap.ch für die Anbieter bereitgestellt.
260 Varianten 261 Varianten.
Der Verbindungsweg zwischen den provisorischen Parkplätzen in der Obstwiese (südöstlich Spital bei Arlibonstrasse) zum Bettenhaus D ist wegen der Heli- Anflugschneise gesperrt und darf nicht benutzt werden.
Referenzobjekte für Bewertung der Qualität (Zuschlagskriterium Pos. 224.100 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot).
30mm XPS oder PIR-Vlies Radlast (Gummirad):
16 Korr.-schutz: Nein Kältebedarf: 6.50 Min.
Medium: Monoethylenglykol 30Vol% Raumvolumen: 28.50 Min.
Abtauart: Umluft / Elektro Pos. 41
Mon 05.05.25Fre 09.01.26 374 240/246 Heizung/Kälte
Innenabmessungen Tiefkühlraum: 837.0 x 629.0 x 220.0 cm (BxTxH)
191 Tage Mon 26.05.25Fre 27.02.26 381 Kühlzellen 18 Tage Mon 26.05.25Fre 20.06.25 382 Inbetriebnahme 1
Lamellenabstand: R744 (CO2) Raumvolumen: 120.54 Min.
+41 71 228 10 00 www.brandsicher.ch
Grobkonzept integrale Tests Kommunikation- und Sicherheitsanlagen
X X X Beschaffung: Durchgängig einheitliche Vertragsbedingungen zwischen Bauherr, Projektplaner und Auftragnehmer.
60mm XPS oder PIR-Vlies Radlast (Stahlrad): 500 N/cm2 Bodenbelag: 3mm
• Fabrikat / Typ: • Ansprechdruck: bar 1 Magnetventil, inkl. Spule 1
Für die Ausbauetappe H2 wurden bereits Reserve- leistungen, Abgangssicherungen sowie die dafür benötigten Leitungsabgängen vorgesehen.
Material / Materialgruppe 1 ________________ Material / Materialgruppe 2 ________________
100 Eingabeform. Die Eingabe des Angebots hat zwingend in Papierform und vollständig zu erfolgen (zwingend, komplett in Papierform).
Lieferumfang Kondensatleitung: (Meter) 45 Querschnitt entsprechend 5/8", inkl. Isolation gemäss technischer Spezifikationen und muss mit den nötigen Prüfprotokollen dokumentiert werden.
Zeitraum der Realisierung des Referenzprojektes ……………………………………………………………………………………………..
Typ 75 (16 A) - 2 Steckdosen
Cu / Alu NeinJa Monoethylenglykol 30Vol% Twinlok Druckmessnippel 1/4" Pos. 1
120 QM-Vereinbarung. Die QM-Vereinbarung legt die Leistungen (in Art, Menge, Umfang, Verantwortlichkeit und Periodizität) des Unternehmers als Beitrag zum Projekt-Qualitätsmanagement fest.
Dieses besteht aus einem ‚Stützen-Platten’-System, in welches die Wände – als flexible – Elemente gesetzt werden.
Generalplaner-, Fachplaner- und Spitaltechnik-Personen im Einvernehmen mit
H-06 365 Tage Mon 22.07.24Don 08.01.26
Kenntnis des Fehlers wird vermutet, wenn der Unternehmer in seiner Offerte hinsichtlich der vom Fehler betroffenen Leistungsposition einen signifikant tiefen oder hohen Preis anbietet.
oder gleichwertig Verdampfungsdruckregler (Swagelok, Castel) oder gleichwertig
°C Medium 2: (Beschreibung Lieferumfang) Div.
ISP 1.OG / R513A 4. Objektbeschreibung 1.2. Pluskühlanteil /
Aggregat Div. Klein- und Montagematerial
Fördervolumen: 4.34 Soll oder gleichwertig
Web: www.refcon.ch (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang)
0 Tage Fre 12.12.25Fre 12.12.25 263 Fixer Termin: H2/Q fertig für IBS,
1 Filtertrockner in Ölversorgungsleitung, inkl. 1 Stk.
H2Q-100-02-16 Grundriss Geschoss 06 100 0.90/1.30 31.08.2020
19 mm BKP 258.6" sind einzuhalten.
CHF 1’500.00 08.08.2022 50 | 84 Zunstrasse 11 |
Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Nutzer über verschiedene Wege möglich Kommunikations-Gateway: Datenschnittstelle zwischen den Regler-Komponenten der Kälteanlage und dem Service-Computer.
Alle Unternehmer, die auf den zugeteilten KSGR-Aussenparkplätzen parkieren, müssen die Parkingpay-App verwenden.
- Einhaltung der Firmenqualifikation und Ressourcenvorgaben. Formular Z4 verwenden, sowie geforderte
Geschoss H-01: ≤ 0.468 W/(m²K) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume:
  Die Kühlstellenregulierung umfasste die Einhaltung der gewünschten Solltemperatur, sowie die Abtauphase des Ver- dampfers und der Alarmmeldung bei erhöhter Temperatur.
Rüsterei / 1.OG / 1H-01-576 CHF 7.5
Zu einer Temperaturzone können Räume zusammengefasst werden, die ähnliche Innentemperaturen aufweisen (z.B. Kühlräume mit +4°C und +6°C werden zu einer Zone „Pluskühlung“ zusammengefasst).
Die Rechnungen sind Teilobjekt getrennt in der Reihenfolge der Vertragspositionen und gemäss den entsprechenden SKP-Kapiteln und Preisen aufzustellen.
Gemäss den Vorbesprechungen und den Ausführungskontrollen mit der Feuerpolizei im Neubau H1-, müssen die Fluchtwege während der Bauzeit mit provisorischen Fluchtwegmarkierungen (fluoreszierende Rettungszeichen) für alle erkennbar signalisiert werden.
6.60 Bemerkungen: Die Abtauheizung wird elektrisch angeschlossen, jedoch nur bei entsprechendem Verwendungszweck Cu / Alu
Fragen sind bis zum vorgegebenen Datum schriftlich auf der Internetplattform www.simap.ch zu stellen.
IN DEN +ANTONEN !) !2 ', '2 3' 3( 4' :( ,EISTUNG "
Web: www.refcon.ch • Echtzeituhr und Synchronisierung der Tag-/Nacht-Funktion für das Gesamtsystem
Web: www.refcon.ch mm (Beschreibung Lieferumfang) (Beschreibung Lieferumfang)
12.05.25Fre 22.08.25 92 H-U1_3 (LUE)
Gebäude H2Q (Korridore) 100 1.40/0.60 04.07.2022 H2Q-100-02-091
Eignungskriterien 2: (Formular E2) - Organisatorische und fachliche Leistungsfähigkeit.
Lamellenabstand: 6 Abtauart: Umluft / Elektro Soll oder gleichwertig
Automatisches Blockschloss im spritzwassergeschützten Gehäuse inklusive Notentriegelung von der Schienengegenseite - Edelstahlblende für Laufschiene 08.08.2022 14 | 84 Zunstrasse 11 |
Pluskühlanteil: (Meter) 30 Querschnitt entsprechend 3/8", inkl. Isolation gemäss technischer Spezifikationen Div.
Sofern identisch zu Referenzen Eignungskriterium (Formular E2)
Beispiel: Danfoss AK-CC55 • Fabrikat / Typ: • Abmessungen: 1 Externe Displays • Beispiel: Danfoss
20mm Vakuumplatten 3mm Bautenschutzmatte Radlast (Stahlrad): 500 N/cm2
15.07 Beginn Ausbau 2 H2 / Q 12.12
Die Automatik entspricht allen gängigen Sicherheitsnormen Bauseitige Spannungsversorgung 230V/ 50Hz Steuerungsgehäuse mit 200cm Zuleitung für bauseitige Montage Potentialfreier Eingang für bauseitige Zutrittskontrolle Potentialfreier Rückmeldekontakt: Tür geschlossen und verriegelt Bei Stromausfall ist die Tür nur von Innen über Notöffnung zu öffnen
Die vorliegende Fassung gilt für: Bauprojekt KSGR SUN (PMA50080661) Bauprojekt KSGR Haus Q (PMA50236210) - Rückbau und Rohbau bis Bauphasen 3.2 (H2 und Haus Q).
X X X Verantwortlichkeiten regeln.
237 Öffnung des Angebotes (Offertöffnung).
Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen einhält, die wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.
Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen einhält, die wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.
SN / EN / SIA-Normen.
SN / EN / SIA-Normen.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz.
Lufthygiene während der Bauphase.
Lärmschutz während der Bauphase.
Erschütterungsminimierung während der Bauphase.
Konformität für CO2 Booster-Anlage.
Konformität für CO2 Booster-Anlage.
Konformität für CO2 Booster-Anlage.
Produktedatenblätter der Hersteller.
Liste der Lieferanten und Bezugsquellen für die wichtigsten Materialien.
Der Anbieter verpflichtet sich, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungs- bedingungen des Auftraggebers zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.
Der Anbieter verpflichtet sich, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungs- bedingungen des Auftraggebers zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.
Es liegt ein Bericht Altlasten für den Rückbau Haus A / L vor.
Der Unternehmer hat sich über die genaue Lage zu informieren und Sicherungsmassnahmen zu treffen.
Der Unternehmer hat sich über die genaue Lage zu informieren und Sicherungsmassnahmen zu treffen.
Erschütterungs- und Lärmemissionen. Lärmentwicklungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Maschinen und Geräte sind mit Schalldämpfern zu versehen. Die vorgeschriebenen Grenzwerte gemäss Lärmschutzverordnung sind einzuhalten. Bei sämtlichen Arbeiten, insbesondere bei Demontage-/ Abbrucharbeiten und Montagearbeiten sind die Arbeiten mit grösstmöglicher Schonung und unter Einsatz der modernsten technischen Mittel vorzunehmen (Betonabbruch z.B. allein mittels hydraulischem Beissgerät; Kern- statt Schlagbohrungen, etc.). Es ist immer die lärmärmste Baumethode anzuwenden.
Müssen trotzdem lärmintensive Arbeiten ausgeführt werden, sind diese nur in Absprache mit der Bauleitung, etappiert und im definierten Zeitfenster auszuführen (z.B. 2 h am Vormittag, 2 h am Nachmittag).
Gemäss Baulärm-Richtlinie orientiert sich der anerkannte Stand der Technik an den Umweltkriterien aktueller EU-Richtlinien. Bei Baumaschinen sind dies die zulässigen Geräuschemmissionen gemäss der Richtlinie 2000/14/EG samt nachfolgenden Änderungen. Mit der Maschinenlärmverordnung (MaLV, SR 814.412.2) ist erwähnte EU-Richtlinie im Juli 2007 in Schweizer Recht übernommen worden. Unter Ziffer 12 des Anhangs 1 der MaLV finden sich die zulässigen Emmissionsgrenzwerte, welche gleichermassen auch den Stand der Technik beschreiben.
Dem bestehenden schützenswerten Baumbestand ist Sorge zu tragen.
Dem bestehenden schützenswerten Baumbestand ist Sorge zu tragen.
Die Benutzer sind für eine fachgerechte Bedienung insbesondere das Verhindern von auslaufendem Wasser und das abendliche Abstellen an den bauseitigen Zapfstellen verantwortlich.
Alle Baustellenabwässer sind nach den folgenden Vorgaben zu behandeln und abzuleiten.
Alle Baustellenabwässer sind nach den folgenden Vorgaben zu behandeln und abzuleiten. - Norm SIA 431 „Entwässerung von Baustellen“ (SN 509 431).
Verunreinigungen der Anlage durch wassergefährdende Stoffe sind umgehend der Bauleitung zu melden.
Zusammen mit dem Angebot haben folgende Anbieter ein anbieterspezifisches Baustellen- Abwasserkonzept einzureichen, das aufzeigt, wie die obigen Auflagen und jene aus den genannten Richtlinien umgesetzt werden: Unternehmer der Baugrube (Baugrube, Baugrubensicherungen), Baumeister, Rückbauunternehmer, Erschliessung Werkleitungen, Hartbeton- und Unterlagsboden- unternehmer sowie Gipser.
Entsorgungskonzepte. 110 Grundsatz. Die beauftragten Anbieter haben grundsätzlich das durch ihre Arbeit anfallende Abfallmaterial selber fachgerecht zu entsorgen. Alle Verpackungs-, Inventar-, Rest- und Installationsmaterialien sind vom Anbieter zurückzunehmen und vorschriftsgemäss weiter zu verwerten oder der korrekten Entsorgung zuzuführen.
Für die Ausführung während der Bauarbeiten wird auf folgende Vorschriften hingewiesen:
Zusammen mit dem Angebot haben folgende Anbieter ein anbieterspezifisches Materialbewirtschaftungskonzept einzureichen: Schadstoffsanierungsunternehmer, Rückbauunternehmer, Unternehmer der Baugrube (Baugrube, Baugrubensicherung), Baumeister, Erschliessung Werkleitungen.
Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Spätestens vor Baubeginn hat das berücksichtigte Unternehmen mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter die Massnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes schriftlich zu vereinbaren.
Spätestens vor Baubeginn hat das berücksichtigte Unternehmen mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter die Massnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes schriftlich zu vereinbaren.
Luftreinhalteverordnung, insbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen".
Lärmschutzverordnung.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen.
Verordnung über den Schutz der Gewässer von wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF).
Umweltrelevante Weisungen gemäss Art. 540 (BB)
Umweltrelevante Weisungen gemäss Art. 540 (BB)
Zur Produktewahl wird auf nachhaltiges Bauen aufmerksam gemacht. Bei der Materialisierung wird auf die Verwendung und Einsetzung von Minergie-Eco-Produkten geachtet und wo sinnvoll auch gefordert. Sind Produkte freigestellt, sind die zu wählen, die nach dem Stand der Erkenntnis die Umwelt (Boden, Luft, Wasser, Biosphäre) am wenigsten belasten und die Erreichung der Minergie-Eco-Produkte möglichst erfüllen. Dabei ist der gesamte Lebenszyklus der Produkte vom Rohstoff über die Fabrikation bis zur Entsorgung zu betrachten.
Zur Produktewahl wird auf nachhaltiges Bauen aufmerksam gemacht. Bei der Materialisierung wird auf die Verwendung und Einsetzung von Minergie-Eco-Produkten geachtet und wo sinnvoll auch gefordert. Sind Produkte freigestellt, sind die zu wählen, die nach dem Stand der Erkenntnis die Umwelt (Boden, Luft, Wasser, Biosphäre) am wenigsten belasten und die Erreichung der Minergie-Eco-Produkte möglichst erfüllen. Dabei ist der gesamte Lebenszyklus der Produkte vom Rohstoff über die Fabrikation bis zur Entsorgung zu betrachten.
Materialbewirtschaftungskonzept. 211 Entsorgung und Deponien. Bei der Entsorgung von Aushubmaterial ist die Aushubrichtlinie des BAFU einzuhalten. Aushub- und zu entsorgendes Material darf nur auf bewilligten Deponien oder Materialverwertungen abgelagert werden. Eine schriftliche Bestätigung der Deponiebetreiber über eine ausreichende Kapazität für die Ablagerung des anfallenden Materials muss seitens des Unternehmers zusammen mit dem Angebot eingereicht werden. Auf Deponien von regionaler Bedeutung müssen nach der Ablagerung für die Bedürfnisse der Region noch Restvolumen für mindestens fünf Jahre vorhanden sein. Das Materialbewirtschaftungskonzept des Unternehmers muss vor der Arbeitsvergabe vom ANU (Amt für Natur und Umwelt GR) genehmigt werden.
Wenn immer möglich sollen Elektroantriebe statt Verbrennungsmotoren verwendet werden. • Für dieselbetriebene Maschinen und Geräte dürfen nur schwefelarme (Schwefelgehalt < 50 ppm) oder schwefelfreie (< 10 ppm) Treibstoffe verwendet werden. • Benzinbetriebene Arbeitsgeräte mit Viertaktmotoren sind gegenüber Zweitaktmotoren zu bevorzugen. • Benzinbetriebene Arbeitsgeräte sind wenn immer möglich mit Katalysator zu betreiben. • Benzinbetriebene Arbeitsgeräte ohne Katalysator dürfen nur mit Gerätebenzin nach SN Kantonsspital Graubünden, Sanierung, Um- und Neubau (SUN) 2 Formular Besondere Bestimmungen 181163 betrieben werden.
Alle Maschinen und Geräte sind nach Herstellerangaben auszurüsten und regelmässig zu warten. Dies ist bei Maschinen und Geräten zu dokumentieren für: • Leistung unter 18 kW mit einem Wartungskleber. • Leistung ab 18 kW mit einem Abgaswartungsdokument und einer Abgasmarke.
Bei staubenden Arbeiten, Lagerung von Schüttgütern, Umschlagsprozessen und Transportvorgängen (inkl. Fahrwegen) sind Massnahmen zu treffen, damit keine sichtbaren Staubemissionen auftreten, welche die Nachbarschaft beeinträchtigen können.
Für Oberflächenbehandlungen, Dichtungen, Klebstoffarbeiten und Anstriche (Grundierungen, Voranstriche, Isolieranstriche, Ausgleichsspachtel, Farbanstriche, Verputze, Haftbrücken, Primer usw.) sind emissionsarme (z.B. lösungsmittelfreie) Produkte und Verfahren zu verwenden. Gussasphalt, Elastomerbitumen, Heissbitumen sowie Bitumenbahnen sind nur auf möglichst tiefe Verarbeitungstemperaturen zu erwärmen.
Für Oberflächenbehandlungen, Dichtungen, Klebstoffarbeiten und Anstriche (Grundierungen, Voranstriche, Isolieranstriche, Ausgleichsspachtel, Farbanstriche, Verputze, Haftbrücken, Primer usw.) sind emissionsarme (z.B. lösungsmittelfreie) Produkte und Verfahren zu verwenden. Gussasphalt, Elastomerbitumen, Heissbitumen sowie Bitumenbahnen sind nur auf möglichst tiefe Verarbeitungstemperaturen zu erwärmen.
Teerhaltige Beläge und Materialien dürfen auf der Baustelle nicht thermisch aufbereitet werden. • Bitumen darf nur in Form von Bitumenemulsionen verwendet werden. Die Verarbeitungstemperatur ist durch geeignete Bindemittelwahl tief zu halten. Bitumenlösungen sind nicht zulässig. • Betreffend Partikelfilter ist das Infoblatt „Dieselbetriebene Maschinen und Geräte auf Baustellen“ der Baurichtlinie Luft Ostschweizer Vollzugshilfe verbindlich.
Betreffend Partikelfilter ist das Infoblatt „Dieselbetriebene Maschinen und Geräte auf Baustellen“ der Baurichtlinie Luft Ostschweizer Vollzugshilfe verbindlich.
Bei staub- und aerosolbildenden Anlagen und Prozessen (z.B. Zerkleinerungsanlagen, Förderbänder, Spritzbetonanwendung, Rückbauarbeiten, Lagerstätten, Transportpisten und deren Ausfahrten sowie Brückensanierungen) sind staubarme Verfahren und/oder Entstaubungsvorrichtungen anzuwenden.
Lärmschutz Baustellentransporte. Gestützt auf die „Baulärm Richtlinie“ des BAFU vom 24.03.2006 gilt für Bautransporte aller Art die Massnahmenstufe A. Die eingesetzten Transportfahrzeuge müssen dem Stand „Normalausrüstung“ entsprechen.
Lärmschutz auf der Baustelle. Gestützt auf die „Baulärm Richtlinie“ des BAFU vom 24.03.2006 gilt für sämtliche auf der Baustelle eingesetzten Maschinen und Geräte die Massnahmenstufe C. Die eingesetzten Maschinen und Geräte haben demnach dem „neusten Stand der Technik“ zu entsprechen.
Brandschutz während der Bauphase. Grundlage bildet das Dokument "Brandschutzkonzept während der Bauphase" Kantonsspital Graubünden. Die Weisung der Gebäudeversicherung Graubünden „Brandschutz auf Baustellen“ ist integrierter Bestandteil der Bauarbeiten. Insbesondere zu Überwachen sind Schweissarbeiten und Arbeiten mit leicht entzündlichen Stoffen wie Teer, Asphalt, usw. Schweiss- und Schneidearbeiten dürfen nur mit Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) oder der Bauleitung mit einer schriftlichen Erlaubnis ausgeführt werden. Verweis auf Broschüre „Brandschutz beim Schweissen und Schneiden sowie bei verwandten Verfahren“ welche von der VKF, dem Sicherheits-Institut sowie dem Schweizerischen Verein für Schweisstechnik (SVS) heraus gegeben wurde. Es dürfen nur Baustoffe mit gültigen VKF – Zulassungsnummern verwendet werden.
Brandschutz während der Bauphase. Grundlage bildet das Dokument "Brandschutzkonzept während der Bauphase" Kantonsspital Graubünden. Die Weisung der Gebäudeversicherung Graubünden „Brandschutz auf Baustellen“ ist integrierter Bestandteil der Bauarbeiten. Insbesondere zu Überwachen sind Schweissarbeiten und Arbeiten mit leicht entzündlichen Stoffen wie Teer, Asphalt, usw. Schweiss- und Schneidearbeiten dürfen nur mit Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) oder der Bauleitung mit einer schriftlichen Erlaubnis ausgeführt werden. Verweis auf Broschüre „Brandschutz beim Schweissen und Schneiden sowie bei verwandten Verfahren“ welche von der VKF, dem Sicherheits-Institut sowie dem Schweizerischen Verein für Schweisstechnik (SVS) heraus gegeben wurde. Es dürfen nur Baustoffe mit gültigen VKF – Zulassungsnummern verwendet werden.
Umweltvorschriften und Emmissionsauflagen sind einzuhalten.
Umweltvorschriften und Emmissionsauflagen sind einzuhalten.
Die Einhaltung der Arbeitssicherheit hat erste Priorität.
Die Einhaltung der Arbeitssicherheit hat erste Priorität.
Die SIA-Empfehlung 420 "Entsorgung von Bauabfällen" ist zu beachten.
Arbeitssicherheit Die Arbeitssicherheit hat erste Priorität. Die Vorschriften sind strikte ohne Kompromisse von allen einzuhalten. Auf der gesamten Baustelle ausserhalb des Gebäudes gilt für alle Helmtragepflicht während Abbruch- und Rohbauarbeiten. Interne Baubereiche, welche aufgrund ihrer Höhe oder Arbeitsweise in einem kritischen Bereich sind, ist ebenfalls die Helmtragepflicht vorgeschrieben.
Arbeitssicherheit Die Arbeitssicherheit hat erste Priorität. Die Vorschriften sind strikte ohne Kompromisse von allen einzuhalten. Auf der gesamten Baustelle ausserhalb des Gebäudes gilt für alle Helmtragepflicht während Abbruch- und Rohbauarbeiten. Interne Baubereiche, welche aufgrund ihrer Höhe oder Arbeitsweise in einem kritischen Bereich sind, ist ebenfalls die Helmtragepflicht vorgeschrieben.
Staubemissionen Im Zuge von Baumassnahmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Spitalbetriebes ist Staub als Träger von Erregern anzusehen, welche immungeschwächten Patienten gefährlich werden könnten. Massnahmen: Bauseitige Staubwände müssen immer geschlossen werden. Der Unternehmer verpflichtet sich, die Staubentwicklung mit geeigneter Massnahme wie Wasser, Bindemitteln, geeignetes Umschlagverfahren oder dergleichen zu bekämpfen
Bauseits erstellte Abdeckmaterialien wie Floorliner sind durch jeden Handwerker sorgsam zu behandeln und bei Verschmutzung zu reinigen und auszutauschen.
Lärmemissionen Die Baustelle liegt inmitten des Spitalkomplexes. Lärmentwicklungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Es sind immer die Lärmarmsten Baumethoden anzuwenden (zum Beispiel: Betonabbruch mit hydraulichen Beisgeräten, Kern- statt Schlagbohrungen, etc.).
Lärmintensive Bauarbeiten sind nur nach Absprache mit der Bauleitung auszuführen.
Abwasser-Ableitung Es dürfen keine Baustellen-Abwässer in die neu erstellten Kanalisationsleitungen eingeleitet werden.
Sicherheit / Ausweispflicht / Zugang Einführung Arbeiten im KSGR: Jeder Unternehmer, der zum ersten Mal im Auftrag des KSGR oder als Subunternehmer eines durch das KSGR Beauftragen, Arbeiten im Spitalbereich des Bauprojekts SUN ausführt, hat vor Arbeitsbeginn eine Instruktion durch die Bau- oder Fachbauleitung zu absolvieren. Erst das Absolvieren der Instruktion berechtigt einen Unternehmer, Arbeiten in den Gebäuden KSGR auszuführen. Grundsätzlich ist der Vorarbeiter der entsprechenden Firma für seine Handwerker und die vollständige Information an seine Leute verantwortlich. Personen, welche sich nicht an die Weisungen halten, werden vom Campus verwiesen. Im Bereich Elektro wird eine separate Instruktion gemäss NIV Art. 22 Arbeitssicherheit Elektro gefordert. Diese ist für alle elektrotechnischen Unternehmer obligatorisch.
Sicherheit / Ausweispflicht / Zugang Einführung Arbeiten im KSGR: Jeder Unternehmer, der zum ersten Mal im Auftrag des KSGR oder als Subunternehmer eines durch das KSGR Beauftragen, Arbeiten im Spitalbereich des Bauprojekts SUN ausführt, hat vor Arbeitsbeginn eine Instruktion durch die Bau- oder Fachbauleitung zu absolvieren. Erst das Absolvieren der Instruktion berechtigt einen Unternehmer, Arbeiten in den Gebäuden KSGR auszuführen. Grundsätzlich ist der Vorarbeiter der entsprechenden Firma für seine Handwerker und die vollständige Information an seine Leute verantwortlich. Personen, welche sich nicht an die Weisungen halten, werden vom Campus verwiesen. Im Bereich Elektro wird eine separate Instruktion gemäss NIV Art. 22 Arbeitssicherheit Elektro gefordert. Diese ist für alle elektrotechnischen Unternehmer obligatorisch.
Staubemissionen Der Vermeidung von Staubentwicklung ist im Innern des Spitals besonders zu achten. Siehe 4.3 Staubemissionen. In medizinisch genutzten Bereichen ist so zu arbeiten, dass möglichst wenig Schmutz und Staub entsteht. Anfallender grober Schmutz ist sofort zu entsorgen. Baustelle und Baustellenzuwege sind, soweit nicht vom Publikumsverkehr getrennt, gegeben falls intervallweise feucht zu reinigen. Das Betreten und Befahren von medizinisch genutzten Spitalbereichen oder Bereichen mit Publikumsverkehr ist nur mit sauberem Schuhwerk, sauberer Arbeitskleidung beziehungsweise sauberen Transportmitteln erlaubt. Daher müssen bei erhöhter Schmutzentwicklung im Baustellenbereich Überschuhe angezogen werden, welche bei Verlassen des Baustellenbereichs sofort wieder auszuziehen sind. Falls erforderlich sind am Baustellenzugang feuchte mit Desinfektionsmittellösung getränkte Bodenmatten zur Grobreinigung auszulegen.
Handfeuerlöscher, Löschdecken In den jeweiligen Arbeitsbereichen müssen geeignete Handfeuerlöscher griffbereit vorhanden sein. Grundsätzlich CO2-Löscher und Löschdecken. Der jeweilige Chefmonteur ist verantwortlich, dass alle Mitarbeiter den fachgerechten Umgang mit Handfeuerlöschen kennen (CO2-Löscher nicht gegen Personen einsetzen).
Handfeuerlöscher, Löschdecken In den jeweiligen Arbeitsbereichen müssen geeignete Handfeuerlöscher griffbereit vorhanden sein. Grundsätzlich CO2-Löscher und Löschdecken. Der jeweilige Chefmonteur ist verantwortlich, dass alle Mitarbeiter den fachgerechten Umgang mit Handfeuerlöschen kennen (CO2-Löscher nicht gegen Personen einsetzen).
KBOB | Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Die Empfehlung Gebäudetechnik und Nachhaltiges Bauen muss eingehalten werden, Abweichungen sind nur in Absprache mit dem Bauherr zulässig.
KBOB | Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Die Empfehlung Gebäudetechnik und Nachhaltiges Bauen muss eingehalten werden, Abweichungen sind nur in Absprache mit dem Bauherr zulässig.
Nachhaltiges Bauen: eco Bau | MINERGIE-ECO® Den Anforderungen der Vereine Minergie und eco-bau muss möglichst gerecht werden.
Nachhaltiges Bauen: eco Bau | MINERGIE-ECO® Den Anforderungen der Vereine Minergie und eco-bau muss möglichst gerecht werden.
Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers sich genau über die einsetzbaren Materialien zu informieren. Zur vereinfachten Auswahl geeigneter Produkte hat der Verein eco-bau das eco-Produkteverzeichnis geschaffen https://www.eco-bau.ch. Die Bewertung in der eco-Produkteliste erfolgt über drei Stufen. Bei Minergie-ECO können auch Produkte verwendet werden, die nicht gelistet sind, sofern sie die Minergie-ECO-Produkteanforderungen erfüllen. Produkte welche keine ECO Zertifizierung oder die Produkteerfüllung nicht erreichen sind auszuweisen. Für das Kriterium NM4.050 / Halogenfreie Installationsmaterialien gilt die 20/80% Regel. Um eine Vorgabe zu erfüllen, müssen ihr 80 % der betroffenen Bauteile entsprechen. Die Prozent- angabe bezieht sich jeweils auf einen sinnvollen Massstab zur Beurteilung.
Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers sich genau über die einsetzbaren Materialien zu informieren. Zur vereinfachten Auswahl geeigneter Produkte hat der Verein eco-bau das eco-Produkteverzeichnis geschaffen https://www.eco-bau.ch. Die Bewertung in der eco-Produkteliste erfolgt über drei Stufen. Bei Minergie-ECO können auch Produkte verwendet werden, die nicht gelistet sind, sofern sie die Minergie-ECO-Produkteanforderungen erfüllen. Produkte welche keine ECO Zertifizierung oder die Produkteerfüllung nicht erreichen sind auszuweisen. Für das Kriterium NM4.050 / Halogenfreie Installationsmaterialien gilt die 20/80% Regel. Um eine Vorgabe zu erfüllen, müssen ihr 80 % der betroffenen Bauteile entsprechen. Die Prozent- angabe bezieht sich jeweils auf einen sinnvollen Massstab zur Beurteilung.
Hartlöten Sämtliche Facharbeiter müssen über eine Lötprüfung verfügen, welche der Norm SN EN ISO 13585 entspricht. Bei Lötarbeiten ist die Bauleitung vorgängig zu informieren. Ein Feuerlöscher muss während den Arbeiten und der Kontrollzeit vorhanden sein. Die branchenspezifischen Vorschriften sind einzuhalten. Eine Stunde nach dem Löten sind die Arbeiten zu kontrollieren und es ist sicherzustellen, dass kein Schwellbrand entstanden ist.
Hartlöten Sämtliche Facharbeiter müssen über eine Lötprüfung verfügen, welche der Norm SN EN ISO 13585 entspricht. Bei Lötarbeiten ist die Bauleitung vorgängig zu informieren. Ein Feuerlöscher muss während den Arbeiten und der Kontrollzeit vorhanden sein. Die branchenspezifischen Vorschriften sind einzuhalten. Eine Stunde nach dem Löten sind die Arbeiten zu kontrollieren und es ist sicherzustellen, dass kein Schwellbrand entstanden ist.
Schweissarbeiten Sämtliche Facharbeiter(Schweisser) müssen geprüft und in der Lage sein röntgensicher zu schweissen. Bei Schweissarbeiten ist die Bauleitung vorgängig zu informieren. Ein Feuerlöscher muss während den Arbeiten und der Kontrollzeit vorhanden sein. Die branchenspezifischen Vorschriften sind einzuhalten. Eine Stunde nach dem schweissen sind die Arbeiten zu kontrollieren und es ist sicherzustellen, dass kein Schwellbrand entstanden ist.
Schweissarbeiten Sämtliche Facharbeiter(Schweisser) müssen geprüft und in der Lage sein röntgensicher zu schweissen. Bei Schweissarbeiten ist die Bauleitung vorgängig zu informieren. Ein Feuerlöscher muss während den Arbeiten und der Kontrollzeit vorhanden sein. Die branchenspezifischen Vorschriften sind einzuhalten. Eine Stunde nach dem schweissen sind die Arbeiten zu kontrollieren und es ist sicherzustellen, dass kein Schwellbrand entstanden ist.
Kühl- und Tiefkühlräume aus vorgefertigten Isolierpaneelen, Polyurethan-Hartschaum mit einem Raumgewicht von ca. 42kg/m3, absolut FCKW-, HFCKW und halogenfreie Schäumung.
Kühl- und Tiefkühlräume aus vorgefertigten Isolierpaneelen, Polyurethan-Hartschaum mit einem Raumgewicht von ca. 42kg/m3, absolut FCKW-, HFCKW und halogenfreie Schäumung.
Doppelwandiges Kastengerät in Modulbauweise komplett zerlegbar ohne Schweiss- und Nietverbindung.
Doppelwandiges Kastengerät in Modulbauweise komplett zerlegbar ohne Schweiss- und Nietverbindung.
Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsverträge, der Normalarbeitsverträge und bei deren Fehlen die orts- und berufsüblichen Vorschriften einzuhalten.
Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsverträge, der Normalarbeitsverträge und bei deren Fehlen die orts- und berufsüblichen Vorschriften einzuhalten.
Erklärt sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen gemäss Frage 1 und der ILO-Kernübereinkomme gemäss Frage 2 zu verpflichten?
Erklärt sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen gemäss Frage 1 und der ILO-Kernübereinkomme gemäss Frage 2 zu verpflichten?
Arbeitssicherheit und Umweltschutz Der Anbieter bestätigt, dass er sämtliche gesetzlichen Grundlagen anwendet und einhält.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz Der Anbieter bestätigt, dass er sämtliche gesetzlichen Grundlagen anwendet und einhält.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz Der Anbieter bestätigt, dass er sämtliche gesetzlichen Grundlagen anwendet und einhält.
Lufthygiene während der Bauphase Der Anbieter bestätigt, dass er bei den offerierten Arbeiten die Massnahmenstufe B der «Baurichtlinie Luft des BAFU» vom 01.09.2002 bzw. «Baurichtlinie Luft – Ostschweizer Vollzugshilfe» vom 01.01.2009 einhält.
Lärmschutz während der Bauphase Der Anbieter bestätigt, dass er bei den offerierten Arbeiten die Massnahmenstufe C (Bauarbeiten) bzw. Massnahmenstufe A (Bautransporte) der «Baulärm-Richtlinie» des BAFU vom 24.03.2006 einhält.
Erschütterungsminimierung während der Bauphase Der Anbieter bestätigt, dass während den offerierten Arbeiten die Erschütterungsemissionen nach SN 640 312a minimiert und die Einwirkungen auf Menschen und erschütterungsempfindliche Geräte beachtet werden. Die Erschütterungsgrenzwerte (bauseitige Überwachung) werden wie folgt definiert: Alarmwert: 0,4 mm/s Interventionswert: 0,8 mm/s
Bei ARGE ist Teil 1 nur von federführender Firma, Teil 2 von allen weiteren ARGE Partnern sowie bei Subunternehmern Teil 2 von allen Subunternehmern erforderlich (mehrere Formulare Teil 2 verwenden). Teil 2: (ARGE-Partner neben federführender Firma und Subunternehmer)
Bei ARGE ist Teil 1 nur von federführender Firma, Teil 2 von allen weiteren ARGE Partnern sowie bei Subunternehmern Teil 2 von allen Subunternehmern erforderlich (mehrere Formulare Teil 2 verwenden). Teil 2: (ARGE-Partner neben federführender Firma und Subunternehmer)
Arbeitssicherheit: Der Auftragnehmer prüft die Einhaltung der Arbeitssicherheit gemäss Kontrollkriterien seines Sicherheitsbeauftragten (SiBe) mit Stichkontrollen und dokumen- tiert diese z.Hd. des QM-Ordners.
Arbeitssicherheit: Der Auftragnehmer prüft die Einhaltung der Arbeitssicherheit gemäss Kontrollkriterien seines Sicherheitsbeauftragten (SiBe) mit Stichkontrollen und dokumen- tiert diese z.Hd. des QM-Ordners.
Vorausgesetzt werden ebenfalls die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie deren weiteren Anforderungen gemäss Selbstdeklaration / Bestätigung des Anbieters.
Vorausgesetzt werden ebenfalls die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie deren weiteren Anforderungen gemäss Selbstdeklaration / Bestätigung des Anbieters.
Ordnung / Sicherheit Für Ordnung im Arbeitsbereich ist besonders zu sorgen, speziell dürfen in medizinisch genutzten Spitalbereichen oder Bereichen mit Publikumsverkehr keine Gefahrenstellen unbeaufsichtigt gelassen werden (Werkzeuge, Leitern sowie Kabelrollen immer entfernen und versorgen).
Ordnung / Sicherheit Für Ordnung im Arbeitsbereich ist besonders zu sorgen, speziell dürfen in medizinisch genutzten Spitalbereichen oder Bereichen mit Publikumsverkehr keine Gefahrenstellen unbeaufsichtigt gelassen werden (Werkzeuge, Leitern sowie Kabelrollen immer entfernen und versorgen).
Allgemeines 1. Für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind neben dem Eigentümer, dem Betriebsinhaber und dem Auf- traggeber auch die Personen verantwortlich, die mit der Erstellung, dem Betrieb sowie der Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Einrichtungen beauftragt sind. 2. Es ist Sache jedes Unternehmers, die mit der Durchführung einer Arbeit betrauten Personen vor Arbeitsbeginn auf die besonderen Gefahren aufmerksam zu machen. 3. Von allen Beteiligten sind vor Arbeitsbeginn geeignete Massnahmen zu treffen, um die durch den Bauvorgang erhöhten Brand- und Explosionsgefahr zu vermindern. 4. Werden nicht alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und entsteht deswegen ein Schadenfall, so behält sich die Gebäudeversicherung das Kürzungs- bzw. Rückgriffsrecht (Regress) vor. Brandverhütungsmassnahmen 1. Die Alarmmöglichkeiten zur Feuerwehr sind frühzeitig abzuklären. Nötigenfalls sind solche zu schaffen. In einem Schadenfall ist unverzüglich die Feuerwehr, Telefon Nr. 118, zu alarmieren. 2. Beim Schweissen, Schneiden, Löten, Auftauen, Wärmen, Farbabbrennen, bei Arbeiten mit leichtentzündlichen Stoffen (wie Teer-, Asphalt-, Bodenleger-, Dachdecker-, Spengler- und Farbspritzarbeiten), bei der Bauaustrock- nung usw. sind geeignete Löschgeräte (Wasserlöschposten, Handfeuerlöscher, Eimerspritzen und dergleichen) neben der Arbeitsstelle bereit zu stellen. 3. Lassen sich die erforderlichen Brandverhütungsmassnahmen nicht durchführen oder sind Arbeiten besonders gefährlich, ist auf diese zu verzichten. An ihrer Stelle sind sichere und kalte Alternativverfahren wie Kleben, Sä- gen, Schneiden, Bohren und dergleichen zu wählen. 4. Gefährliche Arbeiten wie Schweiss-, Löt- und andere Arbeiten mit offenem Feuer, funkenerzeugende Schleif- und Schneidearbeiten, das Kochen von Bitumen und dergleichen sind, insbesondere in Altbauten, mit der erfor- derlichen Vorsicht auszuführen und in der Regel so zu beenden (mindestens zwei Stunden vor dem regulären Ar- beitsschluss), dass in der folgenden Arbeitszeit die Baustelle beaufsichtigt bleibt. 5. Vor und während Arbeiten sind der Gefahr angepasste Kontrollen durchzuführen, um mögliche Brandursachen zu entdecken und die notwendigen Verhütungsmassnahmen vorzunehmen. 6. Nach Abschluss der Arbeit hat der Unternehmer oder der von ihm Beauftragte die Arbeitsstelle auf allfällige Brandausbruchmöglichkeiten hin zu kontrollieren. Ist ein Mottbrand möglich, so müssen periodisch Nachkontrol- len organisiert werden (bei Bedarf auch nach Arbeitsschluss). 7. Vorhandene automatische Feuerlösch- und Brandmeldeeinrichtungen (z.B. Sprinkler- oder Brandmeldeanlagen) dürfen nur vorübergehend im Bereich der Arbeitsstelle und nur nach Absprache mit dem Gebäudeeigentümer und der Brandschutzbehörde ausser Betrieb genommen werden. Nach Beendigung der Arbeit bzw. täglich nach Arbeitsschluss sind die Einrichtungen unverzüglich wieder einzuschalten. Verbote Verboten sind folgende Handlungen: a) das Rauchen und die Verwendung offener Flammen oder anderer Zündquellen an Orten, wo leichtbrennbare Stoffe hergestellt, gelagert, verarbeitet oder umgefüllt werden; b) die Verwendung und Lagerung brennbarer Stoffe in der Nähe von Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilanlagen, von Abgasanlagen sowie von wärmeerzeugenden oder -verbrauchenden Licht- und Kraftquellen; c) die Aufbewahrung von leicht- oder selbstentzündlichen Stoffen und Gasen ohne feuerpolizeiliche Bewilligung; d) die Aufbewahrung von Rauchzeugabfällen, Asche und dergleichen in nicht wärmefesten Behältern; e) Feuer entfachen im Freien, wenn Bauten, Anlagen und Pflanzenbestände unmittelbar gefährdet sind. Brandschutz auf Baustellen 1 Beim Schweissen, Schneiden und Löten Æ Löschgeräte vor Ort bereitstellen 2 Gefährliche Arbeiten mind. 2 Stunden vor Arbeitsschluss beenden 3 Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle auf Brandausbruchmöglichkeiten kontrollieren 4 Im Notfall: 118 alarmieren 5 Weisung Graubünden „Brandschutz auf
Allgemeines 1. Für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind neben dem Eigentümer, dem Betriebsinhaber und dem Auf- traggeber auch die Personen verantwortlich, die mit der Erstellung, dem Betrieb sowie der Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Einrichtungen beauftragt sind. 2. Es ist Sache jedes Unternehmers, die mit der Durchführung einer Arbeit betrauten Personen vor Arbeitsbeginn auf die besonderen Gefahren aufmerksam zu machen. 3. Von allen Beteiligten sind vor Arbeitsbeginn geeignete Massnahmen zu treffen, um die durch den Bauvorgang erhöhten Brand- und Explosionsgefahr zu vermindern. 4. Werden nicht alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und entsteht deswegen ein Schadenfall, so behält sich die Gebäudeversicherung das Kürzungs- bzw. Rückgriffsrecht (Regress) vor. Brandverhütungsmassnahmen 1. Die Alarmmöglichkeiten zur Feuerwehr sind frühzeitig abzuklären. Nötigenfalls sind solche zu schaffen. In einem Schadenfall ist unverzüglich die Feuerwehr, Telefon Nr. 118, zu alarmieren. 2. Beim Schweissen, Schneiden, Löten, Auftauen, Wärmen, Farbabbrennen, bei Arbeiten mit leichtentzündlichen Stoffen (wie Teer-, Asphalt-, Bodenleger-, Dachdecker-, Spengler- und Farbspritzarbeiten), bei der Bauaustrock- nung usw. sind geeignete Löschgeräte (Wasserlöschposten, Handfeuerlöscher, Eimerspritzen und dergleichen) neben der Arbeitsstelle bereit zu stellen. 3. Lassen sich die erforderlichen Brandverhütungsmassnahmen nicht durchführen oder sind Arbeiten besonders gefährlich, ist auf diese zu verzichten. An ihrer Stelle sind sichere und kalte Alternativverfahren wie Kleben, Sä- gen, Schneiden, Bohren und dergleichen zu wählen. 4. Gefährliche Arbeiten wie Schweiss-, Löt- und andere Arbeiten mit offenem Feuer, funkenerzeugende Schleif- und Schneidearbeiten, das Kochen von Bitumen und dergleichen sind, insbesondere in Altbauten, mit der erfor- derlichen Vorsicht auszuführen und in der Regel so zu beenden (mindestens zwei Stunden vor dem regulären Ar- beitsschluss), dass in der folgenden Arbeitszeit die Baustelle beaufsichtigt bleibt. 5. Vor und während Arbeiten sind der Gefahr angepasste Kontrollen durchzuführen, um mögliche Brandursachen zu entdecken und die notwendigen Verhütungsmassnahmen vorzunehmen. 6. Nach Abschluss der Arbeit hat der Unternehmer oder der von ihm Beauftragte die Arbeitsstelle auf allfällige Brandausbruchmöglichkeiten hin zu kontrollieren. Ist ein Mottbrand möglich, so müssen periodisch Nachkontrol- len organisiert werden (bei Bedarf auch nach Arbeitsschluss). 7. Vorhandene automatische Feuerlösch- und Brandmeldeeinrichtungen (z.B. Sprinkler- oder Brandmeldeanlagen) dürfen nur vorübergehend im Bereich der Arbeitsstelle und nur nach Absprache mit dem Gebäudeeigentümer und der Brandschutzbehörde ausser Betrieb genommen werden. Nach Beendigung der Arbeit bzw. täglich nach Arbeitsschluss sind die Einrichtungen unverzüglich wieder einzuschalten. Verbote Verboten sind folgende Handlungen: a) das Rauchen und die Verwendung offener Flammen oder anderer Zündquellen an Orten, wo leichtbrennbare Stoffe hergestellt, gelagert, verarbeitet oder umgefüllt werden; b) die Verwendung und Lagerung brennbarer Stoffe in der Nähe von Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilanlagen, von Abgasanlagen sowie von wärmeerzeugenden oder -verbrauchenden Licht- und Kraftquellen; c) die Aufbewahrung von leicht- oder selbstentzündlichen Stoffen und Gasen ohne feuerpolizeiliche Bewilligung; d) die Aufbewahrung von Rauchzeugabfällen, Asche und dergleichen in nicht wärmefesten Behältern; e) Feuer entfachen im Freien, wenn Bauten, Anlagen und Pflanzenbestände unmittelbar gefährdet sind. Brandschutz auf Baustellen 1 Beim Schweissen, Schneiden und Löten Æ Löschgeräte vor Ort bereitstellen 2 Gefährliche Arbeiten mind. 2 Stunden vor Arbeitsschluss beenden 3 Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle auf Brandausbruchmöglichkeiten kontrollieren 4 Im Notfall: 118 alarmieren 5 Weisung Graubünden „Brandschutz auf
,UFTREINHALTE 6ERORDNUNG UND 0ARTIKELüLTERSYSTEME $IE %IDGENÍSSISCHE ,UFTREINHALTE 6ERORDNUNG ,26 6ERSION VOM 3EPTEMBER LEGT FEST DASS DIESELBETRIEBENE -ASCHINEN UND 'ER»TE MIT ,EISTUNGEN VON MEHR ALS K7 AUF "AUSTELLEN DIE !NFORDERUNGEN VON !RT A ,26 IN 6ERBINDUNG MIT !NHANG :IFFER ,26 ERFÓLLEN MÓSSEN $ARIN WIRD UNTER ANDEREM DIE ZUL»SSIGE !NZAHL DER $IESELRUSS 0ARTIKEL IM !BGAS VON "AUMASCHINEN BEGRENZT -ASCHINEN UND 'ER»TE DIE MIT EINEM FUNKTIONIERENDEN AUF DER "!&5 &ILTERLISTE AUFGEFÓHRTEN 0ARTIKELüLTERSYSTEM AUS GERÓSTET SIND GELTEN ALS ,26 KONFORM *EDER "AUUNTERNEHMER ODER "ETREIBER EINER "AUMASCHINE IST DAFÓR VERANTWORTLICH DASS DIE %MISSIONSGRENZWERTE DER ,26 EINGEHALTEN WERDEN )NKRAFTTRETEN UND ³BERGANGSFRISTEN *E NACH ,EISTUNG UND "AUJAHR DER -ASCHINE GELTEN DIE !N FORDERUNGEN DER ,26 AB UNTER SCHIEDLICHEN :EITPUNKTEN &ÓR "AUMASCHINEN WELCHE DIE !NFORDERUNGEN DER ,26 NICHT ERFÓLLEN GILT NACH !B LAUF DIESER ³BERGANGSFRISTEN EIN %INSATZVERBOT AUF S»MTLICHEN "AUSTELLEN DER 3CHWEIZ 3ONDERF»LLE 6OR DEM *ANUAR BEWILLIGTE " "AUSTELLEN 'EM»SS "AURICHTLINIE ,UFT NACH BISHERIGEM 2ECHT VERFÓGTE !UČAGEN AN DIE "AU HERRSCHAFT BLEIBEN GÓLTIG p AUCH BEZÓGLICH 0ARTIKELüLTERPČICHT 7ÓNSCHT DIE "AU HERRSCHAFT EINE .EUBEURTEILUNG NACH AKTUELLER ,UFTREINHALTE 6ERORDNUNG KANN SIE BEI DER ANORDNENDEN "EHÍRDE EIN 7IEDERERW»GUNGSGESUCH EINREICHEN )N 7ERK VERTR»GEN GETROFFENE 2EGELUNGEN BLEIBEN VERBINDLICH "AUSTELLEN UNTER "AUHERRSCHAFT DES +ANTONS :ÓRICH $IESELBETRIEBENE -ASCHINEN UND 'ER»TE DIE FÓR DEN +ANTON :ÓRICH IM %INSATZ STEHEN MÓSSEN MIT EINEM GEPRÓFTEN 0ARTIKELüLTERSYSTEM AUSGERÓSTET SEIN $IES GILT FÓR -ASCHINEN MIT ,EISTUNGEN VON BIS K7 AB "AUJAHR UND FÓR -ASCHINEN K7 JEDEN !LTERS 7EITERE )NFORMATIONEN AUF WWW LUFT ZH CH ➔ "AUSTELLEN :USAMMENHANG MIT DER "AURICHTLINIE ,UFT )N DER !USGABE VOM *ANUAR IST DIE "AURICHTLINIE ,UFT AN DIE GE»NDERTEN ,26 6ORSCHRIFTEN ANGEPASST WORDEN )NSBESONDERE VERWEIST -ASSNAHME ' AUF DIE NEUEN "ESTIMMUNGEN FÓR "AUMASCHINEN UND DEREN 0ARTIKELüLTERSYSTEME $IE ÓBRIGEN -ASSNAHMEN DER "AURICHTLINIE ,UFT HABEN NICHT GE»NDERT 7EITERHIN MUSS NACH ! UND " "AUSTELLEN UNTERSCHIEDEN WERDEN UND DIE NÍTIGEN -ASSNAHMEN SIND IN DEN .EBENBESTIMMUNGEN DER "AUBEWILLIGUNG ANZUORDNEN +ONTROLLIERT WERDEN DIE -ASSNAHMEN IN DER 2EGEL VON DER ANORDNENDEN "EHÍRDE "EI "AUAUSSCHREIBUNGEN DER ÍFFENTLICHEN (AND SIND DIE VERLANGTEN -ASSNAHMEN IM 7ERKVERTRAG AUFGEFÓHRT %S EMPüEHLT SICH DIESE EBENFALLS ZU KONTROLLIEREN
Die Kühlraumböden werden konventionell aufgebaut, die Dämmschicht ist mit absolut FCKW- und HFCKW-freier Schäu- mung auszuführen.
Die Kühlraumböden werden konventionell aufgebaut, die Dämmschicht ist mit absolut FCKW- und HFCKW-freier Schäu- mung auszuführen.