Messkonzept (Liste mit Energiewerte Stand Abnahme, Stand Inbetriebnahme, Übergabe. Trends, Energieberichte) 8. Messprotokolle o Trends, Auswertungen o Messwerte und Energiewerte (M-Bus Werte…) o Umweltberichte, Energieberichte
Wartungsvorgaben o Wartung, Instandhaltung
Bei der Lüftungsanlage A1 handelt es sich um Zweikanalanlage dient der Lufterneuerung der Räume A, B, C, D. Die Luftmenge wird variabel zwischen 15`000 m3/h bis 35`000 m3/h reguliert. Der Aussenluftanteil wird in Abhängigkeit der Abluftqualität (CO2) und der Raumkonditionen (CO2) geregelt.
Ein Nachtauskühlungs-Betrieb reduziert den Kälteverbrauch in den warmen Jahreszeiten.
Anzeigen und Verarbeiten aller Mess- und Stellwerte
Anzeigen aller Mess- und Stellwerte
Die ABL-ZUL-Temperatur-Kaskadenregelung (P+PI) erfasst über den ABL-Temperaturfühler die Ablufttemperatur und über den ZUL-Fühler die Zulufttemperatur. Bei der Sollwert-Abweichung der ABL-Temperatur wird via Kaskadeneinfluss der Zuluft-Sollwert geschoben.
optimale Wärmerückgewinnung (WRG-Rad 100%), wenn die Aussenluft-Temperatur höher ist als die Temperatur (ECO-Schaltung)  Minimalbegrenzung der ZUL-Temperatur wirkend auf Regelsequenz
Abluftfeuchteregelung Die ABL-Feuchte vergleicht die vom Abluftfühler gemessene Feuchte mit dem Sollwert und bewirkt folgende Sequenz:  Befeuchter St. 1 – St. 2  Maximalbegrenzung der ZUL-Feuchte wirkend auf Regelsequenz
(SW- und eventuell HW-mässig) Handbedienung auf US-Hardware
AUTO Prio 1 - 2 1 Prio 2 - 1 1
1 Voralarm 1 Hauptalarm 1 70 Intrusion
3 Hardware- Anforderungen 3.1 Server
32 Empa, eawag, WSL/SLF 10.2 Muster
8.4 Unterstellung des GA-Planers und GA-Unternehmers Eine Unterstellung des GA-Planers als Subplaner eines HLKS-Planers, bzw. die Unterstellung des GA-Unternehmers als Subunternehmer eines HLKS-Unternehmers ist unzulässig und untersagt.
12 Empa, eawag, WSL/SLF 3.2.3
6 Empa, eawag, WSL/SLF 2 Überblick
26 Empa, eawag, WSL/SLF 10 Anhang 10.1
umformer Betriebsmeldung Motor 1 (ohne Netz.-Bypass)
extern Meldungen von extern Meldungen an extern 0-10V 0-10V PFK PFK Sinusfilter zwingend, IP54, Wandausbau Kälteenergiemessung Landys +
33 Empa, eawag, WSL/SLF 1.4.2
PFK Strömungswächter Sensortec PFK Richtlinien
38 Empa, eawag, WSL/SLF 10.4
16 Empa, eawag, WSL/SLF 5.3
Energie Notnetz M-Bus 62 Signalisation
Center Sauter Automationsstation Sauter
Webterminal Pericom C70XS, o.Ä. Koppelbausteine Handbedienung
10 Empa, eawag, WSL/SLF Standard
Softwareschalter mit Stellungen: Automat / Aus.
35 Empa, eawag, WSL/SLF 1.6.7 Betriebszustandstabelle
COMAT Industrierelais Zeitrelais 2 pol 24VDC/230VAC
allgemeine Apparate - Aussenfühler - usw.  Pro Anlage - GA-Prinzipschema - Steuerung / Signalisierung  Automationsstation-Schema 
7 Empa, eawag, WSL/SLF 2.1 Bedienstruktur
 Visualisierung Storen auf GA-System 
37 Empa, eawag, WSL/SLF 10.3
Unterstation M S R L ( G A M S )
Wärmeenergiemessungen Landys + Gyr M-Bus (EN1434-3) Richtlinien Gebäudeautomation (MSRL)
18 Empa, eawag, WSL/SLF 6 Feldebene
Bircher Zeitrelais 3 pol 24VDC/230VAC
C70XS, o.Ä. Koppelbausteine
5.2.2 Kompaktanlagen .............................................................................................................................. 15 5.2.3 Messstellen ...................................................................................................................................... 15 5.2.4 Türüberwachung
44 Signalisation Anlage Betrieb Anlage 1
Die vorgegebene Standarddatenpunktliste ist richtungsweisend für die Bestimmung der Anzahl und Art der Datenpunkte durch den GA-Planer.
- Lieferungen - Hardware: Unterstationen und Leitebene - Software: Unterstationen und Leitebene - Schaltschränke - Dienstleistungen - Redigieren der Projektpapiere - Erstellen der Elektroschemas inkl. Prozessebene - Vorgaben für die Installationen der Datenleitungen - Mithilfe bei der Standortbestimmung der Regelkomponenten - Datenpunkttest - Programmierung der Unterstationen und Leitebene - Inbetriebsetzung der Anlagen - Einregulieren der Anlagen - Vorabnahme - Abnahme - Dokumentation - Schulung - Mängelbehebung - Teilnahme an Besprechungen
100 % Richtlinien Gebäudeautomation (MSRL)
Messkonzept (Liste mit Energiewerte Stand Abnahme, Stand Inbetriebnahme, Übergabe. Trends, Energieberichte) 8. Messprotokolle o Trends, Auswertungen o Messwerte und Energiewerte (M-Bus Werte…) o Umweltberichte, Energieberichte
Messkonzept (Liste mit Energiewerte Stand Abnahme, Stand Inbetriebnahme, Übergabe. Trends, Energieberichte) 8. Messprotokolle o Trends, Auswertungen o Messwerte und Energiewerte (M-Bus Werte…) o Umweltberichte, Energieberichte
Messkonzept (Liste mit Energiewerte Stand Abnahme, Stand Inbetriebnahme, Übergabe. Trends, Energieberichte) 8. Messprotokolle o Trends, Auswertungen o Messwerte und Energiewerte (M-Bus Werte…) o Umweltberichte, Energieberichte
Bei der Lüftungsanlage A1 handelt es sich um Zweikanalanlage dient der Lufterneuerung der Räume A, B, C, D. Die Luftmenge wird variabel zwischen 15`000 m3/h bis 35`000 m3/h reguliert. Der Aussenluftanteil wird in Abhängigkeit der Abluftqualität (CO2) und der Raumkonditionen (CO2) geregelt.
Ein Nachtauskühlungs-Betrieb reduziert den Kälteverbrauch in den warmen Jahreszeiten.
Anzeigen und Verarbeiten aller Mess- und Stellwerte
Anzeigen aller Mess- und Stellwerte
Die ABL-ZUL-Temperatur-Kaskadenregelung (P+PI) erfasst über den ABL-Temperaturfühler die Ablufttemperatur und über den ZUL-Fühler die Zulufttemperatur. Bei der Sollwert-Abweichung der ABL-Temperatur wird via Kaskadeneinfluss der Zuluft-Sollwert geschoben.
optimale Wärmerückgewinnung (WRG-Rad 100%), wenn die Aussenluft-Temperatur höher ist als die Temperatur (ECO-Schaltung)  Minimalbegrenzung der ZUL-Temperatur wirkend auf Regelsequenz
optimale Wärmerückgewinnung (WRG-Rad 100%), wenn die Aussenluft-Temperatur höher ist als die Temperatur (ECO-Schaltung)  Minimalbegrenzung der ZUL-Temperatur wirkend auf Regelsequenz
Abluftfeuchteregelung Die ABL-Feuchte vergleicht die vom Abluftfühler gemessene Feuchte mit dem Sollwert und bewirkt folgende Sequenz:  Befeuchter St. 1 – St. 2  Maximalbegrenzung der ZUL-Feuchte wirkend auf Regelsequenz