Sollten vom Hauptauftragnehmer Subunternehmern oder Lieferanten beauftragt werden, so ist der Hauptauftragnehmer für die Einhaltung dieser Richtlinie Subunternehmer / Lieferant ge- genüber der Bauherrschaft verantwortlich (wie z.B. PV-Lieferant, Lüftiger, MSRL-Unternehmer).
Sämtliche Installationsmaterialien, Apparate und Leuchten sind auf ihre ökologische Verträg- lichkeit zu überprüfen. Deshalb sind nur Produkte zu verwenden, die in Herstellung, Verarbei- tung und Entsorgung ökologisch unbedenklich und halogenfrei (soweit verfügbar) sind.
Bei der Auswahl von Anlagen und Geräten ist das Hauptkriterium auf die Enerieeffizienz zu le- gen. Das bedeutet, dass der Energieverbrauch im Betrieb über den gesamten Lebenszyklus be- urteilt werden muss (inkl. Standby-Verlust).
Soweit er- hältlich werden ausschliesslich halogenfreie Materialien installiert.
Es sind durchsichtigen Abdeckungen mit verbessertem Brandverhalten einzusetzen. D.h. halo- genfrei, flammwidrig, selbstverlöschend und keine brennenden Tropfen.
Alle Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben und dgl. müssen zuverlässig gegen Korrosion und Selbstlockerung geschützt sein.
Es ist darauf zu achten, dass jeder Apparat einzeln ohne Schwierigkeiten ausgewechselt wer- den kann.
- Sämtliche Leuchten in LED-Technik (Energieeffiziente Leuchten verwenden)
Allgemein: alle LWL-Kabel sind halogenfrei und mit Nagetierschutz auszuführen.
seitlich: mit demontierbaren Seitenwänden die eine Erweiterung zulassen
Der Unternehmer ist bei Einbezug von Subun- ternehmern / Lieferanten dafür verantwortlich den Zugang und Einhaltung dieser Richtlinie sicherzu- stellen.
Die eingesetzten Leuchten haben dem Minergie- Standard zu entsprechen. Für die Beleuchtung ist ein Nachweis Minergie Eco gemäss SIA 380/4 Tool Beleuchtung zu er- bringen und vor der Bestellung bei den entsprechenden Bewilligungsinstanzen einzureichen und, nach Erhalt der Bewilligung, der Bauherrschaft vorzulegen.
14 Empa, eawag, WSL/SLF 2.1.2.1.6 Disposition, Stromlaufschemas
23 Empa, eawag, WSL/SLF 2.2
33 Empa, eawag, WSL/SLF Erschliessung
15 Empa, eawag, WSL/SLF 2.1.2.1.9
28 Empa, eawag, WSL/SLF 2.2.4.4
- Notruftaster in Behinderten-WCs -
Paar 1: 4 + 5 Paar 2: 3 + 6 Paar 3: 1 + 2 Paar 4: 7 + 8 Richtlinien
41 Empa, eawag, WSL/SLF - Quellcode
2Profile 19“, 9/10 (ca. 150mm zurückversetzt)
- FI Typ F für Mischfrequenzen bei Steckdosen in Labor-Arbeitsplätzen verwenden
3 Empa, eawag, WSL/SLF Inhaltsverzeichnis
Empa, eawag, WSL/SLF 2.4.8 KNX / EIB .................................................................................................................................................................................. 35 2.4.8.1 Allgemein ......................................................................................... 35 2.4.8.2 Planung ............................................................................................ 36 2.4.8.3 Ausführung ...................................................................................... 36 2.4.9 Gebäudeautomationssystem (GAMS).......................................................................................................................... 36 2.4.9.1 Allgemeine Anforderungen Gebäudeautomationssystem (GAMS) .
- Zwischen FU und dem Motor ist eine HF-taugliche Erdverbindung zu erstellen - Motoren (Pumpen, Ventilatoren, etc.)  mit Überstromschutz gem. NIN  wenn immer möglich mit Wicklungsschutz 2.3 BKP 233 Leuchten und Lampen Bei der Beleuchtungsplanung ist die Norm EN 12464 einzuhalten.
FI Typ F für Mischfrequenzen bei Steckdosen in Labor-Arbeitsplätzen verwenden
- Durchführung von integralen Tests und Inbetriebsetzungen.
Bei UKV-Leitungen ist die Eigenerwärmung aufgrund der stetig steigenden Leistungsübertra- gung mittels POE (Power Over Ethernet) und der gleichzeitig erhöhten Bündelung in Trassen und Kanälen ebenfalls zu berücksichtigen und zu belegen.
- Je Einspeisefeld ist ein Strommessgerät mit M-Bus Schnittstellen mit Aufschaltung auf GAMS vorzusehen (je Netz, z.B. UMG-96-RM oder gleichwertig)
32 Empa, eawag, WSL/SLF Rangierverteiler /
Höhe: 2000 / Breite 30 / Tiefe 800mm
2.1.3 BKP 231.3 Notstromversorgungsanlagen 2.1.3.1 BKP 231.3.3 USV-Anlage
IT: Singelmode 9/125 mit 24 Fasern KEV mit E2000-Stecker / 8° GAMS: Multimode 50/125 min.
Steuerstromkreise P1 P0 230 V braun hellblau 230 V, nach Trenntrafo rot
2.4.5 BKP 235.6 / 236.6 Audio- Video und Uhren
2.4.11.6 BKP 235.9.7 / 236.9.7 / Gasüberwachungsanlage
Differenzstrommessgerät in der NSHV (mit Voralarm und Alarm)
Die Deckenkonstruktion ist vibrationstechnisch von der Betondecke entkoppelt (bauliche Massnahmen) -
Es sind Steckdosen vom Typ T23 / T25 zu verwenden und mit 13A (statt 16A) abzusichern.
D.h. die UKV-Steckdosen an den Mediensäulen verfügen über ein Über- gangsstück welches von beiden Seiten mittels Patchkabel angeschlossen werden können.
2.4.4 BKP 235.5 / 236.5 Inhouse GSM ...................................................................................................................................... 34 2.4.5 BKP 235.6 / 236.6 Audio- Video und Uhren Anlagen / -Installationen ........................................................... 34 2.4.6 BKP 235.7 / 236.7 Radio- und TV-Empfangs-Anlagen / -Installationen ......................................................... 35 2.4.7 BKP 235.8 / 236.8 Signal- und Fernwirk-Anlagen / -Installationen ................................................................... 35 Richtlinien Elektroinstallationen 5
- Bei Grobabgängen mit Leistungsschalter sind integrierte Strommessgeräte mit M-Bus Schnittstellen und Aufschaltung auf GAMS vorzusehen - Differenzstrommessgeräte je Netz mit Rückmeldung auf GAMS (Voralarm und Alarm).
- Dokumentation der Erdungsanlage mit Fotos und Messungen.
Im Pflich- tenheft sind Layouts mit Funktionsbelegung der KNX-Schalter sowie die Visualisierungen der Touch-Panels detailliert mit den vorgesehenen Funktionen darzustellen.
Dabei ist das Patchkabel zwischen der Steckdose am Trasse und der Steckdose in der Mediensäule miteinzurechnen.
Gong- und Uhrenanlage Der Bedarf einer Gong- und Uhrenanlage ist immer vorgängig mit der Bauherrschaft abzu- stimmen.
Auf getrennte Leitungsführung von “geschützten“ und “ungeschützten“ Leitungen
Schranktyp 1 – 19 Zoll Höhe: 2000 / Breite
Hinweis: Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung wird für Neubauten mittels einer autonomen Notlichtan- lage mit Zentralbatterie versorgt.
30 Empa, eawag, WSL/SLF - Der FU ist möglichst in der Nähe vom Motor zu platzieren
Parametrierung) - Steckdosen für Info-Flat Screens - Putzsteckdosen bei Türen und in den Verkehrsflächen, Korridore und Treppenhäuser - Es werden keine T13 oder T15 Steckdosen verwendet.
Dokumentenangaben ................................................................................................................................................................. 2 Genehmigung ................................................................................................................................................................................. 2 Änderungsnachweis .................................................................................................................................................................... 2 Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................................................................................. 2
- Sämtliche zur Ausführung notwendigen Dispositions-, Detail- und Werkstattzeichnungen.
Dazu sind PA-Schienen und / oder Ring-PA- Schienen in genügender Anzahl vorzusehen, die wiederrum mit dem PA-Netzwerk zu verbin- den sind.
34 Empa, eawag, WSL/SLF Besonderheit bei WSL:  Steckdosen 230V in schwarz  für PC  Steckdosen 230V in weiss  Büro
2.4.3 BKP 235.4 / 236.4 Kommunikations-Anlagen /
Hersteller: z.B. Fa. Brüco Schranktyp 2 (Kabelfeld)
- Starkstrom-Verteilungen möglichst mit Mitteleinspeisung vorsehen
Das GAMS-Netzwerk ist getrennt vom IT-Netzwerk zu erstellen und mittels LWL auf ein separates Rack für GAMS zu erschliessen.
Defekt wird automatisch bei der NLA mit Zielortangabe als Fehler- meldung signalisiert.
Es werden nur 24/48VDC Relais angesteuert („Lastkreis“ ab entsprechender Verteilung)
- Sondersteckdosen CEE 32A 400V / 9h, rot - 230V / 9h / blau - Sondersteckdosen CEE 16A 400V / 9h, rot - 230V / 9h / blau - Steckdosen
Türe mit Dorn 6mm innen: 6 Traversen mit 2 Gitterkanäle länge 1800 breit 600mm plastifiziert oben:
Bei EI-60 Einhausungen vom z.B. Notnetz ist auf die Eigenerwärmung und genügende Wärme- abfuhr zu achten (ggf. sind separate Felder für das Notnetz zu wählen).
Sollten vom Hauptauftragnehmer Subunternehmern oder Lieferanten beauftragt werden, so ist der Hauptauftragnehmer für die Einhaltung dieser Richtlinie Subunternehmer / Lieferant ge- genüber der Bauherrschaft verantwortlich (wie z.B. PV-Lieferant, Lüftiger, MSRL-Unternehmer).
Sollten vom Hauptauftragnehmer Subunternehmern oder Lieferanten beauftragt werden, so ist der Hauptauftragnehmer für die Einhaltung dieser Richtlinie Subunternehmer / Lieferant ge- genüber der Bauherrschaft verantwortlich (wie z.B. PV-Lieferant, Lüftiger, MSRL-Unternehmer).
Bei der Auswahl von Anlagen und Geräten ist das Hauptkriterium auf die Enerieeffizienz zu le- gen. Das bedeutet, dass der Energieverbrauch im Betrieb über den gesamten Lebenszyklus be- urteilt werden muss (inkl. Standby-Verlust).
Bei der Auswahl von Anlagen und Geräten ist das Hauptkriterium auf die Enerieeffizienz zu le- gen. Das bedeutet, dass der Energieverbrauch im Betrieb über den gesamten Lebenszyklus be- urteilt werden muss (inkl. Standby-Verlust).
Es ist darauf zu achten, dass jeder Apparat einzeln ohne Schwierigkeiten ausgewechselt wer- den kann.
Es ist darauf zu achten, dass jeder Apparat einzeln ohne Schwierigkeiten ausgewechselt wer- den kann.
- Sämtliche Leuchten in LED-Technik (Energieeffiziente Leuchten verwenden)
- Sämtliche Leuchten in LED-Technik (Energieeffiziente Leuchten verwenden)
seitlich: mit demontierbaren Seitenwänden die eine Erweiterung zulassen
seitlich: mit demontierbaren Seitenwänden die eine Erweiterung zulassen
Der Unternehmer ist bei Einbezug von Subun- ternehmern / Lieferanten dafür verantwortlich den Zugang und Einhaltung dieser Richtlinie sicherzu- stellen.
Der Unternehmer ist bei Einbezug von Subun- ternehmern / Lieferanten dafür verantwortlich den Zugang und Einhaltung dieser Richtlinie sicherzu- stellen.
Die eingesetzten Leuchten haben dem Minergie- Standard zu entsprechen. Für die Beleuchtung ist ein Nachweis Minergie Eco gemäss SIA 380/4 Tool Beleuchtung zu er- bringen und vor der Bestellung bei den entsprechenden Bewilligungsinstanzen einzureichen und, nach Erhalt der Bewilligung, der Bauherrschaft vorzulegen.
Die eingesetzten Leuchten haben dem Minergie- Standard zu entsprechen. Für die Beleuchtung ist ein Nachweis Minergie Eco gemäss SIA 380/4 Tool Beleuchtung zu er- bringen und vor der Bestellung bei den entsprechenden Bewilligungsinstanzen einzureichen und, nach Erhalt der Bewilligung, der Bauherrschaft vorzulegen.