Schallemissionen Körperschalldruckpegel: ≤73 dB(A) Abgasschalldruckpegel: ≤70 dB(A) Zu-/ Abluftschalldruckpegel: ≤73 dB(A) Die Schallemissionen sind durch die Verwendung einer Schallschutzhaube umzusetzen (siehe Schallschutzhaube) und die Grenzwerte in einem Meter Abstand zur Schallquelle einzuhalten.
Material: entsprechend den Abgas- werten korrosions- beständig auszuführen, jedoch mindestens 1.4404
Umluftkühler für Strahlungswärmerückgewinnung Die Umluftkühlung für die Rückgewinnung der Strahlungswärme ist in die Zu- und Abluftführung der Schallschutzhaube zu integrieren.
Ladeluftkühlung (zweistufig) Die Ladeluftkühlung soll in zwei Stufen erfolgen, um einen hohen Anteil der anfallenden Wärme ins Hochtemperatur- netz einzuspeisen, und zur Effizienzsteigerung die Ladeluft mittels Mitteltemperaturnetz tiefer zu kühlen.
Schallschutzhaube Selbsttragende, geschweisste Stahlblechkonstruktion (min. 1.0038), komplett demontier- und zerlegbar, aussen pulverbeschichtet, intern ausgeschlagen mit Dämm- Material, Staubschutzflies und verzinktem Streckmetallgitter. Seitliche Türen (über die ganze Länge) für die wartungsfreundliche Zugänglichkeit sind umzusetzen (Türbreite max. 800mm).
Schallschutzhaube Selbsttragende, geschweisste Stahlblechkonstruktion (min. 1.0038), komplett demontier- und zerlegbar, aussen pulverbeschichtet, intern ausgeschlagen mit Dämm- Material, Staubschutzflies und verzinktem Streckmetallgitter. Seitliche Türen (über die ganze Länge) für die wartungsfreundliche Zugänglichkeit sind umzusetzen (Türbreite max. 800mm).
Ein Vollwartungsvertrag mit den geplanten Wartungs- Kosten (unterteilt in Arbeits- und Materialkosten) sowie Den notwendigen Intervallen (in Betriebsstunden) ist für folgende Kriterien zu erstellen: Betriebszeit BHKW: 3500h/a Vertragslaufzeit: 15 Jahre resp. 52’500h
............... ............... TOTAL Pos
- SPS Siemens S7 mit HMI Touch-Panel oder ähnlich - Kommunikationsmodul Ethernet /
Überwachen des CH4- und des CO2-Gehalts innerhalb der Schallschutzhaube - 2 Stück CH4-Sensoren (innerhalb installiert), katalytisch, Messbereich 0-20% UEG, 24VDC, Signal 4…
NOx: <50 mg/Nm3 * CO: <150 mg/Nm3 * * bezogen auf 5% O2-Gehalt und gleichzeitiger Einhaltung des elektrischen und thermischen Wirkungsgrades im Dauerbetrieb.
λ=1 Generator Fabrikat: ACG oder gleichwertig Bauweise: 3-Phasen, synchron, selbsterregend
IP - potentialfreie Kontakte für externe Alarm- und Betriebsmeldungen
Schulung des Betriebspersonals der Anlage inklusive Erläuterung der Betriebsinstruktion.
bei 100% Last und cos(phi)=1 .3
- nicht erreichen der vorgegebenen Leistungspunkte - nicht erreichen der Wirkungsgrade - nicht einhalten der vorgegebenen Normen bzgl. Ausführung - nicht einhalten der vorgegebenen Abgaswerte Sämtliche Schritte der Abnahme sind im Abnahmeprotokoll zu notieren und anschliessend zu unterzeichnen.
Fr. AUSMASS Fr. zu führen.
Für die Abnahme sind kundenseitig 4 Personen vorzusehen. .19
gemäss SEV-Normen Betriebsart: Dauerbetrieb, parallel
*bezogen auf Brennwert (Ho) und cos(phi)=1
Als 242.2 Energie Areal Empa / Eawag, BHKW 9/10 Helbling Beratung+Bauplanung AG, Zürich 242.2 BHKW.docx
Folgende Dokumente (mindestens) sind in Form einer Enddokumentation (1-fach schriftlich und 1-fach elektronisch) im Lieferumfang enthalten: - R&I Schema mit Stücklisten (Equipment, Instrumente und Armaturen) - Motoren-/Generatorliste - Detaillierte Funktionsbeschreibung - Dispositionspläne (Layout) im DWG-Format - SVTI-Unterlagen - Elektroschema - Dokumentation der Einstellwerte - Zertifikate, Abnahmeprotokolle - Betriebsanleitung - Wartungsanleitung - CE-Konformitätserklärung und vollständige PED- Dokumentation .18 Abnahme Die Abnahme der Anlage erfolgt im Werk vor Ort inkl. einer Leistungsfahrt (FAT).
Pumpe für interne Verschaltung - Regeleinrichtungen zur Temperaturhochhaltung - Sicherheitseinrichtungen
- Regeleinrichtungen zur Temperaturhochhaltung - Sicherheitseinrichtungen
- Pumpe (2 Stück, redundant) - Dreiwegeventil mit Austrittstemperaturfühler (je Schnittstelle/Abnehmer)
Erhebliche Mängel sind zu beseitigen und erneut abzunehmen.
- Befüllen und Entlüften der internen Kühlkreisläufe - Befüllen und Entlüften der Ölkreisläufe - I/O-Tests sämtlicher Komponenten (inkl. Feldgeräte) - Test der Gasmeldeanlage - Test der Sicherheitsabschaltungen und Not-Aus-Taster - Inbetriebnahme und Einregulierung - Beschilderung aller Hauptkomponenten und der Instrumentierung - Anbringen der Medienpfeile
Beinhaltet die Lieferung ab Werk zum Verwendungsort, die Einbringung inkl. der für die Einbringung und Montage nötigen Vorkehrungen (Krane, Hebebühnen, etc.) sowie die Montage / Zusammenbau vor Ort.
- Lambda-Regelung - Synchronisierung und Netzüberwachung bzgl. Über-/Unterspannung, Über-/Unterfrequenz - Generatorleistungsregelung und cos(phi) - Gasmischung und Verbrennungslufttemperatur - interne Kühlwasserkreisläufe -
Inbetriebsetzung - Druck- und Dichtheitsprobe mit Protokoll
Fr. erhebliche Mängel gelten insbesondere:
Schallemissionen Körperschalldruckpegel: ≤73 dB(A) Abgasschalldruckpegel: ≤70 dB(A) Zu-/ Abluftschalldruckpegel: ≤73 dB(A) Die Schallemissionen sind durch die Verwendung einer Schallschutzhaube umzusetzen (siehe Schallschutzhaube) und die Grenzwerte in einem Meter Abstand zur Schallquelle einzuhalten.
Umluftkühler für Strahlungswärmerückgewinnung Die Umluftkühlung für die Rückgewinnung der Strahlungswärme ist in die Zu- und Abluftführung der Schallschutzhaube zu integrieren.
Umluftkühler für Strahlungswärmerückgewinnung Die Umluftkühlung für die Rückgewinnung der Strahlungswärme ist in die Zu- und Abluftführung der Schallschutzhaube zu integrieren.
Ladeluftkühlung (zweistufig) Die Ladeluftkühlung soll in zwei Stufen erfolgen, um einen hohen Anteil der anfallenden Wärme ins Hochtemperatur- netz einzuspeisen, und zur Effizienzsteigerung die Ladeluft mittels Mitteltemperaturnetz tiefer zu kühlen.
Ladeluftkühlung (zweistufig) Die Ladeluftkühlung soll in zwei Stufen erfolgen, um einen hohen Anteil der anfallenden Wärme ins Hochtemperatur- netz einzuspeisen, und zur Effizienzsteigerung die Ladeluft mittels Mitteltemperaturnetz tiefer zu kühlen.
Schallschutzhaube Selbsttragende, geschweisste Stahlblechkonstruktion (min. 1.0038), komplett demontier- und zerlegbar, aussen pulverbeschichtet, intern ausgeschlagen mit Dämm- Material, Staubschutzflies und verzinktem Streckmetallgitter. Seitliche Türen (über die ganze Länge) für die wartungsfreundliche Zugänglichkeit sind umzusetzen (Türbreite max. 800mm).
Schallschutzhaube Selbsttragende, geschweisste Stahlblechkonstruktion (min. 1.0038), komplett demontier- und zerlegbar, aussen pulverbeschichtet, intern ausgeschlagen mit Dämm- Material, Staubschutzflies und verzinktem Streckmetallgitter. Seitliche Türen (über die ganze Länge) für die wartungsfreundliche Zugänglichkeit sind umzusetzen (Türbreite max. 800mm).
Ein Vollwartungsvertrag mit den geplanten Wartungs- Kosten (unterteilt in Arbeits- und Materialkosten) sowie Den notwendigen Intervallen (in Betriebsstunden) ist für folgende Kriterien zu erstellen: Betriebszeit BHKW: 3500h/a Vertragslaufzeit: 15 Jahre resp. 52’500h
Ein Vollwartungsvertrag mit den geplanten Wartungs- Kosten (unterteilt in Arbeits- und Materialkosten) sowie Den notwendigen Intervallen (in Betriebsstunden) ist für folgende Kriterien zu erstellen: Betriebszeit BHKW: 3500h/a Vertragslaufzeit: 15 Jahre resp. 52’500h