Die Instandhaltungsarbeiten müssen im Intervall von zwölf Monaten durchgeführt werden und sind durch ausgebildetes und zertifiziertes Fachpersonal auszuführen.
Der Anbietende verwendet grundsätzlich Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers. Sollte dies nicht möglich sein, erbringt der Anbieter in seinem Angebot den Nachweis, dass die von ihm verwen- deten Ersatzprodukte qualitativ gleichwertig oder besser sind.
3.2 Mechanische Überprüfung Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Sichtkontrolle allgemeiner Zustand Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 2 Mechanische Überprüfung der gesamten Notlichtanlage Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 3 Elektrische Überprüfung der gesamten Notlichtanlage Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 4 Kontrolle Zustand und Funktion der Ver- schleissteile (u.a. Lüfter, Kondensatoren) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 5 Prüfen der Batterieanschlüsse (Oxydation führt zu höherem Übergangswiderstand) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 6 Funktionserhaltende Reinigung an den erwähnten Bauteilen 12
Funktionserhaltende Reinigung an den erwähnten Bauteilen
3.3 Überprüfung Parameter und Messungen Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Umgebungsbedingungen überprüfen (u.a. Raumtemperatur, Feuchte, Dämpfe) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 2 Anlagebedingungen überprüfen (u.a. Temperatur USV und Batterie Anla- gen) Aussergewöhnliche Alarme an den technischen Dienst melden 12 3 Alarmspeicher überprüfen und leeren Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 4 Ereignisspeicher überprüfen Sollten die Batterien nicht mehr in einem guten Zustand sein, ist dies dem technischen Dienst zu mel- den. 12 5 Messen aller elektrischen Parameter in Betrieb inkl. Batterien 12 6 Anlagewerte justieren Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 7 Diagnose der Betriebsdaten und Parame- ter inkl. Spannung, Strom, Frequenz 12
3.4 Funktions- und Autonomietest Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Funktionstüchtigkeit von Gleichrichter überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 2 Funktionstüchtigkeit von Wechselrichter überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 3 Funktionstüchtigkeit von Transformatoren bei TX-Anlagen überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 4 Funktionstüchtigkeit von elektronischem Bypass überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 5 Überprüfung der DC Filter Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 6 Überprüfung der AC Filter Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 7 Autonomietest (Batterietest) mit und ohne zusätzlicher Belastung Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 8 Messung der Batterien mit Teilentladung Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 9 Thermographische Untersuchung der Batterieanlage Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 10 Messung und Protokollierung der Batte- rien in Schwebeladung Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 11 Prüfen der korrekten Alarmierung (Relais- kontakte bzw. Netzwerkanschluss) Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 12 Messen der angeschlossenen Lasten Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 13 Ausdruck Messprotokoll (auch digital möglich) Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 14 Simulieren von Sammelalarm Verteilung auf EDL Portal oder ähnliches sofern vor- handen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12
Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte
3.6 Kennzeichnung der Fluchtwege (elektrisch) Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Sichtkontrolle allgemeiner Zustand (u.a. Verschmutzung, Beschädigung, Kor- rosion und Befestigung) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 2 Batterie nach Herstellervorschriften prü- fen Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 3 Funktionserhaltendes Reinigen der Ret- tungs- und Sicherheitsleuchten 12 4 Auf Funktion prüfen Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 5 Piktogramme prüfen (unlesbare/ fehlende melden) 12
Funktionserhaltendes Reinigen der Ret- tungs- und Sicherheitsleuchten
Der Anbietende gewährleistet während der gesamten Vertragslaufzeit die Verfügbarkeit sämtlicher Ersatz- und Verbrauchsmaterialien. Der Anbietende setzt nur Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers ein. Sollte dies nicht möglich sein, erbringt der Anbietende mit seiner Angebotseingabe den Nachweis, dass die von ihm gelieferten Ersatzprodukte qualitativ gleichwertig oder besser sind als die Original-Ersatzteile.
Es sind alle zu erwartenden Kosten wie z.B. die Lieferung, der Transport, die Versandkosten, die umweltgerechte Entsorgung der alten Batterien oder der Administrativaufwand einzukalkulieren.
Es sind alle zu erwartenden Kosten wie z.B. die Lieferung, der Transport, die Versandkosten, die umweltgerechte Entsorgung der alten Rettungszeichen und Sicherheitsbeleuchtungen oder der Ad- ministrativaufwand einzukalkulieren
Sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Notlichtanlagen sind von ausgebil- deten und zertifizierten Fachpersonen auszuführen. Der Anbietende erbringt mit seiner Angebotseingabe und als Leistungserbringer während der Ver- tragslaufzeit pro Quartal den Nachweis, dass die eingesetzten Mitarbeiter mindestens die Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen Art. 14 NIV gemäss ESTI verfügen. Wer seine elekt- rotechnische Ausbildung im Ausland absolviert hat und Träger einer eingeschränkten Installationsbe- willigung werden möchte, muss seine Ausbildung beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI schriftlich anerkennen lassen. Mitarbeiter, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, werden von den Instandhaltungs-/ Instandset- zungsarbeiten ausgeschlossen.
Der Anbietende stellt sicher, dass das eingesetzte Personal im Umgang mit den ausgeschriebenen Notlichtanlagen ausgebildet ist.
Der Anbietende stellt für das eingesetzte Personal die notwendige persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und stellt sicher, dass diese den Vorschriften entspre- chend angewandt wird.
Entsorgung Die Anbietenden verpflichten sich, alte, defekte oder nicht mehr zu gebrauchende Materialien den Vorschriften entsprechend zu entsorgen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die offerierten Preise einzurechnen.
Ebenfalls ist zu prüfen, ob überzähliges, intaktes Material für andere Notlichtanlagen der IMMO als Ersatzteil verwendet werden kann.
16. Umwelt Die Anbietenden informieren sich über die in der Stadt Zürich geltenden Abgas- und Umweltvor- schriften und die geltenden Baustellenvorschriften zur Vermeidung von Umwelteinflüsse
0 bis 6 Uhr 100 % 50 % 50 % 6 bis 13 Uhr 100 % 0 % 0 % 13 bis 23 Uhr
 Anzahl Kondensatoren (inkl. Typ)  Anzahl Batterien (inkl. Typ)  Anzahl Ventilatoren (inkl. Typ)  Anzahl Sicherheitsleuchten (inkl. Typen)
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen:
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen: Gestaltungs-
Teil C / Leistungsbeschreibung  VKF BSR 17-15
Stadt Zürich ist eine Dienstabteilung des Hochbaudepartements der Stadt Zürich.
ISO 3864-1 «Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen: Gestaltungsgrundla- gen für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen» (Ausgabe 2012-6)  ISO 3864-2
Gestaltungs- grundlagen für graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen» (Ausgabe 2012-02)  NIN SN 411000 «Niederspannungs-Installationsnorm» (Ausgabe 2020-01-01)  VKF
Die Doku- mentation ist 1-fach in Papierform dem Betrieb zu übergeben und 1-fach digital der IMMO zu Verfü- gung zu stellen.
Grundsätzlich gelten von Montag bis Freitag folgende Arbeitszeiten: Vormittag 7 bis 12 Uhr Nachmittag 13 bis 17 Uhr Instandhaltungsarbeiten sind in einem Arbeitsgang zu erledigen.
Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangslage ......................................................................................................................... 3
BSN 01-15 «Brandschutznorm» (Ausgabe 2015-01-01) Seite 11/11
 Prinzipschema  Grundrisspläne mit allen Komponenten (max. Format A3)  Checkliste Kontrolle
Für Instandsetzungen gelten die Lohnzuschläge gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der Schweizerischen Elektrobranche Art. 25.1. Im aktuell gültigen GAV (2020 -2023) sind diese wie folgt definiert:
Diese Leistungsbeschreibung gilt für die Teilportfolios Verwaltungs-, Sport-, Werk-, Kultur-, Schul-, Sozial-, Gesundheits- und Sonderbauten.
Parameter und Messungen .................................................................................... 5 3.4 Funktions- und Autonomietest ..................................................................................................... 5
ISO 9001 Ausschreibung im offenen Verfahren «Unterhalt Sicherheitsbeleuchtung» Teil C Leistungsbeschreibung Ausschreibende Stelle:
grundlagen für Sicherheitsschilder zur Anwendung auf Produkten» (Ausgabe 2016-12)  ISO 3864-3
Der Bereitschaftsdienst umfasst eine Reaktionszeit von 30 Minuten eine Interventionszeit bis zum nächsten Arbeitstag und eine Behebungszeit innert 2 Arbeitstagen (exkl. Feiertage).
Für die Grundrisspläne stellt die IMMO die leeren CAFM-Pläne im Format DWG zu Verfügung.
melden) 12 3.7 Arbeitsrapporte
8. Termine Eine Terminvereinbarung mit den jeweils zuständigen Kontaktpersonen vor Ort ist zwingend notwen- dig.
Die Dienstabteilung «Immobilien Stadt Zürich» (nachfolgend IMMO genannt) bewirtschaftet Liegen- schaften und mobile Vermögenswerte der Stadt Zürich.
Instandhaltung und Intervention Lindenhofstrasse 21 Postfach, 8021 Zürich Seite 2/11 Teil C / Leistungsbeschreibung
Seite 8/11 Teil C / Leistungsbeschreibung 5.2
Die Kosten für den Austausch (Lieferung) von den gängigsten Batterien während den Instandhal- tungsarbeiten sind im Angebotsraster (Teil E, Formblatt E3) einzutragen.
Die Behebungszeit beschreibt die maximale Zeitspanne zwischen dem Eintreffen des Technikers vor Ort und der Behebung der Störung.
Jahrgang (Alter der Anlage)  Anlagezustand (anhand der ersten Instandhaltung)
Das Portfolio umfasst rund 1 800 Liegenschaften, die mehrheitlich über das ganze Stadtge- biet verteilt sind.
(Ausgabe 2019)  SIA 465 «Sicherheit von Bauten und Anlagen» (Ausgabe 1998-07)  SIA 469 «Erhaltung von Bauwerken» (1997)  ISO 16069 «Graphische Symbole - Sicherheitszeichen – Sicherheitsleitsysteme» (Ausgabe 2017-11)
Sollte die Störung in dieser Zeit nicht behoben werden können, ist rechtzeitig eine geeignete Notlösung zu initialisieren.
Ausserhalb der oben genannten Ar- beitszeiten
Diese Ausschreibung umfasst die Dienstleistung Unterhalt von rund 200 Anlagen für die Sicher- heitsbeleuchtung (im Folgenden «Notlichtanlagen» genannt).
Teil C / Leistungsbeschreibung 11. Anfahrt
Sämtliche übrige Abgaben und Gebühren sind ebenfalls in die Preise einzurechnen.
Bei den Mengen handelt es sich um eine Annahme.
(Zeitpunkt und die zu erwartenden Kosten)
Rettungszeichen oder Sicherheitsbeleuchtung Die Kosten für den Austausch (Lieferung) von Rettungszeichen und Sicherheitsbeleuchtungen wäh- rend der Instandhaltungsarbeiten
Die notwendigen Instandsetzungen sind als Offerte zusammen mit den digitalisierten Arbeitsrapporten an die E-Mailadresse imo-rapporte@zuerich.ch zu senden.
sind im Angebotsraster (Teil E, Formblatt E3) einzutragen.
Die Aufwendungen sind in die Instandhaltungspauschale zu integrieren und wird nicht separat vergü- tet.
Die Montage und das Fachgerechte anschliessen erfolgt durch den Leistungserbringer nach effekti- ven Aufwand.
Die Reaktionszeit beschreibt die maximale Zeitspanne, zwischen der Meldung (Anruf durch Betrieb) und der ersten Kontaktaufnahme des Bereitschaftsdienstes.
Eine Kopie des Rapportes ist der Rechnung beizulegen.
Die vereinbarten Termine sind zwingend einzuhalten.
Da in der Regel keine ausserplanmässigen Arbeiten geplant sind, werden keine Spesen separat ver- gütet.
18. Reporting Der Anbietende ist in der Lage, während der Vertragslaufzeit (inklusive allfälliger Optionen) dem Vertragspartner Stadt Zürich innerhalb von fünf Arbeitstagen eine Statistik mit der Anzahl ausgeführ- ter Instandhaltungen, Instandsetzungen und Interventionen zur Verfügung zu stellen.
Die digitalen Dokumente sind der IMMO in einer zu bearbeitenden Version (z.B. docx, xlsx, dwg, dxf usw.) und als PDF zur Verfügung zu stellen.
Die Interventionszeit beschreibt die maximale Zeitspanne zwischen der ersten Kontaktaufnahme und dem Eintreffen der Fachperson des Anbietenden auf dem Objekt.
richtigen sich nach der Definition der SIA 469 3. Leistungsbeschreibung Instandhaltung
Der Anbietende muss bei der Ter- minvereinbarung mit der Kontaktperson die jeweilige Parkplatzsituation abklären.
Die Dokumentationen sind im ersten Vertragsjahr zu erstellen und abzugeben.
 DIN 4102-12 «Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen» (Ausgabe 1998-11)  SIA 2056 «Elektrizität in Gebäuden - Energie- und Leistungsbedarf
Für nicht aufgeführte Artikel können maximal marktübliche Preise vom Anbieter verlangt werden, wel- che öffentlich kommuniziert sind (z.B. Preislisten, Internet, usw.).
2. Leistungsumfang ................................................................................................................... 3 3. Leistungsbeschreibung Instandhaltung ........................................................................ 3 3.1 Sichtkontrolle ............................................................................................................................... 4 3.2 Mechanische Überprüfung .......................................................................................................... 4
Sie stellt deren Werterhaltung, Ge- brauchstauglichkeit und Nutzwert sicher, abgestimmt mit den übergeordneten Interessen der Stadt Zürich.
Instandhaltung und Instandsetzung können zusammen verrechnet werden, die beiden Positionen sind in der Rechnung separat anzugeben.
Es ist davon auszugehen, dass sich keine Dokumentationen vor Ort befinden. 5. Leistungsbeschreibung Instandsetzung 5.1 Allgemein Instandsetzungsleistungen, die den Freibetrag von maximal CHF 900.00, exkl. MwSt. gemäss Ver- tragsvorlage (Teil B, Ziffer 6) pro Objekt nicht überschreiten, kann das vom Anbietenden eingesetzte Personal ohne Rücksprache mit der IMMO direkt vor Ort ausführen, sofern es die benötigten Ersatz- teile vor Ort mit sich führt (keine Wegfahrt von Objekt).
12 Seite 6/11 Teil C / Leistungsbeschreibung 15 Prüfung der Belastung der Anlage und Protokollierung in % Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 3.5 Notfall-Handleuchten
Die IMMO behält sich vor, die Offerte mit dem Markt zu vergleichen und entsprechend zu vergeben (keine Exklusivität).
Die Parkplatzsituation auf unseren Liegenschaften ist beschränkt.
Der Umfang der Arbeiten entspricht den jeweiligen Vorgaben der Hersteller.
3.5 Notfall-Handleuchten ................................................................................................................... 6 3.6 Kennzeichnung der Fluchtwege (elektrisch) ............................................................................... 6 3.7 Arbeitsrapporte ............................................................................................................................ 6 4. Leistungsbeschreibung Dokumentation der bestehenden Notlichtanlagen .... 6 5. Leistungsbeschreibung Instandsetzung ....................................................................... 7 5.1 Allgemein ..................................................................................................................................... 7 5.2 Verfügbarkeit der Ersatzteile ....................................................................................................... 8 5.3 Ersatz Batteriepakete .................................................................................................................. 8 5.4 Ersatz Rettungszeichen oder Sicherheitsbeleuchtung ................................................................ 8 6. Anforderungen an die Fachpersonen ............................................................................. 8 7. Bereitschaftsdienst .............................................................................................................. 9 8. Termine..................................................................................................................................... 9 9. Einsatz- und Ressourcenplanung .................................................................................... 9 10. Arbeitszeiten .......................................................................................................................... 9 11. Anfahrt .................................................................................................................................... 10 12. Spesen .................................................................................................................................... 10 13. Arbeitssicherheit ................................................................................................................. 10 14. Vorschriften .......................................................................................................................... 10 15. Entsorgung ............................................................................................................................ 11 16. Umwelt.................................................................................................................................... 11 17. Abgaben und Gebühren ..................................................................................................... 11 18. Reporting................................................................................................................................ 11 Seite 3/11 Teil
Je nach Teilportfolio kann der Rechnungs- empfänger abweichend sein (siehe Teil E, Formblatt E3 "Angebotsraster, Anlageliste).
Der Versand der Arbeits- rapporte muss spätestens vier Arbeitstage nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten erfolgen.
Anbieter und Ansprechperson vor Ort (Block- und Unterschrift).
Folgende Punkte müssen aus dem Arbeitsrapport hervorgehen:  Datum der Instandhaltung  Gebäudenummer (Immobilien Stadt Zürich)  Anlage (Identifikation, Typ, Standort, usw.)  Prüfergebnisse (verständlich und eindeutig)  Mängel, Handlungsempfehlung (kurz-, mittel und langfristig) bebildert  Datum der nächsten Prüfung  Unterschrift
Die Ausserbetriebnahme vor Ausführung der Instandhaltungsarbeiten hat nach den Herstelleranga- ben der jeweiligen Notlichtanlage zu erfolgen.
17. Abgaben und Gebühren Sämtliche Kosten für eventuelle Sonderbewilligungen und Transportabgaben sind in die Preise ein- zurechnen.
Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 7 Diagnose der Betriebsdaten und Parame- ter inkl. Spannung, Strom, Frequenz 12 3.4 Funktions- und Autonomietest Pos
Die Instandhaltungsarbeiten müssen im Intervall von zwölf Monaten durchgeführt werden und sind durch ausgebildetes und zertifiziertes Fachpersonal auszuführen.
Die Instandhaltungsarbeiten müssen im Intervall von zwölf Monaten durchgeführt werden und sind durch ausgebildetes und zertifiziertes Fachpersonal auszuführen.
Der Anbietende verwendet grundsätzlich Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers. Sollte dies nicht möglich sein, erbringt der Anbieter in seinem Angebot den Nachweis, dass die von ihm verwen- deten Ersatzprodukte qualitativ gleichwertig oder besser sind.
Der Anbietende verwendet grundsätzlich Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers. Sollte dies nicht möglich sein, erbringt der Anbieter in seinem Angebot den Nachweis, dass die von ihm verwen- deten Ersatzprodukte qualitativ gleichwertig oder besser sind.
3.2 Mechanische Überprüfung Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Sichtkontrolle allgemeiner Zustand Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 2 Mechanische Überprüfung der gesamten Notlichtanlage Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 3 Elektrische Überprüfung der gesamten Notlichtanlage Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 4 Kontrolle Zustand und Funktion der Ver- schleissteile (u.a. Lüfter, Kondensatoren) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 5 Prüfen der Batterieanschlüsse (Oxydation führt zu höherem Übergangswiderstand) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 6 Funktionserhaltende Reinigung an den erwähnten Bauteilen 12
Funktionserhaltende Reinigung an den erwähnten Bauteilen
3.3 Überprüfung Parameter und Messungen Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Umgebungsbedingungen überprüfen (u.a. Raumtemperatur, Feuchte, Dämpfe) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 2 Anlagebedingungen überprüfen (u.a. Temperatur USV und Batterie Anla- gen) Aussergewöhnliche Alarme an den technischen Dienst melden 12 3 Alarmspeicher überprüfen und leeren Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 4 Ereignisspeicher überprüfen Sollten die Batterien nicht mehr in einem guten Zustand sein, ist dies dem technischen Dienst zu mel- den. 12 5 Messen aller elektrischen Parameter in Betrieb inkl. Batterien 12 6 Anlagewerte justieren Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 7 Diagnose der Betriebsdaten und Parame- ter inkl. Spannung, Strom, Frequenz 12
3.4 Funktions- und Autonomietest Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Funktionstüchtigkeit von Gleichrichter überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 2 Funktionstüchtigkeit von Wechselrichter überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 3 Funktionstüchtigkeit von Transformatoren bei TX-Anlagen überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 4 Funktionstüchtigkeit von elektronischem Bypass überprüfen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 5 Überprüfung der DC Filter Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 6 Überprüfung der AC Filter Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 7 Autonomietest (Batterietest) mit und ohne zusätzlicher Belastung Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 8 Messung der Batterien mit Teilentladung Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 9 Thermographische Untersuchung der Batterieanlage Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 10 Messung und Protokollierung der Batte- rien in Schwebeladung Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 11 Prüfen der korrekten Alarmierung (Relais- kontakte bzw. Netzwerkanschluss) Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 12 Messen der angeschlossenen Lasten Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 13 Ausdruck Messprotokoll (auch digital möglich) Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12 14 Simulieren von Sammelalarm Verteilung auf EDL Portal oder ähnliches sofern vor- handen Aussergewöhnliche Ereignisse an den technischen Dienst melden 12
Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte
3.6 Kennzeichnung der Fluchtwege (elektrisch) Pos. Tätigkeit Instandhaltung Massnahmen falls nicht in Ordnung Intervall Monate 1 Sichtkontrolle allgemeiner Zustand (u.a. Verschmutzung, Beschädigung, Kor- rosion und Befestigung) Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 2 Batterie nach Herstellervorschriften prü- fen Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 3 Funktionserhaltendes Reinigen der Ret- tungs- und Sicherheitsleuchten 12 4 Auf Funktion prüfen Instandsetzung gemäss Ziffer 5 12 5 Piktogramme prüfen (unlesbare/ fehlende melden) 12
Funktionserhaltendes Reinigen der Ret- tungs- und Sicherheitsleuchten
Der Anbietende gewährleistet während der gesamten Vertragslaufzeit die Verfügbarkeit sämtlicher Ersatz- und Verbrauchsmaterialien. Der Anbietende setzt nur Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers ein. Sollte dies nicht möglich sein, erbringt der Anbietende mit seiner Angebotseingabe den Nachweis, dass die von ihm gelieferten Ersatzprodukte qualitativ gleichwertig oder besser sind als die Original-Ersatzteile.
Der Anbietende gewährleistet während der gesamten Vertragslaufzeit die Verfügbarkeit sämtlicher Ersatz- und Verbrauchsmaterialien. Der Anbietende setzt nur Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers ein. Sollte dies nicht möglich sein, erbringt der Anbietende mit seiner Angebotseingabe den Nachweis, dass die von ihm gelieferten Ersatzprodukte qualitativ gleichwertig oder besser sind als die Original-Ersatzteile.
Es sind alle zu erwartenden Kosten wie z.B. die Lieferung, der Transport, die Versandkosten, die umweltgerechte Entsorgung der alten Batterien oder der Administrativaufwand einzukalkulieren.
Es sind alle zu erwartenden Kosten wie z.B. die Lieferung, der Transport, die Versandkosten, die umweltgerechte Entsorgung der alten Batterien oder der Administrativaufwand einzukalkulieren.
Es sind alle zu erwartenden Kosten wie z.B. die Lieferung, der Transport, die Versandkosten, die umweltgerechte Entsorgung der alten Rettungszeichen und Sicherheitsbeleuchtungen oder der Ad- ministrativaufwand einzukalkulieren
Es sind alle zu erwartenden Kosten wie z.B. die Lieferung, der Transport, die Versandkosten, die umweltgerechte Entsorgung der alten Rettungszeichen und Sicherheitsbeleuchtungen oder der Ad- ministrativaufwand einzukalkulieren
Sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Notlichtanlagen sind von ausgebil- deten und zertifizierten Fachpersonen auszuführen. Der Anbietende erbringt mit seiner Angebotseingabe und als Leistungserbringer während der Ver- tragslaufzeit pro Quartal den Nachweis, dass die eingesetzten Mitarbeiter mindestens die Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen Art. 14 NIV gemäss ESTI verfügen. Wer seine elekt- rotechnische Ausbildung im Ausland absolviert hat und Träger einer eingeschränkten Installationsbe- willigung werden möchte, muss seine Ausbildung beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI schriftlich anerkennen lassen. Mitarbeiter, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, werden von den Instandhaltungs-/ Instandset- zungsarbeiten ausgeschlossen.
Sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Notlichtanlagen sind von ausgebil- deten und zertifizierten Fachpersonen auszuführen. Der Anbietende erbringt mit seiner Angebotseingabe und als Leistungserbringer während der Ver- tragslaufzeit pro Quartal den Nachweis, dass die eingesetzten Mitarbeiter mindestens die Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen Anlagen Art. 14 NIV gemäss ESTI verfügen. Wer seine elekt- rotechnische Ausbildung im Ausland absolviert hat und Träger einer eingeschränkten Installationsbe- willigung werden möchte, muss seine Ausbildung beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI schriftlich anerkennen lassen. Mitarbeiter, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, werden von den Instandhaltungs-/ Instandset- zungsarbeiten ausgeschlossen.
Der Anbietende stellt sicher, dass das eingesetzte Personal im Umgang mit den ausgeschriebenen Notlichtanlagen ausgebildet ist.
Der Anbietende stellt sicher, dass das eingesetzte Personal im Umgang mit den ausgeschriebenen Notlichtanlagen ausgebildet ist.
Ebenfalls ist zu prüfen, ob überzähliges, intaktes Material für andere Notlichtanlagen der IMMO als Ersatzteil verwendet werden kann.
Ebenfalls ist zu prüfen, ob überzähliges, intaktes Material für andere Notlichtanlagen der IMMO als Ersatzteil verwendet werden kann.