A cet effet, l’invention a pour objet un groupe aéraulique pour une zone fermée à ventiler d’une construction, ledit groupe comprenant un caisson comprenant au moins une entrée d’air et au moins une sortie d’air, ledit caisson logeant un système de circulation forcée d’air configuré pour générer un flux d’air depuis l’entrée d’air en direction de la sortie d’air du caisson et une pluralité d’unités disposées sur la trajectoire suivie par ledit flux d’air entre l’entrée et la sortie d’air du caisson, lesdites unités disposées de manière juxtaposée à l’intérieur du caisson pour pouvoir être successivement traversées par le flux d’air généré par le système de circulation forcée d’air comprenant au moins une unité de filtration d’air et une unité de traitement d’air au moins par photocatalyse, ladite unité de traitement d’air comprenant au moins une structure perméable à l’air support d’au moins un catalyseur activable par radiation UV appelé photocatalyseur, et une source de radiation électromagnétique comprenant au moins une lampe et/ou une diode émettant un rayonnement UV pour l’activation au moins dudit photocatalyseur, caractérisé en ce que le caisson est un caisson extérieur, en ce que lesdites unités comprennent une unité de chauffage d’air sous forme d’un échangeur thermique air/fluide et en ce que l’unité de chauffage d’air est, pris par rapport au sens de circulation du flux d’air depuis l’entrée d’air en direction de la sortie d’air du caisson, disposée en aval de l’unité de filtration d’air et en amont de l’unité de traitement d’air. Le caisson 4 est un caisson raccordable à la zone fermée à ventiler. On entend par caisson extérieur un caisson positionnable à l’extérieur de la zone fermée à ventiler de la construction avec la sortie d’air du caisson formant la partie du caisson à raccorder à la zone fermée à ventiler. Grâce au fait que le caisson est un caisson extérieur destiné à être positionné à l’extérieur de la zone fermée à ventiler de la construction, le caisson est un caisson à fonction de caisson d’alimentation en air de la zone fermée à ventiler de la construction. Il en résulte que tout l’air entrant dans ladite zone fermée passe par le caisson et en particulier par l’unité de traitement d’air dudit caisson. Ainsi, la zone fermée peut être si nécessaire en surpression et aucun polluant ne pénètre via l’air neuf à l’intérieur du caisson. La disposition de l’ensemble des unités à l’intérieur du caisson permet d’avoir un groupe compact. Le fait que l’unité de chauffage d’air soit disposée en amont de l’unité de traitement d’air permet de maintenir une température optimale à l’intérieur de la zone fermée à ventiler notamment durant les périodes hivernales. Cette unité de chauffage d’air permet également, du fait de sa disposition, de garantir une durée de vie normale des lampes ou diodes UV d’activation du photocatalyseur. En effet, en particulier, la durée de vie des lampes UV décroît fortement à des températures inférieures à 10°C. La présence de cette unité de chauffage d’air permet également de garantir l’efficacité des lampes UV car il est connu que l’efficacité de ces lampes, en particulier des lampes UVc, est nulle à des températures négatives ou à des températures supérieures à 90°C. L’unité de chauffage d’air permet donc en parallèle du chauffage de l’air entrant de garantir l’efficacité de l’unité de traitement d’air.