La chambre froide à inertie thermique est composée de deux compartiments positif (C1) et négatif (C2), qui ne nécessite pas des batteries électrochimiques. Le concept de cette chambre est basé sur l'utilisation de plaques eutectiques (l’évaporateur) à convection naturelle (7), (8) et (23) et de l’énergie solaire photovoltaïque. La chambre froide à inertie thermique offre une sauvegarde d’énergie frigorifique, et sans recourir à des batteries. La chambre froide à inertie thermique, conformément à la revendication précédente [1], est équipée d'un compresseur frigorifique (17) alimenté par un onduleur hybride (14) qui assure un fonctionnement continu, y compris en période de faible disponibilité de la lumière solaire. La chambre froide à inertie thermique bascule vers le réseau électrique ou un groupe électrogène de secours (16) en cas de chute exceptionnelle de température. La chambre froide solaire à inertie thermique selon les revendications précédentes [1], [2], dotée d’un système de communication fournit en temps réel les données (application Smartphone) de la chambre froide, ce qui va réduire le temps de panne par la précipitions de l’intervention, Il s’agit d’un système surveillance de la température des deux compartiments (C1) et (C2). La chambre froide à inertie thermique selon les revendications précédentes [1] à [3], est alimentée par l'énergie solaire et utilise une technologie de stockage thermique pour une sauvegarde de froid d'une durée de 20 à 30 heures sans soleil. La conception de l'évaporateur à plaques eutectiques à convection naturelle (8), (7) et (23) ce qui permet le maintien de la température interne de la chambre. La chambre froide à inertie thermique selon les revendications précédentes [1] à [4], est transportable et peut être déplacée d'un endroit à un autre. Il est à noter qu’avant sa mise en marche, la chambre froide doit être alimentée au préalable par réseau électrique ou groupe électrogène [2] pendant environ 20 heures permettant le refroidissement des plaques eutectiques, pour par la suite entrer en fonction. La chambre froide à inertie thermique comprend un système de contrôle détectera les conditions critiques de la chute de la température et passera au réseau électrique ou au groupe électrogène (16). La chambre froide à inertie thermique selon les revendications précédentes [1] à [5] est équipée d’un évaporateur à plaques eutectiques (8), (7) et (23) à convections naturelles est dotée d’un système de gestion d'énergie hybride qui permet d’optimiser les consommations de l'énergie électrique , du carburant en cas d’utilisation d’un groupe électrogène, avec un cout de maintenance réduit. La chambre froide à inertie thermique selon la revendication [2] est équipée d’un l’onduleur hybride (14) qui assure le basculement de l’alimentation entre le groupe électrogène de secours (16) et les panneaux photovoltaïques (2). La chambre froide à inertie thermique selon les revendications précédentes [1] à [7] se caractérise par une stabilité de la tension d'alimentation assurée par l'onduleur [2], assurant ainsi une durée de vie prolongée de l'équipement utilisé. La chambre froide à inertie thermique fonctionne en températures ambiantes extérieures allant de -10°C à +50°C par l’utilisation d’une isolation renforcée à base de panneaux sandwich 150 mm (22).