La canalisation C peut être toute tuyauterie de passage d’eau contenant du bore, pouvant être dans une centrale nucléaire de production d’électricité ou toute autre installation utilisant de l’eau borée. La canalisation C peut être par exemple dans une telle centrale les conduites de traitement des effluents usés, les canalisations de traitement des effluents primaires, les tuyauteries d’appoint en eau borée, les tuyauteries d’injection de sécurité pour le réacteur (injection de bore). Ces canalisations sont des circuits d’eau borée connectés au circuit primaire de la centrale nucléaire comprenant le réacteur nucléaire à eau sous pression. Les tuyauteries des installations concernées présentent des diamètres et longueurs variées. Typiquement, les diamètres de ces tuyauteries sont de l’ordre de 5 mm à 150 mm en moyenne, et de longueur de l’ordre du mètre à la quinzaine de mètres. Autour de la canalisation C de passage d’eau borée peuvent être prévues une couche C2 calorifuge, elle-même recouverte d’une enveloppe C3 métallique, par exemple en acier inoxydable ou zingué, en vue de conserver la canalisation C à une température permettant de lutter contre la cristallisation du bore contenu dans le fluide transporté par la canalisation C. La canalisation C peut par exemple s’étendre autour d’un axe Y de révolution et peut par exemple être cylindrique circulaire autour de cet axe Y de révolution. Le dispositif 1 de détection de colmatage de bore comporte une source 2 d’émission de neutrons et un (ou plusieurs) détecteur 3 de neutrons, qui sont fixés à un support 4. Lorsque le dispositif de détection de colmatage de bord est utilisé sur la canalisation C, le support 4 maintient le détecteur 3 de neutrons orienté vers la source 2 d’émission de neutrons avec une portée libre D ou distance D, non nulle, de trajet des neutrons de la source 2 d’émission de neutrons vers le détecteur 3 de neutrons. Le dispositif de détection de colmatage de bore est positionné par rapport à la canalisation C de passage d’eau borée, de telle sorte que cette distance D de trajet des neutrons de la source 2 d’émission de neutrons au détecteur 3 de neutrons puisse être occupée en tout ou en partie par la canalisation C de passage d’eau borée. Ainsi, en utilisation, la canalisation C de passage d’eau borée se trouve entre la source 2 d’émission de neutrons et le détecteur 3 de neutrons, la source 2 d’émission de neutrons et le détecteur 3 de neutrons se trouvent de part et d’autre de la canalisation C de passage d’eau borée. Dans cette position d’utilisation, la source 2 d’émission de neutrons émet en un ou plusieurs tirs des neutrons, qui traversent la couche CCB de colmatage de bore (représentée par des traits interrompus à la ) située contre la paroi intérieure C1 de la canalisation C de passage d’eau borée et qui sont reçus par le détecteur 3 de neutrons. Ainsi, du fait que le bore de cette couche de colmatage située contre la paroi intérieure C1 de la canalisation C de passage d’eau borée est neutrophage, plus l’épaisseur de cette couche CCB de colmatage de bore est grande, et moins le flux de neutrons reçus par le détecteur 3 de neutrons est grand, et donc moins le nombre de neutrons reçus, mesuré par le compteur 5 de mesure est grand. Le bore a la propriété d’absorber les neutrons en fonction de leur énergie cinétique. En cas de présence de dépôt/bouchon de bore contre la paroi intérieure C1 de la canalisation C de passage d’eau borée, le flux neutronique reçu par le détecteur 3 de neutrons est fortement diminué car le bore 10 B, neutrophage, va capter une partie des neutrons émis. Le compteur 5 de mesure peut calculer le taux de comptage, égal au nombre de neutrons reçus, mesuré par le compteur 5 de mesure, divisé par le nombre de neutrons émis par la source 2 d’émission de neutrons mesuré préalablement sur une tuyauterie de caractéristiques similaires, exempte de bore. Ce nombre de neutrons émis par la source 2 d’émission de neutrons peut être prescrit au compteur 5 de mesure et/ou être communiqué par la source 2 d’émission de neutrons peut être prescrit au compteur 5 de mesure. La présence de colmatage de bore déposé contre la paroi intérieure C2 de la canalisation C influe donc sur ce taux de comptage.